Source: http://docplayer.fi/1191151-Kh-92-00341-asuinhuoneistojen-markatilojen-korjaus-korjausrakentaminen-sisallysluettelo.html
Timestamp: 2017-07-22 13:16:44+00:00
Document Index: 18004423

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ']

KH ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO - PDF
KH ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO
Download "KH 92-00341. ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO"
1 KH RT LVI ohjetiedosto helmikuu (31) ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen asunnot, märkätilat, kylpyhuone, peseytymistilat, pesuhuoneet, korjausrakentaminen bostäder, våtrum, badrum, duschrum, reparering, reparationsbyggande dwellings, bathrooms, shower rooms, renovation Tässä ohjekortissa esitetään ohjeita asuntojen märkätilojen korjauksen suunnittelusta, rakennushankkeen valmistelusta ja toteutuksesta. Ohjeita voidaan soveltaa myös muunlaisiin märkätilojen korjauksiin. Märkätilojen korjaushankkeita on laajuudeltaan seuraavanlaisia: märkätilojen vedeneristystä, pintarakenteita ja varustusta uusitaan tai vedeneristyksen alusrakenteet korjataan tai uusitaan. Varustus ja putkistot uusitaan. SISÄLLYSLUETTELO Kuva 1. Vanhat kylpyhuoneet ovat yleensä erittäin pieniä ja ahtaita. Lattioiden vedeneristys on esimerkiksi kivihiiliterva tai bitumihuopaeristys. ANP, VL/1/helmikuu 2004/700/Vla/Rakennustieto Oy 1 JOHDANTO 2 HANKKEEN SUUNNITTELU 2.1 Tarveselvitys 2.2 Kuntoarvio ja kuntotutkimus 2.3 Asbestin ja muiden haitallisten aineiden kartoitus 2.4 Laatu-, kustannus-ja aikatavoitteet 2.5 Päätös korjaustöistä 2.6 Rakennuttaminen 2.7 Suunnittelijat 2.8 Valvoja 2.9 Asukkaille ja käyttäjille tiedottaminen 3 SUUNNITTELUVAIHE 3.1 Suunnitelma-asiakirjat 3.2 Luvat 3.3 Tehtäväsuunnittelu 4 URAKOITSIJAN VALINTA 4.1 Urakka- ja sopimusmuodon valinta 4.2 Urakkatarjousten pyytäminen 4.3 Urakkatarjoukset ja urakkasopimus 5 RAKENTAMINEN 5.1 Aloituskokous 5.2 Mallihuone 5.3 Tiedottaminen 5.4 Pölysuojaus 5.5 Purkutyöt 5.6 Työvaiheet 5.7 Tarkastukset ja vastaanotto 6 TILASUUNNITTELU 6.1 Kalusteiden sijoittaminen 6.2 Viemärin siirto 7 RAKENNESUUNNITTELU 7.1 Lattiat ja seinät 7,2 Lattian pinnan taso 7.3 Katto 7.4 Vedeneristys 7.5 Rakennustarvikkeiden, vedeneristeiden ja lattiakaivojen yhteensopivuus 7.6 Liikkumistuet 7.7 Kynnykset 8 LVIS-SUUNNITTELU 8.1 Vesijohdot 8.2 Viemärit 8.3 Vesijohtojen ja viemärien asennus pystykuiluihin 8.4 Putkikuilut ja tarkastusluukut 8.5 Ääneneristys ja paloturvallisuus 8.6 Lämmitys 8.7 Ilmanvaihto 8.8 Sähköasennukset 9 ESIMERKKEJÄ MÄRKÄTILOJEN TILASUUNNITTELUSTA JA KORJAUKSISTA luvun alkupuolella rakennetun kerrostalon kylpyhuone luvulla rakennetun kerrostalon kylpyhuone luvulla rakennetun kerrostalon kevytrakenteinen elementtikylpyhuone ja 1980-luvulla rakennetun pientalon pesu- ja löylyhuone KIRJALLISUUTTA2 KH ohjetiedosto 2 1 JOHDANTO Tässä ohjekortissa annetaan ohjeita asunnon märkätilojen korjaamishankkeen läpiviemiseen ja korjausten rakennussuunnitteluun. Ohjeet soveltuvat sekä asuntoyhtiössä toteutettavaan laajaan märkätilojen korjaamiseen että yksittäisen asunnon korjaushankkeeseen. Hankkeen läpiviemisen pääkohdat ja osapuolten tehtävät käydään läpi erityisesti märkätilojen korjaamisen näkökulmasta. Tarkemmin ja laajemmin asuntoyhtiön korjaushankkeen kulkua käsitellään ohjekorteissa KH , LVI , RT Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku sekä KH , LVI , RT Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen. Korjaustoimenpiteiden rakennussuunnittelun lähtökohtia ja ratkaisuille asetettavia vaatimuksia täydennetään esimerkeillä eri ikäisten rakennusten tyypillisistä märkätilaratkaisuista, rakenteista ja niiden korjaamisesta. 2 HANKKEEN SUUNNITTELU Hankkeen valmistelusta, kuntoarviosta ja suunnittelusta päätetään yhtiökokouksessa. Valmistelu tehdään hallituksen ja isännöitsijän ohjauksessa (esimerkiksi asukaskokouksissa). Yksittäisen asunnon märkätilojen korjaamista aikovan on suositeltavaa selvittää taloyhtiöltä, tehdäänkö kiinteistössä lähiaikoina märkätilojen tai putkistojen korjauksia. Yksittäisten asuntojen märkätilojen korjauksista tulee informoida isännöitsijälle, jos korjaus voi vaikuttaa kantaviin rakenteisiin, eristyksiin, vesijohtoihin, viemäreihin, sähkö-, kaasujohtoihin tai ilmanvaihtoon. Yksittäisen asunnon märkätilan korjaukseen on anottava kirjallisesti lupa taloyhtiön hallinnolta ennen töihin ryhtymistä, esimerkiksi Kiinteistöalan Kustannuksen lomakkeella 475. Taloyhtiön edustaja hyväksyy suunnitelmat ja valvoo yhtiön vastuualueeseen kuuluvia töitä, Asunto-osakeyhtiölaki 809/1991 (RT OM-21041, KH OM-10348, LVI OM-00240). Korjausvastuun jakautuminen osakkeenomistajien ja yhtiön kesken esitetään mm. Suomen Kiinteistöliiton julkaisemassa Vastuunjakotaulukossa sekä julkaisussa Korjauskustannusvastuu asuntoyhtiössä. Myös yhtiöjärjestyksessä voi olla määräyksiä korjausvastuun jakautumisesta. 2.1 Tarveselvitys Korjauksilla pyritään laatutason säilyttämiseen tai parantamiseen. Hankkeen valmisteluvaiheessa tehdään tarveselvitys, ellei sitä ole tehty aiemmin. Korjaustarpeet ovat toiminnallisia tai rakennusteknisiä. Käytössä havaitut viat tulisi yleensä korjata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vältyttäisiin rakennusosien pahemmilta kosteusvaurioilta ja laajemmilta korjauksilta. hankesuunnittelu yhtiökokouksen päätös suunnittelu Kuva 2. Asuntoyhtiön korjaushankkeen vaiheet. Toiminnalliset tarpeet Toiminnallisia tarpeita voivat olla mm. tilojen ahtaus, säilytystilan tai pesukoneen tilan puute varustuksen ja vesikalusteiden uusimistarve (esimerkiksi vettä säästävät kalusteet) kylpyammeen korvaaminen suihkulla tai suihkukaapilla (samalla vapautuu tilaa esimerkiksi pesukoneelle) ammeen lisääminen peseytymistiloista erillään olevan wctilan rakentaminen tai wc:n yhdistäminen pesutiloihin tilan käytön tehostamiseksi saunan lisääminen kalusteiden, hyllyjen ja naulakoiden siirtäminen (jotta käyttäjä ulottuu vaivatta niihin). Sijainnin suunnittelussa otetaan huomioon kalusteiden kosteuden kestävyys valaistuksen parantaminen puhdistettavuus, siivoustekniikan huomioon ottaminen lattian pintamateriaalin uusiminen tai vaihtaminen sisustukseen sopivammaksi tai turvallisemmaksi (esimerkiksi liukkauden