Source: http://docplayer.fr/12154680-Phase-projet-notice-rt-2012.html
Timestamp: 2018-11-21 19:03:23+00:00
Document Index: 192913922

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

PHASE PROJET. Notice RT PDF
PHASE PROJET. Notice RT 2012
Download "PHASE PROJET. Notice RT 2012"
1 Maître d ouvrage Association AIDERA VAR 16, rue des citronniers LAGARDE Assistant à Maître d ouvrage SAGEM 132, Rue Le Corbusier BP LA GARDE Opération Construction d une Maison d Accueil Spécialisée à CUERS (83) Mission Maitrise d œuvre fluides PHASE PROJET Notice RT 2012 Maitrise d œuvre Architecte Maitrise d œuvre fluides Coordination SSI Bureau de contrôle OLIVIER DETROYAT Architecte Urbaniste. 109, littoral Frédéric Mistral Tel : Fax : SOL.A.I.R. 47 bd de la République Aix en Provence Tel : Fax : SOL.A.I.R. 47 bd de la République Aix en Provence Tel : Fax : Bureau Veritas ZAC Valgora La Valette du Var Tel : Indice A 07/02/2014 Réf. I/1261
2 SOMMAIRE 1. - INTRODUCTION PRÉSENTATION DU RAPPORT PRÉSENTATION DE L OPERATION Maîtrise d ouvrage Maîtrise d œuvre Site de l opération Définition de l opération Nomenclature des bâtiments Généralités sur le projet DÉFINITION DE L'ISOLATION THERMIQUE PAROIS HORIZONTALES PAROIS VERTICALES MENUISERIES EXTÉRIEURES Ouvrants vitrés Portes sur extérieur Puits de lumiere PONTS THERMIQUES Ponts thermiques linéiques Ponts thermiques menuiseries Ponts thermiques ponctuels integrés ETANCHEITE A L AIR DU BATIMENT EXPOSITION AU BRUIT ZONAGE, USAGES ET CATEGORIES CE DEFINITION DES ÉQUIPEMENTS Bâtiment Maisonnée (idem pour les deux bâtiments) Bâtiment Accueil de jour COEFFICIENTS RÉGLEMENTAIRES - CONFORMITÉ RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS Coefficient Bbio Coefficient CEP...17 SOL.A.I.R. 2/17
3 1. - INTRODUCTION 1.1 PRÉSENTATION DU RAPPORT Le présent document a pour but de valider et/ou de définir l isolation thermique, ainsi que les différents équipements technico-énergétiques du projet de construction de la MAS située Cuers. Les hypothèses techniques concernent les installations de chauffage, de ventilation de production d ECS et d éclairage. Tous ces éléments doivent répondre aux exigences de la RT2012 en matière de thermique d hiver et de thermique d été suivant le décret n du 28 décembre 2012 et l arrêté du 28 décembre Cette étude n est pas une étude de conception d équipements. Le présent rapport permet de vérifier par le calcul (TH-BCE) que les quatre conditions suivantes sont respectées : Bbio < Bbio max Cep < Cep max Tic < Tic réf Les caractéristiques thermiques du bâtiment respectent les exigences de moyens définies au titre III de l arrêté du 28 décembre PRÉSENTATION DE L OPERATION Maîtrise d ouvrage AIDERA VAR 16, rue des citronniers LAGARDE AMO : SAGEM 132, Rue Le Corbusier BP LA GARDE Tél. : Fax : Tél : Fax : M. Didier PIATON Mme. Julie SOTRET Maîtrise d œuvre OLIVIER DETROYAT Architecte Urbaniste. 109, littoral Frédéric Mistral TOULON SOL.A.I.R. 47 boulevard de la république AIX EN PROVENCE BET FLUIDES Tel : Fax : Tél : Fax : M. Olivier DETROYAT M. Mathieu FARASSE M. Guillaume MAITRE SOL.A.I.R. 3/17
4 1.2.3 Site de l opération Le projet de construction, objet du présent rapport, est situé : ZAC de la Pouverine Commune de CUERS. Parcelle cadastrales : 165, 166, 167, 168, 169, 170 et Définition de l opération Nomenclature des bâtiments Le projet «Maison d Accueil Spécialisée» compte trois bâtiments neufs qui seront appelés de la manière suivante : - Maisonnée OUEST = locaux d hébergement le plus à l Ouest du projet - Maisonnée EST = locaux d hébergement, bâtiment central - Espace accueil jour = locaux d accueil et de soin, bâtiment à l Est du projet Généralités sur le projet Lieu CUERS (83) Zone climatique été hiver H3 Zone d exposition au bruit RT2005 BR1 Altitude 180 m Distance à la mer > 10 km RT applicable / date dépôt du PC accordé RT 2012 Type de Chauffage PAC eau/eau Demande de label Sans objet Niveau de performance exigée RT 2012 SOL.A.I.R. 4/17