vuoksi). Rakennustekniset korjaustarpeet kylpyammeen poisto tai lisääminen ja siitä johtuvat korjaukset, lattian kallistusten ja putkiasennusten muutokset vedeneristyksen vuotaminen tai puuttuminen seinien ja lattian kosteusvauriot. Kosteusvauriot voivat ilmetä näkyvästikin, esimerkiksi seuraavasti: pinnoitteiden vauriot homeen haju rakennustarvikkeiden päästöt (emissio) laattojen ja saumojen tummuminen ja halkeilu muovimattoverhouksen saumojen halkeilu puuosien tummuminen urakoitsijan valinta yhtiökokouksen päätös rakennustöistä rakentaminen tarkastukset vastaanotto seinän joustaminen sitä painettaessa kosteuden kulkeutuminen, josta aiheutuu vaurioita viereisissä ja alapuolisissa huoneissa. LVI-tekniset korjaustarpeet riittämätön ilmanvaihto putkivuodot ja kuntoarviossa todetut suuret vuotoriskit, putkien korroosio ja tukkeutuminen. Putkivuodot tulisi korjata välittömästi elementtikylpyhuoneiden seinäkaivojen muuttaminen lattiakaivoiksi vesikiertoisen lattialämmityksen lisääminen. Sähkötekniset korjaustarpeet sähköasennusten ja valaistuksen uusimistarve vikavirtasuojauksen puute riittämättömät sähköturvallisuuteen liittyvät suojaetäisyydet pesukoneen ja kuivausrummun kytkeminen omaan ryhmäänsä lattialämmityksen lisääminen kuivauslaitteiden lisääminen. Liikkumis- ja toimimisesteisten huomioon ottaminen Liikkumis- ja toimimisesteisten kannalta on syytä selvittää asukkailta, esimerkiksi kyselylomakkeilla, onko tarvetta muuttaa asunnon tilojen (koko rakennuksen) ja märkätilojen sekä niiden kalustusta ja varustusta vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeita. Asukaskunnan ikäjakauma (mahdolliset jakauman muutokset) otetaan huomioon märkätilojen korjausta suunniteltaessa. Esteettömyysarvio tehdään systemaattisesti niin kuin kuntoarviokin. Kyselylomakkeen malli on Teknillisen korkeakoulun julkaisussa Vanhusten asumisen mahdollistava peruskorjaus. ARVI Asunnon arviointimenetelmä -tutkimuksen osaraportti 1.3 KH ohjetiedosto 8 Roiskevesialueen ulkopuolella olevien seinien korjausvaihtoehtoja: jos ei ole korjaustarvetta, vanhat pintarakenteet säilytetään vanhat pintarakenteet poistetaan ja alusta käsitellään ns. kosteussulkuaineella. Pintaverhoiluun käytetään tarkoitukseen soveltuvaa tarviketta, esimerkiksi keraamista laattaa. Lievästi kosteusrasitetuilla alueilla myös paneeli voi olla soveltuva rakenne kaikkiin seiniin tehdään vedeneristys vanhan laatoituksen päälle tehdään uusi laatoitus. PH PH Vedeneristyksessä käytetään sertifioituja pintarakennejärjestelmiä. VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka pitää niistä ajantasalla olevaa luetteloa. Se on luettavissa myös internetistä osoitteessa Kuva 4. Märkätilojen korjauksessa seinän vedeneristys voidaan rajata roiskevesialueelle. Vihreä katkoviiva tarkoittaa vedeneristettyä aluetta. Mittakaava 1:100. Vedeneristeitä ovat vedeneristysmassat itseliimautuva yksikerroskermi vedeneristykseen tarkoitettu muovimatto bitumikermi massalattiat (epoksimassat ja akryylibetoni). Vedeneristysmassa levitetään riittävästi kuivuneen alustan päälle. Alustan tasaisuuteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Kuoppia tai kohoumia ei sallita. Yksikerroskermi liimataan tasoitetulle ja kallistetulle uusitulle lattialle. Bitumikermin päälle valetaan kallistettu pintabetonilaatta. Bitumikermieristyksen voi tehdä alan urakoitsija, jolla on tulityökortti. Vedeneristeeksi tarkoitettua muovimattoa voidaan käyttää lattian päällysteenä ja seinän pinnoitteena. Sen tulee täyttää julkaisun RIL taulukoiden 7.2 ja 7.3 vaatimukset. Se voidaan asentaa saumat hitsaten riittävästi kuivuneen uuden tasoitetun betonilattian tai vanhan tasoitetun lattian päälle. Lattiaan asennettavan muovimaton saumoja ei tule sijoittaa suihkun alueelle eikä lattiakaivon kohdalle. Jos muovimaton päälle tehdään lattian laatoitus, muovimaton tulee olla alkalinkestävä, SFS-EN 684 Resilient floor coverings. Determination of seam strength. Jos lattian ja seinän vedeneristys ovat erillisiä, lattian vedeneristys nostetaan seinälle vähintään 100 mm. Seinän vedeneristys limitetään lattian vedeneristyksen päälle vähintään mm. Vaatimuksia alustan ominaisuuksista ja ohjeita eristykseen on ohjejulkaisussa RIL Vedeneristyksen ja sen alustan vaatimuksia esitetään RT-käsikirjassa SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset Talonrakennuksen sisätyöt luvussa 632. Kun karmi on seinän pinnan tasoa syvemmällä, ja ovi ei pääse aukeamaan yli 90, asennetaan oven aukeamiselle pysäytin seinälle tai kattoon, jotta saranat eivät vioitu käytössä. tiivistetään elastisella saumamassalla Kuva 5. Jos saunan ovi on suihkun vieressä, se voidaan asentaa ylemmän kuvan mukaan sisään pesuhuoneen pinnan tasosta, jolloin se on paremmin suojassa suihkuveden roiskeilta kuin alemman kuvan mukaan asennettuna. Mittakaava 1:5.4 9 ohjetiedosto KH Rakennustarvikkeiden, vedeneristeiden ja lattiakaivojen yhteensopivuus Käytettävien aineiden ja tarvikkeiden yhteensopivuus ja pitkäaikaiskestävyys tulee varmistaa hyvän vedeneristävyyden saavuttamiseksi. On suositeltavaa käyttää yhden valmistajan tuotesertifioitua vedeneristysjärjestelmää, jolle on myönnetty tuote- ja järjestelmäsertifikaatti. Sertifikaatilla osoitetaan, että tuote ja tuotejärjestelmä täyttää sille asetetut vaatimukset. Rakennustarvikkeista tulee tuntea rakennustarvikkeiden ominaisuudet ja niiden yhteensopivuus (tuote- ja järjestelmäsertifikaatti) rakennustarvikkeiden kostumis- ja kuivumisliikeominaisuudet. 7.6 Liikkumistuet Tarvittaessa seiniin ja kalusteisiin kiinnitetään tukikahvoja ja -kaiteita, kuva 6. Kiinnityksen lujuus ja vesitiiviys varmistetaan. Esimerkkejä tukien kiinnityksestä seiniin on luvun 9 kuvissa sivuilla 16 ja Kuva 6. Liikkumisen avuksi, esimerkiksi vanhusten asunnon pesuhuoneeseen, voidaan asentaa tukikahvoja seiniin ja kalusteisiin Kynnykset Lattian vedeneristys nostetaan kynnystä vasten vähintään 15 mm valmiista lattiapinnasta. Liikkumis-ja toimimisesteisten kulun helpottamiseksi kynnys voi olla muotoiltu matala (mahdollisesti myös korkeussuunnassa joustava) listakynnys, ohjekortin RT , KH Märkätilojen rakenteet kuva17 täysin litteä kynnyslista. Sen yhteydessä on kynnyskaivo, joka estää veden pääsyn kuivan tilan puolelle jos muulla tavalla korkeuseroa ei voida ratkaista, kynnyksen molemmin puolin voi olla luiskat, sivun 23 kuva. 15 Jos ovi on suihkun lähellä, roiskeveden valuminen toisen huoneen puolelle estetään tippalistalla > 1:100 < 1:12,5 15 > 1:100 Kuva 7. Kynnyksen rakenne. Vedeneristys nostetaan kynnyksen alusrakennetta vasten vähintään 15 mm valmista lattian pintaa ylemmäksi. Asunnoissa kynnyksien tulisi olla riittävän matalia, korkeudeltaan enintään 25 mm. Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvissa asunnoissa kynnykset saavat olla enintään 20 mm korkeita (mikäli ne ovat välttämättömiä), RakMK F1. Mittakaava 1:5.5 KH ohjetiedosto 10 8 LVIS-SUUNNITTELU 8.1 Vesijohdot Vesijohtojen käyttöikä on vuotta. Vesijohdot asennetaan pinta-asennuksena tai uppoasennuksena. Suositeltavimpia ovat asennustavat, joissa vesijohdot ovat helposti vaihdettavissa. tuuletusviemäri Uppoasennustavat suojaputkiin, jolloin vesijohdot ovat vaihdettavissa vesijohdot ovat muovitettua kupariputkea asennusseinään. Asennusseinässä on tarkastusluukku, tai seinä on helposti avattavissa. Jos vesijohdot asennetaan rakenteen sisään, käytetään putken ympärillä suojaputkea sekä putken ja seinän liitoskohdassa tarkoitukseen kehitettyä hanakulmarasiaa tai vastaavaa tiivistysratkaisua. Jos suihkulle tulevat pintaan asennetut vesijohdot ovat suihkun kohdalla lattianrajassa, korjauksen yhteydessä ne pyritään siirtämään ylös katonrajaan tai alakattotilaan. Suihkua ei tulisi asentaa huoneistojen väliselle seinälle suihkun äänen häiritsevyyden vuoksi eikä uppoasennuksena ulkoseinään ilman riittävää putkien lämmöneristystä (jäätymisriski). nousujohdot (pystylinja) runkovesijohdot pohjaviemäri puhdistusluukku tarkastuskaivo lämpimän veden valmistus vesimittari tonttiviemäri tonttivesijohto Kuva 8. Kerrostalon vesijohdot ja viemärit, yleiskuva vanhoista asennuksista. kunnallinen vesijohto kunnallinen viemäri 8.2 Viemärit Viemärien asennusvaihtoehtoja välipohjan läpi alakaton yläpuolella olevaan tilan kautta liittäen hormissa pystyviemäriin liittäen kuilussa suoraan pystyviemäriin. Ääneneristyksen kannalta wc:n viemäri on suositeltavaa liittää suoraan pystyviemäriin välipohjarakenteessa pesualtaan viemäri seinälle pinta-asennuksena alapohjan alle (ryömintätilaan tai täytteeseen). Lattiakaivot tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan tai uusitaan. Vanhat seinäkaivot vaihdetaan lattiakaivoiksi. 8.3 Vesijohtojen ja viemärien asennus pystykuiluihin Kerrostalon nousuvesijohdot (suojaputkissa) ja pystyviemärit asennetaan vanhoihin kuiluihin nykyisten paikalle uusiin kuiluihin. Jos putket on asennettu seinien sisään eikä seiniä voida purkaa, tutkitaan uusien putkien asennusmahdollisuudet uusiin kuiluihin ottaen huomioon tilat, rakenteet ja sähköasennukset. Jos kuiluissa on huoltoluukut porrashuoneen puolella, vältytään tulevissa korjauksissa väliseinien purkamiselta, uusien roilojen tekemiseltä, seinien tasoittamiselta ja laatoitukselta. Vesijohtoihin kiinnitetään esimerkiksi hitsaten vuotovesiallas, josta mahdollinen vuotovesi johdetaan poistoputkella märkätilan lattialle. Vuodontarkkailu järjestetään mahdolliseksi joka kerroksessa, esimerkiksi kuilun huoltoluukusta. Jos märkätilan lattia joudutaan purkamaan, siinä ja sen alapuolella olevien putkien ja LVI-laitteiden kunto on tarkoituksen mukaista tutkia. Lattian avaamisen yhteydessä ne kannattaa yleensä uusia. 8.4 Putkikuilut ja tarkastusluukut Putkikuiluihin asennetaan tarkastusluukut, Suomen rakentamismääräyskokoelman osa D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet. Mikäli mahdollista, tarkastusluukut pyritään sijoittamaan kuivan tilan puolelle. Ne pyritään sijoittamaan kuilun seinään alhaalle lähelle lattian tasoa ja mahdollisimman kauas suihkun roiskevesialueelta, vähintään 1,5 m:n etäisyydelle suihkun vesipisteestä. Jos suihkun kiinteä seinämä estää veden roiskumisen luukkuun, tai luukku on ylhäällä lähellä katon rajaa, se voi olla lähempänäkin kuin 1,5 m vesipisteestä. Viemärien ja vesijohtojen asennusmittasuosituksia esitetään kuvissa 9 ja 10. Niiden uusimisesta on ohjeita ohjekortissa KH , LVI , RT Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen. 8.5 Ääneneristys ja paloturvallisuus Ääneneristyssyistä vesijohtoja ja viemäreitä ei tule asentaa makuuhuoneiden vastaisten seinien yhteyteen. Kuilujen seinämät tehdään tiiviiksi ja raskasrakenteisiksi, esimerkiksi tiilestä, betonista, tai tehdään kaksinkertainen kipsilevytys. Putkien läpiviennit kuiluihin tehdään ilmatiiviiksi ääneneristyksen vuoksi. Valurautaviemäreitä voidaan käyttää esimerkiksi wc-istuimen viemärinä, koska ne eristävät ääntä muoviviemäreitä paremmin. Valurautaviemäreitä voidaan myös yhdistää muoviviemäreihin eri putkityyppeihin tarkoitetuilla liitososilla, pantaliitoksilla. Muoviviemäreiden ääneneristykseen käyte-6 11 ohjetiedosto KH vuotoallas ja poistoputki >50 tila mahdollisille sähköjohdoille >50 >50 >50 à > 50 >50 >50 à > 50 vaakaleikkaus vuotoallas ja poistoputki vaakaleikkaus uusi pintalaatta (vanha betonilaatta uusi täyte pintakerroksineen puretaan) harkot täytevalu vanha täyte alalaattapalkisto wc:n viemäri mm vedeneristyksen pinnasta uusi kallistusvalu pesualtaan viemäri mm vedeneristyksen pinnasta pystyleikkaus vanha tasausbetoni Kuva luvun alussa rakennetun kerrostalon kylpyhuoneiden koteloidut nousuputket. Mittakaava 1: mm eristys, mineraalivillaa tään koteloita ja kivivilla- ja betonieristyksiä. Viemäriputket, vesi- ja lämpöjohdot kannatetaan ääntä vaimentavilla kannakkeilla. Putkien läpiviennit palo-osastojen välisiin seiniin ja välipohjiin tehdään palokatkoilla paloviranomaisten hyväksymällä tavalla. Muoviviemärit paloeristetään. Paloteknisistä syistä paloviranomainen voi edellyttää valurautaviemäreitä. Kylpyhuoneiden laajennuksia ja siirtoja suunniteltaessa otetaan huomioon ääneneristys. Kuvat 9 ja 10. höyrynsulkuna muovikalvo höyrynsulkuna levyverhouksen maalattu pinta alakaton höyrynsulku liitetään höyrytiivisti seinän vedeneristeeseen. Alakattoon tehdään tarkastusluukut, RakMK C2, joiden ääneneristävyys vastaa alakaton ääneneristävyyttä pystyleikkaus Kuva luvulla rakennetun kerrostalon kylpyhuoneen vanha putkikuilu vesi- ja viemärinousujohtojen korjauksen jälkeen. Mittakaava 1:20. Viemärien etäisyyssuositukset esitetään taulukossa 1. Äänen- ja paloneristyksestä on määräyksiä ja ohjeita RakMK C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet 1998 (RT RakMK-21090, KH RakMK-10283, LVI RakMK-00188) LVI Vesi- ja viemärilaitteiden äänitekninen suunnittelu ja äänenvaimennus LVI Muoviviemärin palo- ja äänitekninen asennusohje. Taulukko 1. Viemärin keskilinjan etäisyys seinän vedeneristyksen pinnasta (mm). wc-istuimen viemäri pesualtaan viemäri lattiakaivon viemäri vähintään 6007 KH ohjetiedosto 6 5 RAKENTAMINEN Rakennusvaiheen läpiviemisestä, rakennustyön valvonnasta ja tarkastuksista on ohjeita ohjekorteissa KH , LVI , RT Asuntoyh- tiön korjaushankkeen kulku ja KH , LVI , RT Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen. 5.1 Aloituskokous Rakennustyön aloituskokouksessa kirjataan suunnittelijoiden, taloyhtiön ja urakoitsijoiden vastuuhenkilöt sekä heidän tehtävänsä, vastuunsa ja yhteystietonsa kirjataan tarkastusperiaatteet ja käyttöön otettava tarkastusasiakirja. Erityinen huomio kohdistetaan keskeisten työvaiheiden arviointiin sekä tähän perustuvaan tarkastusten varmentamiseen. Kokouksessa tarkistettavia asioita työajat tiedottamisen laajuus suunnitelmien valmius työolosuhteet ja muut työsuorituksen edellytykset työalueen puhtaanapito rakennusjätteen poiskuljetus ja siirtolavan paikka rakennustyön edellyttämät vakuutukset rakennustarvikkeiden ja -koneiden varastointi työntekijöiden sosiaalitilat tarvittaessa asukkaille tilapäisten wcja peseytymistilojen järjestäminen tai rakentaminen pölyn hallinta, työntekijöiden henkilösuojaimet. 5.2 Mallihuone Rivi- ja kerrostalon märkätilojen korjaustyön alkuvaiheessa korjataan yleensä yhden asunnon märkätila mallihuoneeksi, kun halutaan malli laatutasosta korjaustyön jatkamiseen. Mallihuone tarkastetaan ennen rakennustöiden jatkamista. Tarvittaessa suunnitelmia täsmennetään. Jos mallihuone voidaan tehdä yhteisiin tiloihin, asukkaat voivat käyttää mallihuonetta rakennustyön aikana pesutilanaan. Mallihuonetta käytetään tämän jälkeen laadunarvioinnin perusteena ja vertailukohteena muille märkätiloille. Mallihuoneessa esitellään pintamateriaali- ja värivaihtoehtoja. Siellä voidaan asukkaiden kanssa testata sisustusyms. ratkaisujen toimivuutta ja ratkaista mahdolliset puutteet ennen toteutusta. 5.3 Tiedottaminen Rakennustyöstä aiheutuvista häiriöistä ilmoitetaan naapurihuoneistojen haltijoille, kiinteistön käyttäjille ja taloyhtiön asukkaille ennen töiden aloittamista, esimerkiksi putkitöistä aiheutuvista vedenja lämmönjakelun katkaisuista. 5.4 Pölysuojaus Työkohteeseen kuuluvat tilat osastoidaan, alipaineistetaan tai pöly poistetaan kohdepoistolla. Tilojen ovet tiivistetään teippaamalla ovitiivisteellä, jolloin ovesta voidaan kulkea. Tarvittaessa rakennetaan purkutyön ajaksi sulkutila tai jotakin huonetta voidaa käyttää sulkutilana. Mikäli asunnoissa ei asuta korjaustyön aikana, pölynsuojausmenettely ei ole välttämätön. 5.5 Purkutyöt Purkutöistä on ohjeita Ratu-kortistossa ja rakennusjätteiden lajittelusta RT-ohjekortissa RT Rakennusjätteet. Sähköurakoitsija kytkee kohteen sähköryhmän jännitteettömäksi ja purkaa sähköjohdot ja laitteet. Kosteudesta vioittuneet rakennusosat puretaan, suunnitelmissa määritellyssä laajuudessa. Myös niiden ympärillä kunnossa olevia rakennusosia puretaan purkusuunnitelman mukaan. Lattioiden huonokuntoinen pintabetoni poistetaan. Rakenteiden purkutöissä kaasu-, vesi- ja lämpöjohtojen läheisyydessä noudatetaan erityistä varovaisuutta. Pölyn syntyminen ja leviäminen estetään esimerkiksi osastoimalla purkualue, alipaineistamalla osastoitu alue tai kohdepoistolla. Purkutyössä käytetään P2- tai P3-luokan hengityssuojaimia, suojavaatteita ja suojakäsineitä, Ratu Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Menetelmät. Säilytettävät pinnat suojataan työn ajaksi. Asbestipurkutyössä (luvanvarainen työ) noudatetaan ohjeita asbestipurkutyöstä ja suojaustoimenpiteistä, Ratu Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Menetelmät. 5.6 Työvaiheet Putkiasennukset Putki- ja sähköasennustöiden aikataulut sovitetaan rakennusteknisten töiden kanssa. Vesikalusteiden vaihtoa varten suljetaan vesijohdon linjaventtiili. Vanhat johdot ja viemärit tulpataan suunnitelmien mukaan ja puretaan kalusteet, puretaan pintarakenteet ja tehdään läpiviennit ja roilot. Uppoasennuksien roilot paikataan nopeasti kuivuvilla massoilla, jotta kuivuminen ei kohtuuttomasti pidennä korjausaikaa. Rakennustekniset työt Lattian betonivalulle ja tasoitteelle varataan riittävän pitkä kuivumisaika. Rakenteiden kuivuminen varmistetaan mittauksin. Mittaustulokset kirjataan. Seinä vedeneristetään ja laatoitetaan alinta laattariviä lukuun ottamatta. Tämän jälkeen tehdään lattian vedeneristys ja laatoitustyöt. Vedeneristystyöt tehdään vedeneristeen valmistajan ohjeiden mukaan. Sertifioidun pintarakennejärjestelmän käyttö on suositeltavaa. Märkätilan rakennustyöt on suositeltavaa teettää märkätilan asentajan ammattitutkinnon suorittaneella, sertifioidulla märkätila-asentajalla, jolla on märkätila-asennuksiin oikeuttava henkilösertifikaatti. Tulityön tekijällä tulee olla tulityökortti. 5.7 Tarkastukset ja vastaanotto Työmaalla pidetään tarkastuksia (joista pidetään työmaan tarkastusasiakirjaa) ja viranomaisten edellyttämät tarkastukset ja katselmukset. Urakoitsijan pyydettyä rakennuttaja, tai tämän edustaja, suunnittelijat ja urakoitsijat pitävät vastaanottotarkastuksen, jossa kirjataan mahdolliset puutteet (lomake RT Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja, RT Virheluettelo, täyttömalli ja täyttömalli RT , KH X , LVI Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen). Nämä urakoitsijan suorittamat korjaukset tarkastetaan jälkitarkastuksessa. Siitä laaditaan pöytäkirja (lomake RT Jälki-/välitarkastuksen pöytäkirja, täyttömalli RT , KH X LVI Jälki-/välitarkastuksen pöytäkirjan laatiminen). Rakennusurakoitsijan takuuaika (2 vuotta) alkaa vastaanottotarkastuksesta. Takuuaikana pidetään takuutarkastukset ensimmäisen ja toisen vuoden aikana. Tarkastuksista tehdään pöytäkirja (lomake RT Takuutarkastuksen pöytäkirja, RT Virheluettelo, täyttömalli RT , KH X , LVI Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen). Suunnitelma-, työselostus-, sopimus-, tarkastus- ja valvonta-asiakirjat taltioidaan huoltokirjaan. Sitä käytetään tietolähteenä tulevissa korjaushankkeissa. Määräaikaistarkastukset Rakennuksen yleistilat ja huoneistoista osa suositellaan tarkastettavaksi vuosittain ja kaikki tilat viiden vuoden välein, KH , LVI Tarkastus-, hoito- ja huolto-ohjeet. Poikkeus- ja häiriötilanteiden ohjeet. Asuintalon huoltokirja. Tarkastusten tulokset merkitään rakennuksen huoltokirjaan.8 7 ohjetiedosto KH taa, tulisi olla vedeneristetty lattia ja lattiakaivo. Pesukone voidaan sijoittaa myös keittiöön tai kodinhoitohuoneeseen. Jos lattiassa ei ole vedeneristystä, koneen alle suositellaan mahdollisen vuotoveden esiintuovaa kaukaloa. Jos lattia on laatoitettu tai sen pintamateriaali on sellainen, että se tuo vuotoveden näkyviin, kaukaloa ei tarvita. Lasirakenteiset suihkuseinämät, suihkukaapit, ovet ym. rakennusosat sekä kalusteet tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että materiaalin ominaisuuksista johtuvat riskit on otettu huomioon, RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet ,2 Lattian pinnan taso Märkätilan lattian pinta pyritään saamaan mahdollisimman lähelle asunnon lattian korkeusasemaa. Asunnoissa kynnyksien tulisi olla riittävän matalia, enintään 25 mm. Liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvissa asunnoissa kynnykset saavat olla enintään 20 mm korkeita (mikäli ne ovat välttämättömiä), RakMK F1 Liikkumisesteetön rakentaminen. Määräykset ja ohjeet Kuva 3. Kylpyhuoneen komerot, kaapit ja kalusteet tehdään kosteudenkestävistä materiaaleista ja kiinnitetään seinään tai putkijalkojen varaan. 6 TILASUUNNITTELU Suunnittelun lähtökohtina ovat hankkeen valmistelussa ilmenneet tarpeet. Muutoksia suunniteltaessa olemassa olevia seiniä ja rakennusosia pyritään käyttämään mahdollisimman paljon hyödyksi. Esimerkiksi väliseinien purkaminen voi aiheuttaa ennakoitua suurempia kustannuksia. Vesijohtojen ja viemärien uusiminen on yleensä tarkoituksenmukaista tehdä märkätilojen korjauksen yhteydessä. Joissakin tapauksissa, esimerkiksi jos vanha märkätila on erittäin ahdas, uusi märkätila voi olla tarkoituksenmukaista rakentaa huoneistossa toiseen paikkaan, jos liitännät vesijohtoihin ja viemäriin on mahdollista tehdä kohtuullisin kustannuksin. Luvussa 9 sivuilla esitetään esimerkkejä märkätilan tilasuunnittelusta ja rakenneratkaisuista. 6.1 Kalusteiden sijoittaminen Ohjekorteissa RT , LVI Asunnon peseytymis- ja wc-tilat ja RT Asunnon vaate- ja säilytystilat esitetään kalusteiden tilantarve. Luvun 9 kuvissa sivuilla 14, 18 ja 20 esitetään kalusteiden ohje- ja vähimmäismittoja. Ahtaissa tiloissa voidaan tarvittaessa käyttää normaalikokoa pienempiä tai kapeampia kalusteita. Pesualtaan paikka on vapaammin muutettavissa kuin wc-istuimen. Siitä lattiakaivoon ja viemäriin johtava pesualtaan viemäri voidaan asentaa seinän sisään, levyrakenteiseen koteloon uppoasennuksena tai seinälle näkyviin. Pesukone sijoitetaan yleensä märkätilaan, jossa sille on vesi- ja viemäriliitäntä. Tilassa, johon pesukone aiotaan sijoit- 6.2 Viemärin siirto WC-istuimen ja lattiakaivon siirtämisestä seuraa viemärin siirtoja ja yleensä lattian purkamista. Puuvälipohjissa ja alalaattapalkistoisissa betonivälipohjissa sijaitsevat viemärit ovat siirrettävissä välipohjarakenteissa. Viemärin siirrot ja läpiviennit palkkeihin tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. Massiivibetonilaatta- ja ontelolaattavälipohjassa olevaa viemäriä voidaan lyhyen matkan siirtää laatassa. Sähkö- ja vesijohtoja voidaan asentaa viemärin siirron ja lattian avauksen yhteydessä samaan reittiin viemärin kanssa. 7 RAKENNESUUNNITTELU 7.1 Lattiat ja seinät Lattian kaltevuus on vähintään 1:100 ja lattiakaivon lähellä 1:50, RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Lattiat ja seinät on suositeltavaa tehdä kiviaineisiksi. Lattian betonivalu tehdään julkaisun by 45/BLY 7 Betonilattiat luokan A-4-30 mukaan. Valun pinnan käsittely on pintahierto. Lattian valussa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän kutistuvaa betonia, jossa on pieni vesisementtisuhde. Ennen vedeneristystyötä lattian betonivalusta poistetaan sementtiliima esimerkiksi hiomalla. Jos seinän ja lattian runko tehdään puusta tai teräsrangoista, tulee ottaa huomioon, että: runko ja levytys on riittävän jäykkä. Levytys tehdään märkätilaan soveltuvista rakennuslevyistä lattian levytys tehdään rakennesuunnitelman mukaan. Levyt kiinnitetään ruuveilla ja tarvittaessa liimaamalla levyn valmistajan ohjeiden mukaan. Levykenttien reunoihin tehdään riittävät liikkumavarat. RT Puutalon märkätilat. 7.3 Katto Betonipinnan käsittely on märkätilaan soveltuva rappaus, RT Rappaus, laastit ja niiden valinta, tai tasoite, RT Sisäseinien ja kattojen tasoitteet, ja maalaus, MaalausRYL 2001, tai paneeliverhous, RT Puiset sisäverhoukset. Esimerkkejä märkätilan alakatoista on sivujen 19 ja 20 kuvissa. 7.4 Vedeneristys Lattianpäällysteen ja seinäpinnoitteen on toimittava vedeneristyksenä tai pinnoitteen taakse on tehtävä erillinen vedeneristys. Vedeneristyksen tulee olla riittävän sitkeä. Lattian ja seinän vedeneristyksen on liityttävä vesitiiviisti yhteen. Rakentamismääräyskokoelman osan C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet 1998 seinän vedeneristämistä koskevaa määräystä voidaan soveltaa korjaustyössä uudisrakentamisesta poiketen korjauskohteen ehdoilla joustavasti. Vedeneristys tehdään vähintään suihkun aluetta rajoittaviin seiniin. Esimerkkejä siitä on kuvassa 4. Lattiassa tulee olla vedeneristys koko alueella. Myös vedeneristämättömille seinille lattian vedeneristys nostetaan 100 mm:n korkeuteen. Uusissa kohteissa lattian vedeneristys voidaan uusia tarvittaessa myös osakorjauksena. Näin voidaan menetellä esimerkiksi, kun lattiakaivon ja vedeneristyksen liitos joudutaan korjaamaan alle 10 vuotta vanhassa rakennuksessa. Uusissa kohteissa voidaan olettaa, että vedeneristys muualla täyttää sille nykyisin asetettavat vaatimukset. Korjauksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota uuden ja vanhan vedeneristeen liittämiseen. Vanhan vedeneristeen pinta hiotaan näkyviin kiinnistylaastin alta noin 150 mm, jonka päälle uusi vedeneriste ulotetaan. Työsauma tulisi sijoittaa eniten vesirasitetun alueen ulkopuolelle, noin metrin päähän lattiakaivosta.9 KH ohjetiedosto 30 KIRJALLISUUTTA Lait ja asetukset Asunto-osakeyhtiölaki. Suomen säädöskokoelma 809/1991 (RT OM-21041, KH OM , LVI OM-00240). Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta. Suomen säädöskokoelma 481/1995 (RT YM , KH YM-10273). Maankäyttö- ja rakennuslaki. Suomen säädöskokoelma 132/1999 (RT YM , KH YM-10383, LVI YM-00280). Maankäyttö- ja rakennusasetus. Suomen säädöskokoelma 895/1999 (RT YM , KH YM-10317, LVI YM-00215). Viranomaisten määräykset ja ohjeet A4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK-21155, KH RakMK-10431, LVI RakMK-00234). C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK-21090, KH RakMK-10283, LVI RakMK-00188). C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK-21099, KH RakMK-10299, LVI RakMK-00197). D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet. Ympäristöministeriö. Suomen rakentamismääräyskokoelma. 1987, (RT RakMK-20728, KH RakMK-10083, LVI RakMK-00029). D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK , KH RakMK-10380, LVI RakMK ). E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK-21201, KH RakMK-10371, LVI RakMK-00266). F1 Liikkumisesteetön rakentaminen. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK-21049, KH RakMK-10266, LVI RakMK-00167). RakMK F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK-21184, KH RakMK-10357, LVI RakMK-00253). G1 Asuntosuunnittelu. Määräykset Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamismääräyskokoelma. (RT RakMK-20941, KH RakMK-10193, LVI RakMK-00112). Valtioneuvoston päätös rakennustyön turvallisuudesta. Suomen säädöskokoelma. 629/1994 (KH TM-10343, RT TM-21157, LVI YM-00236). Valtioneuvoston päätös asbestityöstä. Suomen säädöskokoelma 886/1987 (RT TM , KH TM-10210, LVI TM-00126). RT-, KH-, LVI-ohjekortteja RT , KH , LVI Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet RT Esteetön liikkumis- ja toimimisympäristö RT , KH , LVI Luvan hakeminen rakentamiseen RT , KH X , LVI Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE RT Yksikköhintaluettelo, lomakkeen täyttömalli RT , LVI Talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelo RT , KH X , LVI Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE RT , KH X , LVI Rakennusurakkasopimuksen laatiminen RT , LVI Urakkaohjelman laatiminen, talonrakennustyö RT , LVI Urakkarajaliitteen laatiminen, talonrakennustyö RT , KH X Pienurakkasopimuksen laatiminen, rakennustekniset työt RT , KH X , LVI Vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan ja virheluettelon laatiminen RT , KH X , LVI Takuutarkastuksen pöytäkirjan laatiminen RT , KH X , LVI Jälki-/välitarkastuksen pöytäkirjan laatiminen RT , KH X , LVI Urakkatarjouspyynnön ja urakkatarjouksen laatiminen RT Rappaus, laastit ja niiden valinta RT Sisäseinien ja kattojen tasoitteet RT Keraamiset laatat, laatoitustyöt RT Vesikiertoinen patterilämmitys RT , LVI Vesikiertoinen lattialämmitys RT Rakennusjätteet RT Asunnon sähköasennukset RT Sähköasennusten sijoitus RT Puiset sisäverhoukset RT , KH Märkätilojen rakenteet RT Puutalon märkätilat RT Asunnon peseytymis- ja wc-tilat RT Asunnon vaatehuolto- ja säilytystilat KH , LVI , RT Asuntoyhtiön korjaushankkeen kulku KH , LVI , RT Asuntoyhtiön vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen KH , LVI Tarkastus-, hoitoja huolto-ohjeet. Poikkeus- ja häiriötilanteiden ohjeet. Asuintalon huoltokirja LVI Vesikiertoinen patterilämmitys, LVI Vesikiertoinen lattialämmitys LVI Vesi- ja viemärilaitteiden äänitekninen suunnittelu ja äänenvaimennus LVI Muoviviemärin palo- ja äänitekninen asennusohje LVI Talousvesiverkostoon liitettävät lämmityslaitteet LVI Ilmanvaihtolaitteiden äänitekninen suunnittelu ja äänenvaimennus asuinrakennuksessa LVI , KH Lämmitysverkoston säätö Ratu-kortteja F Muovimaton ja muoviverhouksen purku ja uusiminen. Menetelmät F Muovimaton ja muoviverhouksen purku ja uusiminen. Menekit F Laatoitusten korjaus. Menekit F Kylpyhuoneen korjaus. Menetelmät F Kylpyhuoneen korjaus. Menekit F Seinälaatoituksen korjaus. Menetelmät F Lattialaatoituksen korjaus. Menetelmät Sisäpuolinen vedeneristys Laatoitus. Menetelmät Laatoitus. Menekit Mattotyö, kosteat tilat. Menetelmät Asbestia sisältävien rakenteiden purku. Menetelmät Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku. Menetelmät Ratu 1200-S Märkätilat. Tehtäväsuunnittelu aliurakka, työkauppa Standardeja SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. Standardisarja. Ne on julkaistu myös käsikirjana SFS 144 Pienjännitesähköasennukset ja sähkötyöturvallisuus p. SFS-EN 684 Resilient floor coverings. Determination of seam strength. Suomen Standardisoimisliitto SFS ry10 31 ohjetiedosto KH Muita julkaisuja Asuntoyhtiö korjaustyön tilaajana. Jouko Kankainen, Juha-Matti Junnonen. Rakennustieto Oy by 45/BLY 7 Betonilattiat Suomen Betoniyhdistys r.y., Betonilattiayhdistys ry Korjauskustannusvastuu asuntoyhtiössä. Essi Rikalainen. Rakennustieto Oy Kosteusvarma kylpyhuone. Rakennusteollisuuden Keskusliitto RTK Tutkimus. Julkaisu 61. Kosteus rakentamisessa RakMK C2 opas. Ympäristöministeriö. Ympäristöopas 51. Rakennustieto Oy Kunnossapitovastuun jakautuminen asuntoosakeyhtiössä. Helena Kinnunen, Juha Terho. Kiinteistöalan kustannus Oy-REP Ltd Julkaisu 297. Kuntotutkimuksen tilaaminen. Martti Hekkanen. Kiinteistöalan kustannus Oy-REP Ltd Julkaisu 192. Kylpyhuoneen remontti. Rakennustietosäätiö RTS ja Rakennustieto Oy MaalausRYL 2001 Maalaustöiden yleiset laatuvaatimukset 2001 ja käsittely-yhdistelmät. Rakennustieto Oy. Märkätilojen pintatyöt uudisrakennus- ja remonttikohteissa. Talonrakentajan käsikirja. Rakentajan tietokirjat Putkistoremontti. Kari Puro, Markku Salminen. Kiinteistöalan kustannus Oy-REP Ltd Julkaisu 173. Rakennusten korjaustekniikka ja talous. Juha-Antti Kaivonen. Rakennustieto Oy RIL Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry SisäRYL 2000 Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset 2000 Talonrakennuksen sisätyöt. Rakennustieto Oy. TalotekniikkaRYL Talotekniikan rakentamisen yleiset laatuvaatimukset. Osa 1 ja Osa Rakennustieto Oy. Urakkasopimusopas