5 2. - DÉFINITION DE L'ISOLATION THERMIQUE 2.1 PAROIS HORIZONTALES désignation Plancher bas Bâtiment Sur Vide sanitaire Plancher haut (toiture) toiture rampant sur combles structure type épaisseur plancher béton isolé en sousface + plancher chauffant Fermette isolation sur dalle béton type d'isolation et épaisseur en [cm] isolant en sous face 10cm R = 2,80 isolant support de plancher chauffant R = 2,10 laine minérale soufflée 40 cm Risolant [m². C/W ] Uparoi Ueq [W/m². C] 4,90 0,180 9,76 0,133 Plancher haut (toiture) toiture terrasse sur extérieur Dalle béton + isolation + étanchéité Polyuréthane 20 cm 8,33 0, PAROIS VERTICALES désignation structure type / épaisseur type d'isolation et épaisseur en [cm] Risolant [m². C/W] Uparoi Ueq [W/m². C] Mur béton isolés par l intérieur Béton Doublage Polystyrène 14 cm +plaque de plâtre Lambda 0,03 W/m.K 4,67 0,281 NB 1 : Les produits et les marques proposés sont donnés à titre indicatif. Des matériaux présentant au moins les mêmes résistances thermiques pourront être employés sous réserve d acceptation du Bureau de Contrôle et du BET thermique. SOL.A.I.R. 5/17
6 2.3 MENUISERIES EXTÉRIEURES NOTA : Lire attentivement la note acoustique «chapitre menuiseries extérieures» pour tenir compte aussi des affaiblissements acoustiques des ouvrants en fonction de leurs positions. type / localisation Ouvrants vitrés Toutes façades Type de menuiserie Menuiserie Aluminium à rupteur de ponts thermique, double vitrage argon 4/16/4, facteur solaire du vitrage = 0,63 Transmission lumineuse vitrage = 0,80 Volet roulant PVC, Uc=1,50 W/m².K ou protection solaire store vénitien extérieur Portes sur extérieur Ug Uf 1,1 3,0 Uw variable suivant dimensions des menuiseries. type / localisation Porte vitrée Type de menuiserie Menuiserie Aluminium à rupteur de ponts thermique, double vitrage argon 4/16/4, facteur solaire du vitrage = 0,63 Transmission lumineuse vitrage = 0,80 Ug Uf 1,1 3,0 Uw variable suivant dimensions des menuiseries. Porte pleine Porte métallique à isolation thermique renforcée 3,0 3, Puits de lumiere type / localisation Type de menuiserie Toiture terrasse Skydom, facteur solaire du vitrage = 0,48 Transmission lumineuse vitrage = 0,70 Ug Uf Uw - - 1,8 SOL.A.I.R. 6/17
7 2.4 PONTS THERMIQUES Ponts thermiques linéiques type / localisation illustrations W/ml.K Plancher bas / murs verticaux 0,23 Refend béton sur plancher bas 0,55 Plancher haut / murs verticaux (toitures terrasse et fermettes avec dalle béton) 0,84 Plancher haut / murs verticaux (Toitures fermettes) 0,05 Plancher haut / fermettes contre pignon 0,08 Refend béton sur murs verticaux 0,15 Angle de murs (sortant / rentrant) 0,02 / 0,14 SOL.A.I.R. 7/17
8 2.4.2 Ponts thermiques menuiseries type / localisation illustrations W/ml.K Appui de menuiseries 0,13 Appui de porte et porte fenêtre 0, Ponts thermiques ponctuels integrés type / localisation illustrations W/K/m² Doublage parois verticales 0,08 type / localisation illustrations W/K.m Fermette bois 0,02 (entraxe 60cm) 3. ETANCHEITE A L AIR DU BATIMENT La valeur de perméabilité à l air du bâtiment pris dans les calculs est de 1,70 m 3 / (h/m²). Valeur par défaut suivant usages des bâtiments. SOL.A.I.R. 8/17
9 4. EXPOSITION AU BRUIT Le projet se trouve hors zone par rapport à l aérodrome Cuers-Pierrefeu. Catégorie du Réseau ferré et routier et distances impactant le projet : A57 Réseau ferré RD43 Situation géographique du projet : > 700 m > 500 m > 700 m LE PROJET N EST PAS IMPACTE PAR LES DIFFERENTS RESEAUX SOL.A.I.R. 9/17
10 5. ZONAGE, USAGES ET CATEGORIES CE Bâtiment, Zone Maisonnée 1 Zone accueil de nuit Maisonnée 2 Zone accueil de nuit USGAE 27-Hôpital (partie nuit) 27-Hôpital (partie nuit) CATEGORIE CE2 CE2 Accueil Jour Zone restauration 19- Restauration 2 repas / jour 7j/7 CE2 Accueil Jour Zone accueil jour 28-Hôpital (partie jour) CE2 SOL.A.I.R. 10/17
11 6. DEFINITION DES ÉQUIPEMENTS 6.1 Bâtiment Maisonnée (idem pour les deux bâtiments) Prestations techniques : CHAUFFAGE Energie Localisation Captage Générateurs Gestion température de départ Mode de régulation réseau en chaud (volume non chauffé) réseau en chaud (volume chauffé) Circulateurs ELECTRICITE LOCAL TECHNIQUE Sondes géothermiques Puissance pompes : 500 W longueur de sondes : 500 m Fonctionnement tout ou rien (gestion captage + gestion pompe) PAC EAU / EAU Puissance calorifique : 33,5 kw COP à 3/0 C ext Régime 30/35 C = 4,18 (Valeur certifiée) Fonction de la température extérieure Circulateur à vitesse constante, régulation à débit constant et fonctionnement intermittent Classe 3 nu à l air libre vitesse constante, puissance 300 W RAFRAICHISSEMENT Type d émetteur Energie Localisation Captage Générateurs Gestion température de départ Mode de régulation réseau en chaud (volume non chauffé) plancher chauffant / rafraîchissant Radiant pour salle de bain 1,8 kw ELECTRICITE LOCAL TECHNIQUE Sondes géothermiques Puissance pompes : 500 W longueur de sondes : 500 m Fonctionnement tout ou rien (gestion captage + gestion pompe) PAC EAU / EAU Puissance frigorifique : 37,80 kw COP à 29,7/35 C ext Régime 21.7/16 C = 4,3 (Valeur certifiée) Température départ constante Circulateur à vitesse constante, régulation à débit constant et fonctionnement intermittent Classe 3 SOL.A.I.R. 11/17
12 réseau en chaud (volume chauffé) Circulateurs nu à l air libre vitesse constante, puissance 300 W Type d émetteur plancher chauffant / rafraîchissant ECS Type de production ECS Capteurs réseau solaire Ballons ECS solaire thermique appoint électrique 4 capteurs plans (rendement 75% mini / surface absorbeur 2,3 m²). Orientation Sud +/- 5 à 30 Inclinaison 45 Classe 5 Ballon solaire thermique 500 L Ballon ECS électrique : 500 L (Appoint 10 kw) Position des ballons Local technique, volume chauffé Isolation des ballons LDR 100 mm VMC Type de ventilation Puissance ventilateur Classe de perméabilité Simple flux hygroréglable A pour les chambres Simple flux auto-réglable pour autre que chambre 100 W pour l hygroréglable 200 W pour l auto-réglable Classe A 5 W/m² (Circulation) Gradation de l éclairage effectif marche arrêt automatique par détection de présence et absence Gestion impossible avec la lumière le 5 W/m² (Chambres) effectif interrupteur manuel marche arrêt (bureaux) Gradation de l éclairage gestion manuelle avec lumière du jour 5 W/m² SOL.A.I.R. 12/17
13 effectif (bureaux) Gradation de l éclairage interrupteur manuel marche arrêt gestion manuelle avec lumière du jour 5 W/m² (bains) effectif interrupteur manuel marche arrêt Gradation de l éclairage gestion manuelle avec lumière du jour 5 W/m² (Salle TV, salon ) effectif interrupteur manuel marche arrêt Gradation de l éclairage gestion manuelle avec lumière du jour SOL.A.I.R. 13/17
14 6.2 Bâtiment Accueil de jour Prestations techniques : CHAUFFAGE Energie Localisation Captage Générateurs Gestion température de départ Mode de régulation réseau en chaud (volume non chauffé) réseau en chaud (volume chauffé) Circulateurs ELECTRICITE LOCAL TECHNIQUE Sondes géothermiques Puissance pompes : 600 W longueur de sondes : 600 m Fonctionnement tout ou rien (gestion captage + gestion pompe) PAC EAU / EAU Puissance calorifique : 43,2 kw COP à 3/0 C ext Régime 30/35 C = 4,24 (Valeur certifiée) Fonction de la température extérieure Circulateur à vitesse constante, régulation à débit constant et fonctionnement intermittent Classe 3 nu à l air libre vitesse constante, puissance 550 W Type d émetteur plancher chauffant / rafraîchissant Energie ELECTRICITE RAFRAICHISSEMENT Localisation Captage Générateurs Gestion température de départ Mode de régulation réseau en chaud (volume non chauffé) LOCAL TECHNIQUE Sondes géothermiques Puissance pompes : 500 W longueur de sondes : 600 m Fonctionnement tout ou rien (gestion captage + gestion pompe) PAC EAU / EAU Puissance frigorifique : 48,90 kw COP à 29,7/35 C ext Régime 21.7/16 C = 4,35 (Valeur certifiée) Température départ constante Circulateur à vitesse constante, régulation à débit constant et fonctionnement intermittent Classe 3 SOL.A.I.R. 14/17
15 réseau en chaud (volume chauffé) nu à l air libre Circulateurs vitesse constante, puissance 550 W Type d émetteur plancher chauffant / rafraîchissant ECS Type de production ECS Capteurs réseau solaire Ballons ECS solaire thermique appoint électrique 6 capteurs plans (rendement 75% mini / a1=4,13 / surface absorbeur 2,3 m²). Orientation Sud +/- 5 Inclinaison 45 Classe 5 Ballon solaire thermique 1000 L Ballon ECS électrique : 1000 L (Appoint 15kW) Position des ballons Local technique, volume chauffé Isolation des ballons LDR 100 mm Type de ventilation Simple flux autoréglable VMC Puissance ventilateur 300 W Classe de perméabilité Classe A Type de ventilation Double flux, récupération d énergie 60 % VMC Double flux zone restaurant Puissance ventilateur Classe de perméabilité 2 x 310 W Classe A 9 W/m² (Restaurant salle polyvalente) définit pièce par pièce interrupteur manuel marche arrêt Gradation de l éclairage gestion manuelle avec lumière du jour SOL.A.I.R. 15/17
16 Cuisine locaux de service salle de consultation Gradation de l éclairage Gradation de l éclairage Gradation de l éclairage 8 W/m² définit pièce par pièce marche arrêt automatique par détection de présence et d absence gestion impossible à la lumière le 8 W/m² définit pièce par pièce interrupteur manuel marche arrêt gestion manuelle / ou gestion impossible si pas d accès à la lumière le 5 W/m² définit pièce par pièce interrupteur manuel marche arrêt gestion manuelle avec lumière du jour circulation bureaux Gradation de l éclairage 5 W/m² effectif marche arrêt automatique par détection de présence et absence Gestion impossible avec la lumière le 8W/m² définit pièce par pièce interrupteur manuel marche arrêt Gradation de l éclairage gestion manuelle avec lumière du jour sanitaires et douches collectives, vestiaires 8 W/m² effectif marche arrêt automatique par détection de présence et absence Gradation de l éclairage Gestion impossible avec la lumière le Les équipements synthétisés dans ces tableaux sont donnés à titre indicatif et ne prévalent ni sur les prescriptions des labels retenus par le Maître d Ouvrage ni sur les CCTP des lots techniques. Les calculs énergétiques ont été réalisés en prenant des hypothèses non contractuelles de choix de matériels qui devront être validés par les entreprises adjudicataires. Notamment concernant le chauffage, la production ECS et la VMC. SOL.A.I.R. 16/17
17 7. - COEFFICIENTS RÉGLEMENTAIRES - CONFORMITÉ Version moteur de calcul Version logiciel Izuba : RÉCAPITULATIF DES RÉSULTATS Coefficient Bbio BATIMENT Bbio Bbio max Maisonnée OUEST 267,1 270,0 Maisonnée EST 269,3 270,0 BATIMENT Bbio Bbio max Espace accueil jour 176,9 185,7 Espace accueil jour ZONE RESTAURATION 99,1 200,0 Espace accueil jour ZONE ACCUEIL 208,1 180, Coefficient CEP BATIMENT Cep Cep max Maisonnée OUEST 208,2 330,0 Maisonnée EST 205,3 330,0 BATIMENT Cep Cep max Espace accueil jour 230,8 267,5 Espace accueil jour ZONE RESTAURATION Espace accueil jour ZONE ACCUEIL ,0 226,1 190,0 Les résultats sont conformes à la RT 2012 SOL.A.I.R. 17/17
Maîtrise d'ouvrage : Maîtrise d'œuvre : Organismes de contrôle : Maîtrise d'ouvrage : Maîtrise d'ouvrage déléguée:
Maîtrise d'ouvrage : Maîtrise d'ouvrage : Projet de construction : Frédéric Chevalier Petit Jardin 13 480 CABRIES Maîtrise d'ouvrage déléguée: REDMAN Méditerranée Parc du Golf - Bât 11A 350, Avenue Guillibert