asunto-osakeyhtiöille. Korjaustöiden pienurakkamenettely. Ensio Hakkarainen, Kari Immonen, Helena Kinnunen. Kiinteistöalan kustannus Oy-REP Ltd Julkaisu 165. Vanhusten asumisen mahdollistava peruskorjaus. ARVI Asunnon arviointimenetelmä -tutkimuksen osaraportti 1. Arto Saari, Satu Åkerblom, Pirjo Sipiläinen. Teknillinen korkeakoulu, Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti SOTERA. Arkkitehtiosasto. Julkaisuja 2002/82. Vastuunjakotaulukko. Suomen Kiinteistöliitto ry. Kiinteistöalan Kustannus Oy-REP Ltd Tuotenumero 300. Vesi- ja viemäriputkistojen kuntoarvio. Jyrki Karjalainen. Kiinteistöalan kustannus Oy-REP Ltd Julkaisu 157. Vedeneristeiden, rakennusaineiden ja -tarvikkeiden yhteensopivuus Tietoja vedeneristeiden, märkätilojen tuotejärjestelmien sertifikaateista ja henkilösertifikaateista on Suomessa saatavissa Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta, VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka sekä internetistä, Tämän ohjekortin laadintaan on osallistunut Rakennustietosäätiö RTS:n toimikunta TK 225 Märkätilojen korjaaminen: arkkitehti Kari Pekkala, puheenjohtaja diplomi-insinööri Pekka Laamanen arkkitehti Pirjo Sipiläinen teknillinen neuvoja Ari Tuominen arkkitehti Viljo Lukkarinen, sihteeri Näytä lisää
MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU Lisätiedot Kevät 2017 TkT Jari Virta. Asuntojen märkätilojen korjaus
Kevät 2017 TkT Jari Virta Asuntojen märkätilojen korjaus Korjaus- ja ylläpitotarpeet 2016-2020 Kyllä-vastausten %-osuus 0 5 10 15 20 25 30 35 Piharakenteet, ml. salaojat Julkisivut Ikkunat ja ulko-ovet Lisätiedot Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes
Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus Lisätiedot RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012
RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden- Lisätiedot K-S Tili ja Isännöinti Oy
K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa Lisätiedot ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ
ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on Lisätiedot Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.
7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän Lisätiedot PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela
PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto Tero Lahtela MALLIKERROSTALO TILAELEMENTTIMÄRKÄTILA TALOTEKNISET VALINNAT LVIS-pystyhormien sijoittaminen porrashuoneeseen ääni- ja paloteknisesti Lisätiedot VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS
HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Lisätiedot 18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd
18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä. Lisätiedot Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari
Korjaus- ja kunnossapitovastuun jakautuminen osakkaan muutostöissä Kirsi Ruutu Lakimies, varatuomari Yhtiö, vanha osakas ja uusi osakas Yhtiö Vahingonkorvaus Kunnossapitovastuu Vanha Uusi osakas Asuntokauppa Lisätiedot ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ
1 ILMOITUS HUONEISTON KUNNOSSAPITO JA MUUTOSTYÖSTÄ 1. TALOYHTIÖ (osakas täyttää) Yhtiön nimi Rakennuksen sijaintiosoite Isännöitsijän nimi Osoite Puhelin Sähköpostiosoite 2. OSAKAS (osakas täyttää) Nimi Lisätiedot OSAKASREMONTTIEN OHJEET
OSAKASREMONTTIEN OHJEET Asunto Oy Lähtökuoppa-Startgroppen Bostads Ab Asunto Oy Maaliviiva-Mållinjen Bostads Ab Yleistä 1.7.2010 astui voimaan uusi asunto-osakeyhtiölaki. Lain myötä osakkaiden huoneistoremonttien Lisätiedot KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS
KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä Lisätiedot RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE
RAJA-KARHUN REMONTTIOHJE Tässä asunto-osakeyhtiö Raja-Karhun huoneistoremontteja koskevat pelisäännöt. Ohjeita noudattamalla varmistat onnistuneen remontin niin huoneiston, taloyhtiön kuin naapureidenkin Lisätiedot MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE
1.1.2012 MUUTOSTYÖOHJE ASUMISOIKEUDEN HALTIJALLE Tekniset muutostyöohjeet 1 Yleistä Tämä ohje on liite Asokotien rakennus- ja asumisaikaisiin muutostyöohjeisiin ja sitä noudatetaan 1.1.2012 lukien asumisoikeuden Lisätiedot OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS MUUTOSTYÖN HYVÄKSYNTÄ MUUTOSTYÖN VALVONTA ILMOITUKSEN TOIMITTAMINEN, KULUT JA LUPA-ASIAT NEUVONTA
MUSTIKKAHAAN HUOLTO OY Versio 2016 OSAKKAAN ILMOITUSVELVOLLISUUS Asunto-osakeyhtiölaki 5. luku 2, osakkeenomistajan on ilmoitettava muutostyöstä etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as Lisätiedot RS-1 KOSTEUSKARTOITUS
RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Lisätiedot Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA
Länsi-Tampereen taloyhtiöiden REMONTTI-ILTA 5.10.2016 Hankesuunnittelulla haetaan suuntaa, johon hanketta lähdetään viemään. Reunaehdot ja lähtötiedot as.oy:ltä Tehdyt / tehtävät kuntotutkimukset Osakas- Lisätiedot Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin
Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton Lisätiedot RS-1 KOSTEUSKARTOITUS
RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Lisätiedot RS-1 KOSTEUSKARTOITUS
RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Lisätiedot 8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi
* because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin Lisätiedot AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)
AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ Lisätiedot Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin
Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton Lisätiedot Kosteuskartoitus RS 1
Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan Lisätiedot Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:
Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan Lisätiedot Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa
Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi. Lisätiedot 40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi
1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen Lisätiedot YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS
YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua Lisätiedot SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET.
SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 ASENNUSOHJEET www.hunton.fi Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Lisätiedot 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila Lisätiedot Rakennustapaseloste, asunnot
RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat Lisätiedot Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala
Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin. Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.
16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot Puu pintamateriaalina_halli
1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia Lisätiedot Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä
Asunto-osakeyhtiö korjaushanke - hallituksen kokemukset Eero Nippala lehtori ja rakennetun ympäristön tutkimusalueen vetäjä Tampereen ammattikorkeakoulu, Asunto-osakeyhtiön hallitustyöskentelyä 1987-2016 Lisätiedot Tervetuloa! 14.1.2016
Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, Lisätiedot Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto
OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.
Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä Lisätiedot Liite 1. KYSELYLOMAKKEET
Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko Lisätiedot ,... SAAPUNUT RAPORTTI , I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.
- KOSTEUSKARTOITUS JUHASYRJ.ÅMÅKI,... 0500",263 722... ~ SAAPUNUT 2 7-02- 2015 RAPORTTI 11072..., I:LI" -' "'!]~I'IMAAN ULOSOTTOVIIlASTO KOSTEUS-/KUNTOKARTOITUS MYYNTIÄ VARTEN 19.2.2015 TEORANTIE 9A3 KOSTEUSKAR"rOITUS.JUHA Lisätiedot Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana
KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään Lisätiedot Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE
LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja... Lisätiedot R A K E N N U S S E L O S T U S
LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA Lisätiedot Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara
Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot Lisätiedot Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies.
TOT-RAPORTTI 13/03 Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Koulun korjausrakennuskohteessa purettiin ovea karmeineen. Yläpuolinen palkki putosi Lisätiedot HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET
HEKA TAPULIKAUPUNKI AISATIE 8 LUONNOKSET 20.12.2013 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy c/o Heka-Suutarila Oy / Aisatie 8 Osoite: Aisatie 8, 00750 HELSINKI Kaupunginosa 40 Suutarila, kortteli 40162, tontti Lisätiedot Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo
Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunta Sisäilmakorjaukset 1-4 kerroksissa Käyttäjäinfo 10.12.2014 Hanna Tuovinen, Vahanen Oy Miksi korjataan? Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Lisätiedot RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA
RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien Lisätiedot TIETOJA HUONEISTOSTA TIETOJA AUTOPAIKASTA TIEDOT KIINTEISTÖSTÄ JA TALOYHTIÖSTÄ
02.06.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Talotyyppi: Huoneet: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Liinankuja 10 A 3, 90800 Oulu Oulu Herukka Luhtitalon alakerta 3h(2mh+oh)+k+kh+s+et Lisätiedot Kiilto Keramix vedeneriste. Kohdassa 9 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet
TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA SERTIFIKAATTI Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Kiilto Oy PL 250 FI 33101 Tampere TUOTEKUVAUS Nro VTT-C-690-06 Myönnetty 18.8.2006 Päivitetty 7.11.2011 Kiilto Keramix vedeneristysjärjestelmä Lisätiedot HYDROCORK Pressfit asennusohjeet
HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN Lisätiedot KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen
KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5
KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo Lisätiedot MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?
MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN Lisätiedot ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi
ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet... Lisätiedot Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl
Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta Lisätiedot MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE
MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet: Lisätiedot TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ
23.08.16 1 TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Tiedonkaari 15 A, 90570 Oulu Oulu Syynimaa Pinta-ala: n. 145 m² Kokonaisala: n.170 m² Rakennusoikeus: Lisätiedot B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos
T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO Lisätiedot RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN
RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta Lisätiedot Kohdassa 9 taulukossa 1 määritellyt kaivot ja niiden liitostarvikkeet
SERTIFIKAATTI Nro 149/01 Myönnetty 2.5.2001 Päivitetty 11.4.2011 TUOTTEEN NIMI. Kahi-kylpyhuonejärjestelmä VALMISTAJA Saint-Gobain Weber Oy Ab Strömberginkuja 2 (PL 70) FI-00381 Helsinki TUOTEKUVAUS Kahi-kylpyhuonejärjestelmä Lisätiedot ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno
ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA Lisätiedot VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS
VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS Seuraavassa käsitellään vesikaton ja yläpohjan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksessa tarkastellaan vesikatteen ja sen alusrakenteen lisäksi mahdollista tuuletustilaa Lisätiedot Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo
Ääni- ja kosteusteknisesti hyvä sekä käyttökustannuksiltaan edullinen betonikerrostalo Yli 30 vuoden asuntorakennuttamisen kokemus. 1 RATKAISU Ulkoseinät eps-eristeisiä, ohutrapattuja betonielementtejä Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.
11/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 15.3.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 42 47 Päätökset annetaan julkipanon Lisätiedot Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1
Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako Lisätiedot WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI
1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on Lisätiedot Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot RAKENNUSTEN KOSTEUSTEKNISTÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry. 2.5.2016 Loppuraportti RAKENNUSTEN KOSTEUSTEKNISTÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ Taustaa ja johdanto Selvitys perustuu ympäristöministeriön Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.
. 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com Lisätiedot LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN
KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD YHDYSKUNTATOIMI Päivämäärä Rakennuttaminen ja tekninen suunnittelu 7.3.2017 1/1 LISÄKIRJE 1 TARJOUSPYYNTÖÖN KASAVUOREN KOULUKESKUS - LIIKUNTASALIN LATTIAN SANEERAUS Lisätiedot PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY
Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat: Lisätiedot Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197
Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat: Lisätiedot Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen
Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien Lisätiedot Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila
Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset Lisätiedot Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom
1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1 Lisätiedot SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)
Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Lisätiedot Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta
Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 29/ (8) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.8.
29/2016 1 (8) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 9.8.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 9.8.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 146 147 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lisätiedot Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko
Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P Lisätiedot RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209
syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot Lisätiedot HAITTA-AINE KARTOITUS
HB SISÄILMATUTKIMUS OY 1(4) Hämeentie 105 A 5.1.2010 00550 HELSINKI Fax. (09) 3948 5721 HAITTA-AINE KARTOITUS Lauttasaaren ala-aste Tallbergin puistotie 12 00200 HELSINKI Menetelmiä ja laitteita terveiden Lisätiedot Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa
Energiansäästö vanhemmissa rakennuksissa Kulttuuriympäristöseminaari 24.10.2013 Johanna Rinne - johanna.s.rinne@turku.fi ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Esityksen sisältö Lisätiedot KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU
TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI Lisätiedot Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja
Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Lisätiedot Korjausneuvonta. Vanhustyön keskusliitto
Korjausneuvonta Vanhustyön keskusliitto VANHUSTYÖN KESKUSLIITON KORJAUSNEUVONTA Valtakunnallinen korjausneuvojaorganisaatio 15 alueellista korjausneuvojaa Sotainvalidien ja veteraanien asunnonmuutostöiden Lisätiedot RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000
RT' RT 80272 i VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT Lisätiedot Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto
2.11.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Lisätietoja huoneluvusta: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Tilustie 4 C 1, 90650 Oulu Oulu Ala-Haapalehto Lisätiedot TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot Lisätiedot Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin
Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute