Source: http://docplayer.fi/122177-Valaistushankintojen-energiatehokkuus.html
Timestamp: 2018-10-16 08:47:31+00:00
Document Index: 23695715

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Valaistushankintojen energiatehokkuus - PDF
Valaistushankintojen energiatehokkuus
Download "Valaistushankintojen energiatehokkuus"
1 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 1 Valaistushankintojen energiatehokkuus Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta; valaistusosuuksien päivitys Taustaraportti Versio 4.0 Suomen Valoteknillinen Seura ry Toukokuu 2008
2 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 2 VALAISTUSHANKINTOJEN ENERGIATEHOKKUUS ALKULAUSE Tämä raportti on taustaraportti Motiva Oy:n Suomen Valoteknilliseltä Seuralta (SVS) tilaamasta selvitystyöstä Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta; valaistusosuuksien päivitys. SVS:ssä hankkeesta on vastannut Heikki Härkönen. Varsinaisen selvitystyön tekijöinä ja raportin laatijoina ovat toimineet sisävalaistuksen osalta Tapio Kallasjoki (Valaistussuunnittelu Tapio Kallasjoki) sekä ulkovalaistuksen osalta Antti Tiensuu (LiCon- AT Oy). Tilaajan puolelta hankkeen yhdyshenkilöinä ovat toimineet Seppo Silvonen ja Päivi Laitila Motiva Oy:stä.
3 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 3 SISÄLLYSLUETTELO ALKULAUSE SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 2 VALAISTUKSEN LAATUVAATIMUKSET 2.1 SISÄVALAISTUS Yleiset periaatteet Tila- ja tehtäväkohtaiset suositukset Urheilutilojen valaistus Turvavalaistus 2.2 ULKOVALAISTUS Yleiset periaatteet ulkovalaistuksessa Ulkoaluevalaistus Liikunta- ja urheilupaikat Tie- ja katuvalaistus 3 ENERGIANSÄÄSTÖKRITEERIT 3.1 SISÄVALAISTUS 3.1 ULKOALUEET 4 LÄHTEET 5 LIITTEET Liite 1. SFS-EN Annex F
4 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 4 1 JOHDANTO Selvitystyön tavoitteena on ollut päivittää ja syventää vuonna 2000 julkaistut Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta valaistuksen osalta. Työn tavoitteina olivat: - julkisten hankintojen energiatehokkuussuositusten tekstiosuuksien päivitys valaistuksen osalta - taustaraportin laatiminen - elinkaarikustannusten laskentatyökalujen tuottaminen Lähestymistapana laadituissa energiatehokkuussuosituksissa oli - koota valaistukset laatukriteerit yleisimpiin käyttötarkoituksiin - määritellä valaistuksen energiatehokkuusmittarit - laatia valaistuksen energiatehokkuussuositukset yhdistämällä kyseiset laatukriteerit ja energiatehokkuusmittarit Valaistuksen laatukriteerien, energiatehokkuusmittareiden sekä energiatehokkuussuosituksien kokoamisessa pyrittiin mahdollisimman pitkälti soveltamaan valaistusalan voimassa olevia standardeja ja käytäntöjä. Varsinaisten energiatehokkuussuositusten osalta selvitystyössä kävi ilmi, ettei vastaavia suosituksia valaistuksen osalta ole laadittu tai otettu käyttöön muualla. 2 VALAISTUKSEN LAATUVAATIMUKSET Valaistuksen energiansäästössä ei saa tinkiä valaistuksen laadusta. Hyvän valaistuksen käsite muodostuu suuresta määrästä eri osatekijöitä. Suunniteltaessa uutta rakennuskohdetta rakennuttajalla, arkkitehdillä, valaistussuunnittelijalla ja käyttäjällä voi olla tästä hyvin erilainen käsitys. Valaistussuositukset lähtevät siitä, kuinka hyvin kyseisessä valaistuksessa pystytään suorittamaan näkemiseen liittyvä työtehtävä. Suomessa on käytetty perinteisesti Suomen Valoteknillisen Seuran laatimia sisä- ja ulkotyöpaikkojen valaistussuosituksia. Nykyisin nämä suositukset on korvattu uusilla eurooppalaisilla SFS-EN standardeilla. 2.1 SISÄVALAISTUS Yleiset periaatteet Vanhat valaistusasennukset on pääosin suunniteltu kansallisten sisätyöpaikkojen valaistusta koskevien suositusten [1] perusteella. Eurooppalaisen standardointijärjestön (CEN) toimesta on nyt käytössä uusi koko Eurooppaa koskeva sisätyöpaikkojen valaistusstandardi EN [2]. Kyseinen standardi on siis korvannut vanhat valaistussuositukset. Suomen Standardisoimisliitto SFS on suoraan kääntänyt sisätyöpaikkoja koskevan uuden standardin suomeksi. Uusi standardi käsittelee suurelta osin samoja tekijöitä kuin vanhakin suositus, mutta siinä on myös oleellisia eroja vanhoihin suosituksiin nähden. Seuraavassa tarkastellaan, mitä muutoksia uusi standardi on tuonut mukanaan.
5 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 5 Valon määrä, valaistusvoimakkuus Valaistussuosituksissa valon määrä esitetään suositeltavina tila- ja tehtäväkohtaisina valaistusvoimakkuusarvoina. Standardissa annetaan vain yksi valaistusvoimakkuuden suositusarvo E m. Kyseessä on valaistusvoimakkuuden huoltoarvo, jonka alle valaistustaso ei saa pudota asennuksen eliniän aikana. Kyseessä on siis ennen valaistushuoltoa saatava keskimääräisen valaistusvoimakkuuden minimiarvo ja suunnittelijan on suunnitelmia laatiessaan osattava arvioida, kuinka paljon valaistustaso tulee jatkossa putoamaan asennuksen vanhetessa. Valaistusvoimakkuutta ei määritellä koko tilaan vaan ainoastaan työalueelle. Työalueen kokoa ei määritellä, vaan se jätetään suunnittelijan tehtäväksi. Energiatalouden kannalta valaistustasovaatimuksen määrittäminen työalueelle on järkevää, koska tällöin valo voidaan keskittää työalueelle ja valaista pienemmällä valon määrällä ne tilat, joissa ei vaadita tarkkaa näkemistä. Jotta tämä ei johtaisi siihen, että valo keskitettäisiin ainoastaan työskentelyalueelle ja näin saataisiin aikaan sopeutumisvaikeuksia näköaistille, määritellään uudessa standardissa myös valaistustasot työalueen välittömälle lähiympäristölle. Välittömän lähiympäristön muodostaa puolen metrin vyöhyke työalueen ympärillä. Sekä työalueelle että sen välittömälle ympäristölle määritellään lisäksi omat valaistuksen tasaisuusarvonsa. Valaistuksen tasaisuus tarkoittaa miniarvon suhdetta keskiarvoon. Myös koko työskentelytilaan on asetettu minimivaatimukseksi 200 lx. Taulukossa 2.1 on esitetty vaatimukset työalueen ja välittömän lähiympäristön valaistusvoimakkuuksien suhteille. Taulukko 2.1 Työalueen ja sen välittömän lähiympäristön valaistusvoimakkuuksien suhteet ja ohjeet valaistuksen tasaisuudelle. Työalueen valaistusvoimakkuus (lx) Välittömän lähiympäristön valaistusvoimakkuus (lx) > <200 sama kuin kohteessa Tasaisuus: > 0,7 Tasaisuus: > 0,5 Häikäisy Standardissa häikäisyä arvioidaan UGR-häikäisyindeksin avulla. Indeksin käyttö on jokseenkin monimutkaista. Jos halutaan manuaalisesti määrittää häikäisyindeksi, se edellyttää, että valaisinvalmistaja on laatinut valmiit valaisinkohtaiset taulukot, joiden avulla häikäisyindeksi voidaan määrittää. Tällä hetkellä näitä taulukoita ei valaisimien tuote-esitteissä ole. Toisena vaihtoehtona on, että valaisinvalmistajien toimittamiin valaistuslaskentaohjelmiin lisätään toiminto, jolla häikäisyindeksi voidaan laskea.
6 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 6 Esimerkiksi nykyisin yleisesti käytössä olevalla DIALux-laskentaohjelmalla UGR-arvo voidaan määrittää. Uutena piirteenä suosituksissa on, että valaisimille, joissa käytetään suuriluminanssisia valonlähteitä ( lamppuja, joiden pinta on hyvin kirkas ), annetaan pienimmät sallitut suojauskulmat (ks. kuva 2.1). Nämä on esitetty taulukossa 2.2. Taulukko 2.2 Minimisuojauskulmat eri luminanssia oleville lampuille Lampun luminanssi Minimi häikäisysuojauskulma kcd/m 2 20 < astetta 50 < astetta > astetta Ne lamput, joiden pintaluminanssi ylittää kyseisen taulukon arvot, ovat lähinnä suurpaineisia purkauslamppuja (elohopea, monimetalli ja suurpainenatrium), halogeenilamppuja sekä joitakin erittäin tehokkaita yksikantaloistelamppuja ja T5- loistelamppuja. Käytännössä kyseisellä suosituksella voi siis olla vaikutusta lähinnä teollisuusvalaistukseen, koska toimistotilojen valaisimissa suojauskulmat yleensäkin ovat jo suuret ja valtaosalla loistelamppuja luminanssi jää alle taulukon pienimmän 20 kcd/m 2 arvon alle. Kuva 2.1 Häikäisysuojauskulman määrittely rajaavassa häikäisysuojauksessa [1]
7 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 7 Kiiltokuvastuminen ja epäsuora häikäisy Vanhojen kansallisten suositusten opastavassa osassa annettiin kiiltokuvastumisen ja epäsuoran häikäisyn estämiseksi pienimpiä sallittuja arvoja kontrastintoistosuhteelle. Uudessa eurooppalaisessa standardissa ei numeerisia arvoja anneta. Syynä voi olla se, että tällöin olisi standardoitava myös mittauksissa käytettävä näkökohde, koska kontrastintoistosuhteen arvo riippuu sekä valaistuksesta että näkökohteesta. Standardi kuitenkin listaa joukon keinoja, joilla kiiltokuvastumisongelmia voidaan välttää. Näitä ovat - valaisimen ja työalueen oikea keskinäinen sijoitus (kuva 2.2) - mattapintaisten materiaalien käyttö - valaisimien luminanssien rajoittaminen - valaisimien koon suurentaminen - huonepintojen luminanssitasojen nostaminen. Kuva 2.2 Suorassa valaistuksessa kiiltokuvastumisesta ja epäsuorasta häikäisystä aiheutuvia haittoja voidaan välttää, kun valaisimia ei sijoiteta kiiltokuvastumisalueelle. Alue nähdään helposti esimerkiksi sijoittamalla työskentelyalueelle peili, jolloin peilistä ei saisi näkyä paljaita lamppuja tai kirkkaita valaisimien valoaukkoja. [3] Valon väriominaisuudet Oikea valon värisävy riippuu suositusten mukaan psykologiasta, estetiikasta ja siitä, mikä koetaan luonnolliseksi kussakin tilanteessa. Niinpä standardi ei suositakaan
8 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 8 mitään erityistä värilämpötilaa käytettäväksi. Valon värintoistolle sen sijaan annetaan hyvinkin tiukkoja raja-arvoja. Vanhoissa suosituksissa valon värintoiston vaatimukset määritettiin värintoistoluokkien avulla. Esimerkiksi toimistoissa vaatimus oli yleisesti luokka 1B eli yleinen värintoistoindeksi (R a -indeksi) välillä Useimmissa teollisuustiloissa vaatimuksena oli luokka 3 (40<R a <60) ja joillain alueilla myös luokka 4 (20<R a <40). Uuden standardin mukaan lamppuja, joiden värintoistoindeksi on pienempi kuin 80, ei tule käyttää tiloissa, joissa työskennellään tai oleskellaan pitkäaikaisesti. Tämä ei juuri tuo muutosta toimistotiloihin. Sen sijaan teollisuustiloissa värintoistovaatimukset ovat selvästi aiempaa tiukempia. Erittäin harvoissa kohteissa värintoistoindeksille sallitaan arvoja alle R a =60. Kun tiedetään, että Suomessa teollisuudessa käytetään yleisesti suurpainenatriumlamppuja ja että tavanomaisen natriumlampun värintoistoindeksi on noin 25, asettaa standardi paineita siirtyä paremman värintoiston omaaviin lamppuihin, kuten värikorjattuihin suurpainenatriumlamppuihin tai monimetallilamppuihin. Näyttöpäätetilojen valaistus Näyttöpäätetilojen valaistukseen uusi standardi tuo suosituksen, joka ottaa huomioon näyttöpäätteissä tapahtuneen kehityksen. Vanhassa suosituksessa todettiin, että sellaisten valaisimien luminanssien, joiden kuvajaiset työntekijä voi nähdä päätteeltä, tulee olla pieniä, enimmillään 200 cd/m 2. Tämä suositus johti aikoinaan hyvin laajamittaiseen pienluminanssivalaisimien käyttöön toimistovalaistuksessa. Valaisimet olivat vaativan heijastintekniikan takia kalliita ja asennuksessa syntyvä tilavaikutelma usein synkkä. Suositus oli järkevä tilanteessa, jossa näyttöpäätteiden taustaväri oli tumma. Päätteet ovat kuitenkin kehittyneet ajan myötä, ja nyt tällaisia päätteitä käytetään enää lähinnä joissain teollisuuden valvomotiloissa ja joidenkin tällaiseen työskentelytapaan tottuneiden työntekijöiden CAD-työpisteissä. Nykyisin yleisesti käytössä oleville standardin ISO mukaisille keskimääräisille ja hyvää tasoa oleville näytöille standardi asettaakin luminanssirajaksi 1000 cd/m 2, joka sallii muun muassa epäsuoran valaistuksen hyödyntämisen Tila- ja tehtäväkohtaiset suositukset Standardissa SFS-EN on annettu tila- ja tehtäväkohtaiset suositukset taulukkomuodossa. Taulukoissa annetaan keskimääräinen valaistusvoimakkuuden huolto-arvo E m, pienin sallittu häikäisyindeksi UGR L sekä pienin sallittu yleinen värintoistoindeksi R a. Lisäksi on saatettu antaa joitakin erityisiä huomauksia. Seuraavassa on esitetty tilaryhmät, joiden mukaan taulukko on jaoteltu, sekä muutama esimerkki taulukon arvoista.
9 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 9 Liikennealueet ja rakennusten yleiset tilat Taulukko 2.3 Esimerkki liikennealueiden suosituksesta [2] Viite Tila, tehtävä tai toiminta E m UGR L R a Huomautukset nro lx Liikennealueet ja käytävät Valaistusvoimakkuus lattiatasolla Portaikot liukuportaat, kuljettimet Ajoluiskat, lastausalueet Erityistä huomiota liikennealueilla on kiinnitettävä huomiota sisä- ja ulkotilan jyrkän valaistusvoimakkuuseron poistamiseen. Teollisuus ja käsityö Teollisuuden valaistussuositukset vaihtelevat suuresti riippuen näkötehtävistä. Taulukko 2.4 Esimerkki kokoonpanotyöstä [2] Viite Tila, tehtävä tai toiminta nro Kokoonpano: - karkea - tavallinen - hieno - tarkkuustyö E m lx UGR L R a Huomautukset Korkeat tilat, ks Korkeissa tiloissa, joissa käytetään syväsäteilijätyyppisiä valaisimia, voidaan sallia värintoistoindeksiltään alle 80 olevia ratkaisuja, kun varmistetaan, että värintoisto on parempi jatkuvasti käytössä olevissa kiinteissä työpisteissä ja että turvavärit pystytään tunnistamaan.
10 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 10 Toimistot Taulukko 2.5 Toimistotilojen valaistussuosituksia [2] Viite Tila, tehtävä tai toiminta E m UGR L R a Huomautukset nro lx 3.1 Arkistointi, kopiointi, jne Kirjoittaminen, konekirjoitus, lukeminen, tietojenkäsittely Näyttöpäätetyö: katso luku Tekninen piirtäminen CAD-työasemat Näyttöpäätetyö: katso luku Neuvottelu- ja kokoushuoneet Valaistuksen tulisi olla säädettävä 3.6 Vastaanottotiski Arkisto Liiketilat Taulukko 2.6 Liiketilojen valaistussuosituksia [2] Viite Tila, tehtävä tai E m UGR L R a Huomautukset nro toiminta lx 4.1 Myyntialue Sekä valaistusvoimakkuus että UGR-vaatimus riippuvat myymälän tyypistä 4.2 Kassa-alue Pakkauspöytä Julkiset kokoontumistilat Taulukko 2.7 Esimerkki kirjastosta [2] Viite nro Tila, tehtävä tai toiminta E m lx UGR L R a Kirjahyllyt Lukualue Palvelutiskit Huomautukset Opetustilat Opetustilojen osalta suorituksia on annettu lastentarhoihin, eri tyyppisiin luokkahuoneisiin ja koulun muihin tiloihin.
11 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 11 Taulukko 2.8 Esimerkki koulujen valaistussuosituksista [2] Viite Tila, tehtävä tai E m UGR L R a Huomautukset nro toiminta lx Luokkahuoneet, opetustilat Valaistuksen tulisi olla säädettävä Luokkahuoneet iltakäytössä ja Valaistuksen tulisi olla säädettävä. aikuisopiskelijoille Luentosali Valaistuksen tulisi olla säädettävä Liitutaulu Suuntaheijastumisia vältettävä Terveydenhoitotilat Terveydenhoitotiloissa suosituksia on annettu erilaisiin tutkimushuoneisiin ja toimenpidetiloihin sekä yleisiin tiloihin. Taulukko 2.9 Esimerkki vuodeosaston valaistussuosituksista [2] Viite Tila, tehtävä tai E m UGR L R a Huomautukset nro toiminta lx Yleisvalaistus Valaistusvoimakkuus lattiatasolla Lukuvalaistus Yksinkertaiset tarkastukset Tutkimus ja hoitotoimenpiteet Kuljetus- ja liikennealueet Kuljetus- ja liikennealuita koskevat suositukset on taulukot koskevat lentoasemia ja rautateitä. Rautateillä on Suomessa myös omat ratahallintokeskuksen laatimat tarkemmat sisäiset suositukset. Taulukko 2.10 Esimerkki eurooppalaisista rautateitä koskevista suosituksista [2] Viite Tila, tehtävä tai toiminta E m UGR L R a Huomautukset nro lx Katetut laiturit ja matkustajatunnelit Asemahalli Lippu- ja matkatavaratoimistot sekä palvelutiskit Odotushuoneet
12 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry Urheilutilojen valaistus Urheilutilojen valaistusvaatimukset löytyvät standardista SFS-EN [4]. Ne koskevat sekä sisä- että ulkotiloja. Standardissa on kullekin urheilulajille määritelty varsinainen alue, jossa urheilusuoritus tapahtuu sekä ns. referenssialue, jota valaistussuositukset koskevat. Standardi määrittelee myös, kuinka mittauksilla varmistetaan vaatimusten täyttyminen. Ulkovalaistuksen osalta annetaan myös rajaarvot häiriövalolle. Valaistusvaatimukset jaetaan kolmeen eri luokkaan riippuen siitä, onko kyseessä kansainvälinen, kansallinen vai paikallinen urheilutapahtuma, onko kyse harjoittelusta vai kilpaurheilusta vai onko kyseessä koulu-, urheilu- tai virkistystapahtuma. Valaistusvaatimuksia annetaan sekä horisontaaliselle että vertikaaliselle valaistusvoimakkuudelle. Myös häikäisysuojaukselle on omat vaatimuksensa. Sisätilojen osalta käytetään standardissa SFS-EN määritettyä UGR-arvoa ja ulkotiloissa GR-arvoa. Myös valaistuksen tasaisuudelle ja värintoistolle asetetaan vaatimuksia. Erityisvaatimuksia valaistukselle on annettu, jos tapahtuma lähetetään väritelevision välityksellä tai tallennetaan filmille. Standardia on tarkemmin käsitelty luvussa Turvalaistus Julkisten rakennusten rakennusluvan ehtona on yleensä turvavalaistuksen toteuttaminen. Suomessa turvavalaistuksesta on annetut ohjeet löytyvät sisäasianministeriön päätöksestä 805/2005 ja siihen liittyvästä perustelumuistiosta. Turvavalaistuksen laatimisesta löytyy myös standardi SFS-EN 1838, jonka vaatimuksista osa on velvoittavia. Turvavalaistusta tarvitaan hätäpoistumiseen rakennuksesta ja töiden turvallista lopettamista varten. Joissain tapauksissa turvavalaistuksen avulla mahdollistetaan töiden jatkaminen. Tällöin on kyseessä varavalaistus. Turvavalaistuksen eri osa-alueita selventää kuva 2.3.
13 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 13 TURVAVALAISTUS (SFS-EN 1838) POISTUMISVALAISTUS POISTUMISREITTIVALAISTUS AVOIMEN ALUEEN VALAISTUS RISKIALTTIIN TYÖALUEEN VALAISTUS VARAVALAISTUS Kuva 2.3 Turvavalaistuksen eri osa-alueet Turvavalaistukselle on määritelty tarkat laatu- ja määrävaatimukset. Laatuvaatimukset koskevat lähinnä häikäisysuojausta ja poistumisopasteiden luminanssiarvoja. Valon määrälle on asetettu vaatimuksia poistumisreiteillä ja avoimella alueella. Myös turvavalistus kuluttaa energiaa. Turvavalaistus toimii normaalin valaistuksen häiriötilanteessa. Poistumisopasteiden on puolestaan toimittava jatkuvasti, joten niiden käyttöaika on pitkä. Valaistuksen energiankulutusta arvioitaessa on myös turvavalaistus otettava mukaan.
14 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry ULKOVALAISTUS Yleiset periaatteet ulkovalaistuksessa Ulkovalaistuksen päätehtävä on taata katujen ja teiden turvallinen käyttö pimeän aikaan niin jalankulkijoille kuin ajoneuvoillekin sekä ulkotyöalueilla työn tehokkaan ja turvallisen tekeminen. Valaistuksella mahdollistetaan myös liikuntapaikkojen harrastus ja kilpailutoiminta pimeällä olevaan vapaa-aikaan. Valaistus lisää sekä henkilöiden että omaisuuden turvaa luoden samalla turvallisuuden tunnetta. Näille moninaisille eri sovellusalueille on useita eri valaistuksen osatekijöitä, jotta valaistus saadaan laadukkaasti oikein toteutettua. Ulkovalaistuksen suositusten pohjana ovat toiminnot, työtehtävät ja niiden vaativuus jossa näkötehtävä suoritetaan. Nykyisin erilaiset suositukset korvautuvat uusilla sovelluskohtaisilla eurooppalaisilla standardeilla Ulkoaluevalaistus Ulkotyöalueiden valaistusstandardi SFS-EN [5] määrittelee eri työpaikoille ja niissä tehtäville töille keskimääräisen valaistusvoimakkuuden (E m ) ja valaistuksen tasaisuuden (U o ) vähimmäisarvot raja-arvot. Valaistuksen värintoistokyvyn tulee myös olla annettujen käyttötarkoituskohtaisten arvojen mukaiset eikä häikäisy saa ylittää annettua raja-arvoa. Suositellut valaistusvoimakkuudet työalueilla on esitetty SFS-EN standardin taulukoissa. Taulukoissa on esitetty 15 alueelle ja yhteensä 98 eri käyttötarkoitukselle valaistuksen vaatimukset. Näistä sovelletaan niitä, jotka olosuhteiden tai työ- ja siihen liittyvän näkötehtävän osalta vastaavat stanandardin käyttötarkoitus -sarakkeessa esitettyä kuvausta. Taulukko 2.11 Ulkotyöalueiden valaistussuositusten periaatteet [5] Alueen käyttötarkoitus E m U o GR L R a Huom Kuvaukset käyttötarkoituksista joille on määritelty valaistuksen raja-arvot ,1 0, Esim. osin poikkeavia vaatimuksia E m = valaistusvoimakkuuden keskiarvon vähimmäisarvo (lx) U o = valaistuksen yleistasaisuuden vähimmäisarvo GR L = häikäisyn suurin sallittuarvo R a = värintoistoindeksin vähimmäisarvo Tehtäväkohtaisesti annetut valaistusvoimakkuussuositukset tarkoittavat asennuksen arvoja ennen huoltoa. Suunnitelmissa tämä huomioidaan ns. alenemakertoimella. Käytettävien alenemakerrointen arvo riippuu lampun, liitäntälaitteen ja valaisimen ominaisuuksista sekä ympäristöstä ja laadittavasta huolto-ohjelmasta.
15 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 15 Standardissa annetaan myös annetuille käyttötarkoituskohtaisille arvoille ns. korotetut valaistusvoimakkuuden arvot jos: - näkötehtävät työssä ovat kriittisiä - virheet ovat kalliita korjata - tarkkuus tai suurempi tuottavuus ovat erittäin tärkeitä - työntekijän näkökyky on normaalia huonompi - katsottavien kohteiden yksityiskohdat ovat pieniä tai kontrasti alhainen - työtä tehdään epätavallisen pitkä aika Jos näkemisen ja tekemisen kannalta jokin tai jotkut yllä olevista olosuhteista tai tekijöistä edellyttävät, niin valaistustasoa nostetaan. Standardin esittämiä valaistusvoimakkuuden keskiarvoja nostetaan vähintään yhdellä arvolla seuraavan jaottelun mukaan 5->10-> 20->30->50->75->100->150->200->300->500. Esimerkiksi vaaditun raja-arvon ollessa 50 lx korotetaan arvoon 75 lx. Standardin mukaan valaistustasoa voidaan vastaavasti laskea em. pykälin, jos - katseltavien kohteiden yksityiskohdat ovat epätavallisen suuria tai kontrastierot ovat suuria - työtä tehdään epätavallisen lyhyt aika Hyvässä valaistuksessa on oleellista, että vaaditun valaistusvoimakkuuden ohella myös laadulliset - tasaisuus, häikäisy ja värintoisto - tarpeet tyydytetään. Työmaalla olevan työskentelyalueen (alue, jolla varsinainen näkötehtävä suoritetaan) ja sen lähiympäristön valaistusvoimakkuus. Lähiympäristön valaistusvoimakkuuden tulee olla suhteessa työalueen valaistusvoimakkuuteen ja sen tulee saada aikaan tasapainoinen luminanssijakauma näkökentässä. Standardin suosituksen mukaiset työskentelyalueen ja lähiympäristön valaistusvoimakkuudet ovat oheisen taulukon mukaiset. Taulukko 2.12 Ulkotyöalueiden työskentelyalueen ja ympäristön valaistusvoimakkuudet [5] Työskentelyalueen valaistusvoimakkuus lx Työskentelyalueen ympäristön valaistusvoimakkuus lx > < E < Kohteen valaistusvoimakkuuden ollessa 30 lx tai alhaisempi samaa valaistusvoimakkuutta käytetään koko alueella. Standardissa esitetään myös vaatimukset häiriövalon rajaamiselle.
16 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry Liikunta- ja urheilupaikat Valo ja valaistus Urheilupaikat EN [4] -standardi määrittää urheiluvalaistuksen siten, että saadaan aikaan hyvät valaistussolosuhteet niin pelaajille, harrastajille, urheilijoille ja tuomareille sekä katsojille että väritelevisioinnille. Standardissa esitetään vaatimukset yleisimmille Euroopassa harrastetuille urheilulajeille. Vaatimukset esitetään niin sisä- kuin ulkourheilukin. Standardissa EN esitetyt vaatimukset ovat ns. minimiarvot eli vähimmäistavoite. Lajeittain määritellään keskimääräisen valaistusvoimakkuuden (E m ) ja valaistuksen tasaisuuden (U o ) raja-arvot. Häikäisy ei saa ylittää annettua raja-arvoa. Lamppujen väritoisto-ominaisuuksien eli värintoistokyvyn tulee myös olla annettujen käyttötarkoituskohtaisten arvojen mukaiset. Hätävalaistuksessa sovelletaan standardin EN 1838 esittämiä vaatimuksia. EN standardin alla esitetyn mukaisessa 28 eri taulukossa esitetään 37:n eri ulkourheilulajin vaatimukset. Taulukko 2.13 Ulkourheilulajien valaistusvaatimusten esittämisen periaate [4] ULKO Alueen / kentän mitat Valaistuksen laskentapisteiden lkm Pituus / m Leveys / m pituus suunn. leveys suunn. Laji tai lajit Xx Yy Nx Ny Luokka Vaakatason valaistusvoimakkuus GR R a E av / lx E min / E av I II III Taulukossa määritellään lajikohtaiset kenttien mitat ja kentän mittojen suhteessa olevat valaistuksen mitoituspisteiden lukumäärät. Pisteet asettuvat tasajaollisesti laskettavalle alueelle. E av = valaistusvoimakkuuden keskiarvon vähimmäisarvo (lx) E min / E av = valaistuksen yleistasaisuuden vähimmäisarvo GR = häikäisyn suurin sallittuarvo R a = värintoistoindeksin vähimmäisarvo
17 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 17 Lajeittain esitetään kolme eri valaistusluokkaa. Valaistusluokan valinta ja sen mukaan valaistustaso suoritetaan kilpailu- tai harrastustason mukaan. Taulukko 2.14 Ulkourheilulajien valaistusluokan valintaperiaate [4] Kilpailu- Valaistusluokka Taso I II III Kansainvälinen ja kansallinen * Alueellinen * * Paikallinen * * * Harjoittelu * * Virkistys- ja koululiikunta * Opas häiriövalon rajoittamiseen Oppaan häiriövalon rajoittamisesta CIE 150:2003 [6] sisältämät rajaukset sisältyvät myös ulkotyöalueiden ja urheilualueiden sekä myös tie- ja katuvalaistusta määrääviin standardeihin. Taulukko 2.15 Häiriövalon ympäristöluokat [6] Luokka E1 E2 E3 E4 Ympäristö Luonnontilainen Pimeä Valaistusympäristö Maalaismainen Esikaupunki Kaupunki Vähäistä alueellista valaistusta Keskitasoista alueellista valaistusta Voimakasta alueellista valaistusta Valaistushankkeiden ympäristöt jaetaan yllä olevan taulukon mukaisesti toiminnallisuuden ja ympäristön valoisuuden mukaisesti neljään ympäristöluokkaan.
18 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 18 Taulukko 2.16 Häiriövalon raja-arvot eri ympäristöille [6] Ympäristöluokka Taivaan valottuminen Valo ikkunoihin Valonlähteen valovoima Rakennuksen luminanssi ULR % E v lx I kcd L av cd /m 2 L max cd /m 2 ilta yö ilta yö ilta-aika E , E ,5 0, E , E , Eri ympäristöalueilla tulee häriövalo eli käyttökohteen ulkopuolelle suuntautuva valo rajata yllä olevan taulukon mukaisesti. ULR % = valaistusasennuksesta (valaisimet on suunnattu käyttöasentoonsa), vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon enimmäisosuus. E v / lx = rakennusten ikkunoihin suuntautuva pystypinnan valaistusvoimakkuus; lasketaan suunnittelun yhteydessä tai tarvittaessa jälkeenpäin mitataan. I / kcd = valovoima, joka suuntautuu häirittävään kohteeseen, on valaistussuunnitelmista ja -laskelmista saatava arvo. L av / cd/m 2 = valaistuasennuksen ympäristö rakennusten seinäpinnoille aikaan saama pintakirkkaus eli luminanssi. Häiriövalo Valaistuskohteessa asennettujen valaisimien vaakatason yläpuolelle suuntautuva valo on ns. häiriövaloa, jolle taulukossa määritetään raja-arvot. ULR (upward lighting ratio) on valaistusasennuksessa vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon osuus valaisimien tuottamasta valosta. Vaakatason alapuolinen valo, joka aiheuttaa ärtymystä, epämiellyttävyyttä ja vaikeuttaa oleellisen informaation näkemistä, on myös häiriövaloa. D.L.O.R. U.L.O.R. Valaistava alue Kuva 2.4 Valaisin ja häiriövalo
19 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 19 Valaisimen hyötysuhde (L.O.R) ilmoittaa kuinka hyvin lampun tuottama valovirta saadaan ulos valaisimesta. Nykyaikaisilla valonheittimillä hyötysuhde on 0,65 0,80. Tievalaisimien hyötysuhde on 0,75 0,85. Valaisimista määritellään myös erikseen D.L.O.R, joka on vaakatason alapuolelle tulevan valon hyötysuhde. U.L.O.R. kuvaa valaisimen vaakatason yläpuolelle suuntautuvan valon hyötysuhdetta. Tämä osa ei ole hyödynnettävissä työaluevalaistuksessa vaan on häiriövaloa Tie- ja katuvalaistus Katuvalaistus on saatava aikaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisin ja pienin elinkaarikustannuksin. Huolellisen suunnittelun ja ohjauksen avulla taajaman valaistuksen laatua parannetaan siten, että se johtaa tarvittavan valon määrän alenemiseen vähentäen samalla energian kulutusta ja parantaen kustannustehokkuuden. Valaistustaso vaihtelee näkemisvaatimuksien mukaan erilaisissa liikenne- ja ympäristöolosuhteissa. Liikennemäärät ja osaltaan myös liikenne ovat erilaisia erityyppisillä kaduilla. Keskustassa liikkeet ja mainosvalot tuovat lisää valoa kadulle, mutta vastaavasti ne tekevät liikenteessä havainnoimisen vaikeammaksi. Asuinalueilla, keskustan ulkopuolella, on katuympäristö liikenteessä näkemisen kannalta rauhallisempaa vähentäen valon tarvetta ja syntyvää häiriövaloa. Toteutussuunnittelua varten katuverkon toiminnallisen luokituksen kolmelle katuluokalle (pää-, kokooja- ja tonttikadulle) kullekin on valittu oma valaistustaso ja tasaisuusvaatimukset. Valaistusluokan valinta liikenteen ominaisuuksien mukaan määrittää valaistustason valinnan. Taulukossa esitettyjä valaistusluokkia vastaavat tarkasti määritellyt valotekniset arvot. Nämä arvot esitetään valaistuksen mitoitusta varten luokanvalintaa ohjaavan taulukon jälkeen. (Suomen Kuntaliitto - Ulkovalaistuksen tarveselvitys / Suunnitelmaselostus / yleinen osa [7].)
20 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 20 Taulukko 2.17 Valaistusluokat tie- ja katuvalaistuksessa [7] Toiminnallinen Luokka Liikenne Nopeusrajoitus Liittymät Valaistusluokka Pääkadut AL2+K2 Keskustassa M+E (Pp+Jk) 50 Taso AL2+K2 AL1+K1 Muilla alueilla M+E (Pp+Jk) Eritaso Taso AL2+K2 AL3+K4 M+Pp+Ejk 50 Taso A4a+K4 Kokoojakadut Keskustassa M+E (Pp+Jk) M+Pp+Ejk 50 Taso AL3+K4 AL3+K4 Muilla alueilla M+E (Pp+Jk) M+Pp+Ejk Taso AL4a+K6 AL4b+K6 Tonttikadut Keskustassa M+Pp+Ejk 50 Taso AL4a+K4 Muilla alueilla M+Pp+Ejk M+Pp+Jk Taso AL4b+K6 AL5+K3 Taulukossa on esitetty katujen toiminnalliset luokat. Liikenne eri kaduilla M= moottoriajoneuvoliikenne Jk= jalankulkuliikenne Pp= polkupyöräliikenne E= erillinen liikenne
21 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 21 Valaistusluokat on määritetty kullekin kadun ja liikennetyypin mukaisesti niin ajoneuvoliikenteen kuin kevyen liikenteen valaistusluokkien mukaan. Luokkien valaistustekniset arvot määritetään standardissa SFS-EN Valaistusluokat ja niiden valinta [8]. Taulukko 2.18 AL-luokat [8] Luokka Kuivan ja märän ajoradan luminanssi L m cd /m 2 Kuiva U o Min U l min Märkä U o min Estohäikäisy Ympäristön valaistus TI % max SR min AL 1 2,0 0,4 0,6 0, ,5 AL 2 1,5 0,4 0,6 0, ,5 AL 3 1,0 0,4 0,6 0, ,5 AL 4a 1,0 AL 4b 0,75 0,4 0,4 0, ,5 AL 5 0,5 0,4 0,4 0, ,5 Taulukossa on esitetty AL-luokittain ne valaistustekniset minimi- ja häikäisyn osalta enimmäisarvot, joiden kaikkien on täytyttävä, kun valaistus toteutetaan. L m cd /m 2 = valaistuksen keskimääräinen luminanssi eli tien pinnan kirkkaus U o = valaistuksen yleistasaisuus, jossa tarkastetaan tienpinnan luminanssin minimiarvon suhdetta keskiarvoon. (L min / L med ) U l = valaistuksen pitkittäistasaisuus, jossa tarkastellaan pitkittäislinjalla olevien luminanssien minimin ja maksimin suhdetta. (L min / L max ) Märällä tienpinnalla ei tarkastella pitkittäistasaisuutta vain yleistasaisuudelle on annettu minimiarvo. TI = estohäikäisyn maksimiarvo SR = surround ratio kuvaa ympäristön valaistustason vähimmäisarvoa eli sitä kuinka myös tien tai kadun vierustat valottuvat.
22 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 22 Taulukko 2.19 AE-luokat [8] Luokka Vaakatason valaistusvoimakkuus E m lx, min U o min AE0 50 0,4 AE1 30 0,4 AE2 20 0,4 AE3 15 0,4 AE4 10 0,4 AE5 7,5 0,4 Valaistusta ei aina voida mitoittaa ajoneuvoliikenteelle luminanssi vaatimuksien eli tienpinnan kirkkauden mukaan. Usein kaupungeissa mitoitusperusteena käytetään AEluokkien mukaista valaistusvoimakkuuteen perustuvaa mitoitusta. AE-luokkia käytetään monimuotoisissa ja mutkikkaissa risteyksissä, missä havaitsijan paikka 60 m päähän on mahdotonta määritellä. Taajamissa luokat ovat käyttökelpoisia esim. kävelykaduilla sekä tontti- ja pihakaduilla. Standardissa on määritelty AL ja AE -luokkien keskinäiset vastaavuudet. Kevyen liikenteen valaistusluokkia vastaavat valaistusvoimakkuuden keski- ja minimiarvot (E m ja E min ) ovat seuraavan taulukon mukaiset. Taulukko 2.20 K-luokat [8] Luokka Vaakatason valaistusvoimakkuus E m (1 lx, min E min lx, min K K K3 7,5 1,5 K4 5 1 K5 3 0,6 K6 2 0,6 1) hankekohtainen keskiarvo ei saa ylittää 1,5-kertaista keskiarvon minimiä
23 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 23 K-luokat on tarkoitettu jalankulkijoille ja pyöräilijöille, jalkakäytäville, jalankulku- ja muille alueille ajoradan vieressä sekä asunto- ja pihakaduille, jalankulkukaduille, pysäköintialueille ja pihoille. Valaistusmitoituksessa tulee noudattaa SFS-EN Valaistuksen mitoitus [9] standardissa esitettyjä määräyksiä. Valaistusohjelmia käytettäessä tulee varmistaa, että niiden laskenta perustuu em. standardin asettamiin vaatimuksiin mm. laskentaverkon ja havaitsijan sijainnin ja eri kaistoilta saatujen tulosten ilmoittamiseen ns. huonoimman tapauksen mukaan.
24 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 24 3 ENERGIANSÄÄSTÖKRITEERIT 3.1 SISÄVALAISTUS Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat itse valaistusratkaisu -valonlähteet, valaisimet ja valaistuksen toteutustapa - sekä valaistuksen käyttö (kuva 3.1). ENERGIATEHOKAS VALAISTUS VALAISTUSTAPA VALAISINSIJOITTELU TARPEENMUKAINEN KÄYTTÖ YMPÄRISTÖ VALONLÄHDE - valotehokkuus - värintoisto VALAISIN - hyötysuhde - valonjako - liitäntälaitteet OHJAUKSET - työpistekohtainen - läsnöoloanturi - valonsäätö LUONNONVALON HYÖDYNTÄMINEN - rakenteet - vakiovalonsäätö HUONETILAN OMINAISUUDET - huonepinnat - työpisteet ja kalusteet Kuva 3.1 Valaistuksen energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä Standardi SFS-EN määrittelee työkohteessa, kohteen lähialueella ja muussa huonetilassa vaadittavat valaistustasot. Suunnittelijan ongelmana on työkohteen koon ja paikan määrittäminen. Jos työkohteen sijaintia ei voida määrittää on energiatehokkain ratkaisu tehdä valaistus muunneltavaksi, jolloin valaistus voidaan muokata sopivaksi työkohteen paikan varmistuttua. Muussa tapauksessa kohteen vaatima valaistus on toteutettava koko tilaan, mikä lisää energiankulutusta. Valaistavan tilan pintojen väritys (heijastumissuhteet) ja kalustus vaikuttavat myös tarvittavaan valaistustehoon. Uudisasennusta suunniteltaessa on myös otettava huomioon valaistuksen alenemakerroin, koska valon määrä muuttuu asennuksen vanhetessa lamppujen valovirran aleneman sekä huonepitojen ja valaistuslaitteiden likaantumisen ja kulumisen takia. Nykyaikaisissa valaistuslaskentaohjelmissa suunnittelija voi muokata näitä arvoja vastaamaan todellista tilannetta. Sisävalaistuksen energiatehokkuusvaatimukset Valaistuksen energiankäytön arviointi voidaan tehdä standardiin SFS-EN [10] perustuen. Energiankulutus voidaan standardin mukaan joko arvioida laskemalla tai mitata. Suunnitteluvaiheessa mittaaminen ei ole tietenkään mahdollista ja rakennuksen valmistuttuakin se saattaa olla hankalaa, koska valaistusta harvoin syötetään erillisistä valaistuskeskuksista. Laskentaan standardi tarjoaa kaksi menetelmää: - nopea arviointimenetelmä, joka perustuu eri tyyppisten rakennusten tyypillisiin käyttö- ja kulutustietoihin - perusteellinen arviointimenetelmä, jossa kulutus lasketaan kyseiselle rakennukselle arvioiduista tiedoista. Valaistuksen energiankulutus koostuu kahdesta eri osasta: - varsinainen valaistuksen energiankulutus W L
25 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 25 - valaistusjärjestelmän lepokulutus W P Koko valaistuksen energiankulutus saadaan laskemalla nämä yhteen W = W L + W P [kwh] (1) Varsinainen valaistuskulutus käsittää varsinaiseen valaistustarkoitukseen kuluvan energian eli valonlähteiden ja liitäntälaitteiden kuluttaman energian. Valaistuksen energiankulutusta arvioitaessa on otettava huomioon - valaistuksen asennettu kokonaisteho (P n ) - valaistuksen käyttöaika, ottaen erikseen huomioon ajan, jolloin päivänvaloa on saatavissa (t D ) ja pimeän aikaan tapahtuvan käytön (t N ) - valaistuksen tehon säätö päivänvalon mukaan vakiovalo-ohjauksella o kerroin F c ottaa huomioon säästön, joka saadaan kun vakiovalosäädin pienentää ylimitoituksen aiheuttamaa valovirtaa uudessa asennuksessa käytettäessä o kerroin F D ottaa huomioon säästön, joka saadaan, kun vakiovalosäädin pienentää keinovalon osuutta ulkoa tulevan päivänvalon johdosta - läsnäoloon perustuva ohjaus o kerroin F o saadaan lasketuksi standardissa esitetyillä kaavoilla, kun tunnetaan valaistuksen ohjaustapa ja kyseisen tilan käyttöaste Varsinaisen valaistuksen kokonaisenergiankulutus saadaan tällöin yhtälöstä W L = {( Pn xfc ) [( t D Fo xfd ) + ( t N Fo )]}/ 1000 [kwh](2) Valaistusjärjestelmän lepokulutuksessa on otettava huomioon - mahdollisen turvavalaistuksen teho (P em ) ja sen paristojen lataamiseen käytetty aika (t em ) - valaistusohjausjärjestelmään kuluva teho (P pc ) silloin, kun valaistus ei ole käytössä vuoden aikana [t y - (t D + t N )]. Lepokulutus saadaan tällöin yhtälöstä W P = {{[ Ppc [( t y ( t D + t N )]} + ( Pem tem )}/ 1000 [kwh] (3) Jotta eri rakennusten energiatehokkuuksia valaistuksen osalta voitaisiin vertailla keskenään, on vuotuista valaistuksen energiakulutusta tarkasteltava pinta-alaa kohden. Saadulle arvolle on standardissa annettu nimeksi LENI (Lighting Energy Numeric Indicator). Rakennusten energiatehokkuuskriteerit onkin luonnollista määrittää kyseiseen LENI-arvoon perustuen. Pelkkä valaistusteho pinta-alayksikköä kohden ei ota huomioon valaistuksen käyttöä, joskin sekin antaa kuvan siitä, miten energiatehokkailla valonlähteillä, liitäntälaitteilla ja hyötysuhteeltaan hyvällä valaistusperiaatteella toteutus on tehty. LENI-arvo saadaan siis laskettua yhtälöstä LENI = W / A [kwh/(m 2 xvuosi)] (4)
26 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 26 Taulukossa 3.1 on esitetty supistetussa muodossa standardin SFS-EN liitteessä F esitetyt kolmeen eri laatuluokkaan jaotellut LENI vertailuarvot eri tyyppisille rakennuksille. Standardin liite on kokonaisuudessaan liitteessä 1. Taulukon arvot on laskettu ns. nopealla arviointimenetelmällä, jossa lepokulutukselle on hätävalaistuksen osalta oletettu 1 kwh/m 2 koko vuoden ajalle ja valaistusohjaukselle 5 kwh/m 2 siltä ajalta, jossa valaistus ei ole normaalissa käytössä. Tämä laskentatapa johtaa käytännössä todellista suurempiin LENI-arvoihin. Taulukko 3.1 LENI-arvoja standardin SFS-EN mukaan Rakennustyyppi Toimisto Koulu Sairaala Hotelli Ravintola Urheilutila Myymälä Teollisuus Laatuluokka P n t o t N LENI-arvot ei vakiovalosäätöä LENI-arvot vakiovalosäätö W/m 2 h h käsiohj. auto käsiohj. auto kwh/m 2,y kwh/m 2,y kwh/m 2,y kwh/m 2,y * ,1 35,3 38,3 32,2 ** ,6 45,5 49,6 41,4 *** ,1 55,8 60,8 50,6 * ,9 27,0 31,9 24,8 ** ,9 34,4 40,9 31,4 *** ,9 31,8 49,9 38,1 * ,6 55,9 63,9 50,7 ** ,6 91,1 104,4 82,3 *** ,6 126,3 144,9 114,0 * ,1 38,1 34,6 34,6 ** ,1 72,1 65,1 65,1 *** ,1 108,1 97,6 97,6 * ,6-27,1 - ** ,1-60,8 - *** ,1-83,3 - * ,7 41,7 39,7 37,9 ** ,7 79,7 75,7 72,1 *** ,7 117,7 111,7 106,3 * ,1-70,6 - ** ,1-115,6 - *** ,1-160,6 - * ,7 41,2 39,7 37,5 ** ,7 78,7 75,7 71,2 *** ,7 116,2 111,7 105,0 Taulukon 3.1 arvoja tarkasteltaessa on huomattava, että siinä esitetty laatuluokka ei kuvaa luokittelua energiatehokkuuden perusteella vaan valaistusominaisuuksien mukaan. Kaikki ratkaisut täyttävät standardin SFS-EN vaatimukset valaistusvoimakkuuden ja häikäisysuojauksen kannalta. Luokassa ** on lisäksi asetettu lisävaatimuksia kiiltokuvastumisen estolle, valon värintoistolle, varjonmuodostukselle ja luminanssijakaumalle. Luokassa *** on edelleen erityisesti huomioitu pystypintojen ja kolmiulotteisten kappaleiden valaistus ja jopa kiinnitetty erityistä huomiota valaistuksen
27 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 27 terveysvaikutuksiin. Näiden oletetaan edellyttävän suurempaa valaistuksen tehotiheyttä ja täten suurempaa energiankulutusta. LENI-arvo riippuu luonnollisesti suoraan valaistuksen käyttöajasta. Jos taulukon arvoja halutaan pitää jonkinlaisina ohjearvoina, on vertailussa käytettävä taulukoissa annettuja käyttöaikoja. Taulukon arvoja tarkasteltaessa on huomattava, että ne on muodostettu koko rakennuksen keskimääräisen valaistuksen tehotiheyden perusteella. Energiatehokkuuden ohjearvoiksi taulukoissa annetut arvot ovat Suomessa yleisesti käytössä oleviin valaistusratkaisuihin nähden hyvin korkeita. Jos tarkastellaan esimerkiksi vuonna 1982 laadittuja toimisto- ja luokkahuoneiden valaistussuosituksia [11], päästiin niissä valaistuksen tehotiheyden osalta T8-loistelampuilla (halkaisija 25 mm) ja nykyisin Euroopassa kielletyillä C-luokan kuristimilla jo W/m 2 tehotiheysarvoihin. Jo näissä toteutuksissa oli toimistohuoneissa LENI-arvo noin ja luokkahuoneissa ilman vakiovalosäätöä tai läsnäolo-ohjausta. Yleensä toimistorakennuksissa olevissa käytävä- ja aulatiloissa sekä teknisissä tiloissa valaistuksen tehotiheys on pienempi kuin itse toimistohuoneissa, mikä pienentää koko rakennuksen keskimääräistä tehotiheyttä edelleen. Tarkasteltaessa LENI-arvoja huomataan, kuinka vakiovalosäätö ja käsin tehtävän ohjauksen vaihtaminen automaattiseen ohjaukseen pienentävät LENI-arvoa. Taulukossa näiden vaikutukselle on annettu tyypilliset oletusarvot. Läsnäolotunnistuksesta saatava hyöty riippuu tilan käyttöasteesta ja ohjaustavasta, siksi se on syytä arvioida todellisessa kohteessa aina erikseen. Vakiovalosäädöstä saatava hyöty puolestaan riippuu päivänvalon saatavuudesta - esimerkiksi ikkunoiden ja muista valoaukkojen koosta ja lajista sekä kohteen sijainnista, valoaukkojen ilmansuunnista ja mahdollisista valon tuloa haittaavista esteistä. Standardissa on annettu laskentakaavat näiden tekijöiden arvioimiseksi. EuP-direktiivi antaa jatkossa entistä tiukempia energiatehokkuusvaatimuksia valaistuslaitteille - lampuille, valaisimille ja valaisimien liitäntä- ja ohjauslaitteille. Myös valaistuksen ohjauslaitteiden sallittuja lepokulutusarvoja tullaan kiristämään. Valotehokkuudeltaan huonot lamput tullaan poistamaan markkinoilta ja elektroniset liitäntälaitteet syrjäyttävät magneettiset kuristimet. Tämä tulee laskemaan säädettävien elektronisten liitäntälaitteiden hintoja, jolloin niiden käyttö yleistyy entisestään. Tämä lisää valaistusohjausten käyttöä, jolloin LENI-arvot pienenevät uudisrakentamisessa ja peruskorjauksissa. Vuonna 1994 Ruotsissa pienhuonetoimistoille tehdyssä tutkimuksessa [12] ja Suomessa avotoimistoille tehdyssä Motivan Energiatehokkaat toimistovalaistusratkaisut -tutkimuksessa [13] edellytettiin, että maksimiarvo valaistuksen tehotiheydelle oli suurissa huoneissa alle 12 W/m 2 ja pienissä alle 10 W/m 2. Energiatehokkaimmissa ratkaisuissa päästiin tehotiheydessä jopa alle puoleen näistä arvoista. Valaistusteho riippuu kuitenkin itse huonetilan mitoista, värityksestä ja kalustuksesta, joten yleispäteviä tiukkoja raja-arvoja ei ratkaisuille voi antaa. Kuvassa 3.2 on esitetty toimistohuoneen käyttöajoilla (2500 h) eri tehotiheyttä vastaavat LENI-arvot ilman mitään automaattisia ohjauksia ja toisaalta taulukon 3.1 oletusten mukaista vakiovalosäätöä ja läsnäolo-ohjausta käyttäen. Laskelma on tehty samalla
28 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 28 nopealla arviointimenetelmällä kuin standardin taulukko. Tutkimusten perusteella voidaan lähteä siitä, että normaalin huonekorkeuden omaavan vaaleasävyisen ikkunoilla varustetun normaalin toimistohuoneen valaistus, joka täyttää standardin SFS- EN vaatimukset voidaan nykyisin toteuttaa helposti näissä tutkimuksissa esitetyillä raja-arvoilla. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi toimistohuoneiden osalta tavoiteltavat LENI-arvot olisivat taulukon 3.2 mukaiset. Toimistohuoneen LENI-arvot Tehotiheys W/m 2 ohjaus manuaalisesti ohjaus automaattisesti Kuva 3.2 Toimistorakennuksen eri valaistuksen tehotiheyksiä vastaavat LENI-sarvot erilaisilla valaistuksen ohjaustavoilla. Arvot on laskettu standardin SFS-EN mukaan. Käyttöaika on 2500 tuntia vuodessa. Taulukko 3.2 Ohjearvot valaistuksen energiatehokkuudelle toimistohuoneissa, kun valaistuksen käyttöaika on 2500 h vuodessa ja laskenta on tehty nopealla arviointitavalla. Suositellut LENI-arvot toimistohuoneille Huonetyyppi Ilman automaattista ohjausta Automaattinen valonsäätö luonnonvalon mukaan ja läsnäolo-ohjaus Ohjearvo Tavoitearvo Tavoitearvo Suurhuoneet Pienhuoneet
29 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 29 Yllä oleva taulukko on laadittu toimistohuoneiden oletetulle vuotuiselle 2500 tunnin käyttöajalle. Muiden tyypillisten tilojen käyttöajat saadaan taulukosta 3.1 laskemalla sarakkeiden t o ja t N arvot yhteen. Valaistuksen energiankulutus riippuu hyvin paljon myös valaistustavasta ja siitä, pyritäänkö koko huonetila valaisemaan vai vain jokin työalue tilassa. Koska monissa rakennuksissa on valaistusvaatimuksiltaan hyvin erilaisia tiloja, kuten luvun 2 esimerkkitaulukoista nähdään, on oheiseen taulukkoon 3.3 laskettu ohjeelliset LENIarvot eri kohteille ja erilaisille keskimääräisille valaistusvoimakkuuksille käyttäen hyväksi taulukon 3.1 oletuksia ja nopeaa arviointimenetelmää. Taulukko 3.3 Suositeltuja LENI-arvoja eri tiloille vaaditun valaistusvoimakkuuden mukaan Ohjeellisia LENI- arvoja eri tiloille [kwh/(m 2 x vuosi)] Tila Käyttöaika Tavoiteltava valaistusvoimakkuus (lx) Koulu Käsiohjaus 14,9 19,9 29,9 42,4 54,9 Automaattinen ohj. 11,5 14,8 21,5 29,8 38,1 Sairaala Käsiohjaus 25,6 36,9 59,4 87,5 115,6 Automaattinen ohj. 19,0 26,9 42,7 62,5 82,3 Hotelli Käsiohjaus 20,6 29,4 46,9 68,8 90,6 Automaattinen ohj. 18,9 26,8 42,5 62,2 81,9 Ravintola Käsiohjaus 17,1 23,3 35,8 51,4 67,1 Automaattinen ohj Urheilu Käsiohjaus 23,7 33,7 53,7 78,7 103,7 Automaattinen ohj. 20,8 29,4 46,5 67,8 89,2 Myymälä Käsiohjaus 28,1 40,6 65,6 96,9 128,1 Automaattinen ohj Teollisuus Käsiohjaus 23,7 33,7 53,7 78,7 103,7 Automaattinen ohj. 20,8 29,4 46,5 67,8 89,2 Valaistuksen automaattisesta ohjauksesta riippuva hyöty on hyvin tapauskohtainen ja siksi sitä on aina syytä tarkastella erikseen. Edellisissä laskelmissa on tilojen käyttöaste oletettu hyvin korkeaksi. Valaistusratkaisuja ja ohjaustavan valintaa suunniteltaessa on laskentaperusteena käytettävä elinkaarikustannuksia. Laskentaa varten on tarjolla lukuisia helppokäyttöisiä laskentaohjelmia. Ruotsin energiaviraston ohjelmasta on tarjolla vapaasti käytössä oleva suomenkielinen malli. Sama ohjelma erilaisella käyttöliittymällä ja muokattuna sellaiseen muotoon, että sillä pystyy vertaamaan asennuksia, joissa on useita eri valaistusratkaisuja löytyy myös Fagerhult Oy:n verkkosivuilta (
30 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry ULKOALUEET Suunnittelussa valaistuksen määräävät laadulliset tekijät ovat lähtökohtana. Kohteiden suunnittelussa tulee keskittyä valaistuksen oikeaan ja tarkoituksenmukaiseen mitoitukseen. Mitoituksessa valaistuksen tehon tarve on määritettävä siten, että valaistus täyttää sille kaikin osin sille asetetut vaatimukset. Energian kulutuksessa teholtaan oikein mitoitettu valaistus on merkittävä tekijä, sen jälkeen tulee käyttäjien huolehtia valaistuksen tarkoituksenmukaisesta käytöstä ja käyttöajoista. Kalustehankinnoissa valinnat ohjataan ns. ECO-design tuotteisiin [14], joiden hyvä energiahyötysuhde ja rajattu häiriövalontuotto ovat sekä ohjaavia että määrääviä tekijöitä. Valaistustehoa ja sitten käyttötuntien mukaan määräytyvää energiankulutusta tulee tarkastella esim. hyötysuhdemenetelmän avulla. Energiatehokkuuteen käytännössä vaikuttavat kuitenkin valaistuksen oikea mitoitus, asennus ja myöhemmin käytön aikana oikein huolletut valaisimet. Aluevalaistuksen erittäin moninaisillekin alueille, joiden valaistustavoitteet ovat valaistusvoimakkuuden arvoilla määritellyt, on mahdollista suorittaa tarkoituksenmukaisuustarkastelu. Valaistuksen tehokkuutta arvioidaan määrittämällä valaistushyötysuhde. Hyötysuhde on valaistavan alueen pinta-alueen (A) ja tavoitevalaistustason (E m ) tulon suhde kohteessa käytettävien valaisimien lamppujen tuottamaan valovirtaan (Ɵ). Valaistuksen hyötysuhde E x A ɳ = Ɵ Ɵ = lamppujen tuottama valovirta E= tavoiteltu valaistusvoimakkuuden keskiarvo A= valaistavan alueen pinta-ala ɳ = hyötysuhde (= ɳ valaisin x ɳ valaistus ) ɳ valaisin = valaisinvalmistajan ilmoittama optiikan tehokkuutta kuvaava arvo ɳ valaistus = valaistusasennuksen tehokkuutta kuvaava hyötysuhde Valaistuksen hyötysuhteelle ɳ asetettavat tavoitearvot: Taso I 0,25 0,3 Taso II 0,3 0,4 Taso III > 0,4 (minimitaso) (tavoitetaso) (hyvä) Pienillä alueilla valaistuksen hyötysuhde on huonompi, koska valaistavan alueen ulkopuolelle ohjautuu käytännössä valoa suhteessa enemmän. Pienillä alueilla ongelmana saattaa olla myös tarkoitukseen soveltuvan valaisinlaitteiston saatavuus. Käyttöalueilla, joilla valaistuksen tavoitetaso on alhainen, riittävän tasaisuuden saavuttaminen heikentää käytännössä valaistuksen hyötysuhdetta. Pienillä alueilla ja
31 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 31 alhaisilla valaistustasoilla Taso I on myös tulkittava hyväksi. Valaistukseen käytettävän tehon rajaamiseksi tulee käytettävien lamppujen valotehokkuuden olla riittävän suuri. Taulukossa on esitetty EuP-direktiivin 2005 /32; Working document on possible Ecodesign requirements for Public Street Lighting [14], purkauslampuilta vaadittavia lamppujen valotehokkuusarvoja. Taulukon valotehokkuuden minimivaatimukset on esitetty tievalaistuksessa käytettäville lampuille, mutta ne ovat sovellettavissa myös aluevalaistuksessa ja niitä ei tule alittaa. Tehokkuusarvojen tulee täyttyä teholuokittain myös kaikilla muilla käyttöön otettavilla valonlähteillä. Taulukko 3.4 Valonlähteiden valotehokkuusvaatimukset [14] Tehoalue / W Valotehokkuus L E / lm/w 1000 < W < < W < < W < < W < < W < <W 55 Valotehokkuusarvot ovat saatavissa lampunvalmistajilta lampputyypeittäin ja -tehoittain. Esim. markkinoilla olevien 400 W suurpainelamppujen valotehokkuus on yli 135 lm/w lampun nimellisteholla ilmoitettuna. Tällöin ei ole huomioitu valaisimessa olevien liitäntälaitteiden aiheuttamia tehohäviöitä. Käyttöönotettavien lamppujen valotehokkuus on suoraan verrannollinen valaistuksen energiatehokkuuteen. 3.3 TIE- JA KATUVALAISTUS Tiehallinnon suunnitteluohjeessa [15] on määritelty erityyppisille tieluokille ja niiden liikennemäärille ns. referenssitehot / pituus, joka on arviointipohjana valaistuksen kustannuksille. EUP Direktiivin 2005 /32 ; Working document on possible Ecodesign requirements for Public Street Lighting [14] tievalaistuksen ekologinen suunnittelu: rajaa pois energiatehottomat valaisimet käytöstä. Pois rajattaviksi tulevat energiatehottomat valaisimet siten, että määritellään rajat seuraaville tekijöille: - valaisimien hyötysuhde - käytettävien lamppujen valotehokkuus - liitäntälaitehäviöt
32 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 32 Valaisimilta edellytetyn tehokkuuden vuoksi jäävät elohopeahöyrylamppuiset valaisimet pois, koska lampun valotehokkuus ei yllä asetettuihin vaatimuksiin. (Katso taulukko 3.4). Valaistuksen tehokkuuden mittaus tulee kuitenkin suorittaa tievalaistuksen eikä vain valaisimen energiatehokkuuden mukaan. Em. vaatimuksen kehittämisen osaksi tievalaistuksen standardointia CEN/TC 169 on aloittanut vuonna Tievalaistuksen energiatehokkuusluku lasketaan luminanssimitoituksen (AL-luokat) tai luksimitoituksen (AE- sekä K-luokat) mukaisesti. AL-luokkien mukaan tehokkuusluvuksi lasketaan tie- ja katuvalaistukseen käytetty teho (P) tien pinnan keskimääräistä luminanssia (L m ) ja tien pinta-alaa (A) kohden. Pintaalaksi määritellään keskimääräinen pylväsväli x valaistavan tien tai kadun leveys. AE ja K -luokkien mukaisessa mitoituksessa käytetään vastaavasti valaistusvoimakkuuden keskiarvoa (E m ). P TL = [ W / cd /m 2 / m 2 ] Lm x A P TE = [ W / lx / m 2 ] Em x A P= valaisimen teho liitäntälaitehäviöineen A= s x b s = valaisimien keskimääräinen pylväsväli eli etäisyys b = tien tai kadun mitoitettavan alueen leveys L m = valaistusluokan edellyttämä keskimääräinen luminanssi (esim. AL3-luokassa 1,0 cd /m 2 ) E m = valaistusluokan edellyttämä keskimääräinen valaistusvoimakkuus (esim. K4-luokassa 5 lx) Energiatehokkuusluvuille asetettavat vaatimukset on esitetty seuraavissa taulukoissa, kolmena tavoitearvona.
33 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 33 Taulukko 3.5 Energiatehokkuusluvuille asetettavat vaatimukset Luokka Lm / cd /m 2 TL / W / cd /m 2 / m 2 TL / W / cd /m 2 / m 2 tavoite TL / W / cd /m 2 / m 2 hyvä ei saa ylittyä AL 1 2,0 1 0,8 0,6 AL 2 1,5 1 0,8 0,6 AL 3 1,0 1 0,8 0,6 AL 4a 1,0 1 0,8 0,6 AL 4b 0,75 1 0,8 0,6 AL 5 0,5 1 0,8 0,6 Luokka Lm / lx TL / W / lx / m 2 ei saa ylittyä TL / W / lx / m 2 tavoite TL / W / lx / m 2 hyvä AE ,07 0,06 0,05 AE ,07 0,06 0,05 AE ,07 0,06 0,05 AE ,07 0,06 0,05 AE ,07 0,06 0,05 AE 5 7,5 0,07 0,06 0,05 Luokka Lm / lx TL / W / lx / m 2 ei saa ylittyä TL / W / lx / m 2 tavoite TL / W / lx / m 2 hyvä K ,2 0,15 0,12 K ,2 0,15 0,12 K 3 7,5 0,2 0,15 0,12 K 4 5 0,2 0,15 0,12 K 5 3 0,2 0,15 0,12 K 6 2 0,2 0,15 0,12 Valaistusta toteutettaessa tulee kaikkien, myös tasaisuuteen ja häikäisyyn liittyvien, valaistusluokan asettamien vaatimusten täyttyä. Taulukkoa kevyen liikenteen valaistusluokkien osalta sovelletaan silloin, kun se on mitoituksen määräävä tekijä, ei esim. jalkakäytäville tai erillisille kevyen liikenteen raiteille, joilla ei ole erillistä valaistusta. Valaisimien tulee olla CE-merkittyjä ja standardin SFS-EN rakennemääräykset täyttäviä. Niiden on täytettävä standardin SFS-EN mukaiset radiohäiriövaatimukset sekä standardin SFS-EN EMC-vaatimukset. Valaisimien kotelointiluokan tulee olla vähintään IP 65, jotta likaantumisen aiheuttama valotehokkuuden aleneminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Tievalaistuskäyttöön tarkoitetut valaisimet luokitellaan eri (ECO-Design) luokkiin
34 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 34 rakenteen sekä sen mukaan miten energiataloudellisesti ne soveltuvat tievalaistukseen. CE-merkinnällään valmistajat vakuuttavat ja osoittavat valaisimien soveltuvuuden tievalaistuskäyttöön. Lähteet [1] Valaistussuositukset. Sisävalaistus. Suomen Valoteknillinen Seura ry:n julkaisuja nro [2] SFS-EN , Valo ja valaistus. Työkohteiden valaistus. Osa1: Sisätilojen työkohteiden valaistus. Suomen standardisoimisliitto SFS [3] Toimisto- ja luokkahuoneiden valaistus. Suosituksia ja suunnitteluohjeita. Suomen Valoteknillinen Seura r.y:n tiedonanto T [4] Valo ja valaistus Urheilupaikat EN [5] Ulkotyöalueiden valaistus Standardi SFS-EN [6] CIE 150:2003 Opas häiriövalon rajoittamiseen ulkovalaistuksessa [7] Suomen Kuntaliitto - Ulkovalaistuksen tarveselvitys / Suunnitelmaselostus / yleinen osa [8] SFS-EN Valaistusluokat ja niiden asettamat valotekniset vaatimukset [9] SFS-EN Valaistuksen mitoitus [10] SFS-EN Energy performance of buildings. Energy requirements for lighting. Suomen standardisoimisliitto SFS [11] Toimisto- ja luokkahuoneiden valaistus. Suosituksia ja suunnitteluohjeita. Tiedonanto T Suomen Valoteknillinen Seura r.y. [12] Belysning på kontor. Programkrav. Nutek [13] Energiatehokkaat toimistovalaistusratkaisut. Motivan julkaisu 2/1999. [14 ] EuP-direktiivi 2005 /32; Working document on possible Ecodesign requirements for Public Street Lighting [15] Tievalaistuksen suunnittelu, Suunnitteluvaiheen ohjaus. Tiehallinto 2006 LIITE 1. SFS-EN Annex F [10]
35 SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 35
Energiatehokkaat toimistovalaistusratkaisut
Energiatehokkaat toimistovalaistusratkaisut Motivan julkaisu 2/1999 1 Energiatehokkaat toimistovalaistusratkaisut Markku Norvasuo VTT Rakennustekniikka ISBN 952-5304-01-9 ISSN 1456-4483 Copyright Motiva,
SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3
Rautatiealueen valaistusvaatimukset 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 VALAISTAVAT ALUEET... 4 2.1 Rautateiden ulkoalueet... 4 2.1.1 Matkustaja-alueet... 2.1.2 Ratapihojen kuormausalueet... 2.1.3 Ratapihojen seisonta-
Samuli Parviainen. Led-tievalaistus. Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU. Sähkötekniikan koulutusohjelma
Samuli Parviainen Led-tievalaistus Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Tammikuu 2015 Tiivistelmä TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Centria amk Koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka
D3 laskentaopas. Valaistuksen tehontiheyden ja tarpeenmukaisuuden erillistarkastelut E-luvun laskennassa
D3 laskentaopas Valaistuksen tehontiheyden ja tarpeenmukaisuuden erillistarkastelut E-luvun laskennassa RakMK D3 2012 mukaan 7.10.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Tämä opas koskee rakentamismääräyskokoelman
D3 laskentaopas. Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana. RakMK D3 2012 mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
D3 laskentaopas Valaistuksen erillistarkastelut kokonaisenergiatarkastelun osana RakMK D3 2012 mukaan xx.xx.2014 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Tässä oppaassa tarkennetaan rakentamismääräyskokoelman osan
VALAISTUKSEN HANKINTAKUSTANNUSTEN JA ENERGIANKULUTUKSEN VERTAILU PÄIVÄKOTIKOHTEESSA
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Juha Putkonen VALAISTUKSEN HANKINTAKUSTANNUSTEN JA ENERGIANKULUTUKSEN VERTAILU PÄIVÄKOTIKOHTEESSA Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ
VALAISTUSKARTOITUS TEOLLI- SUUSLAITOKSESSA
VALAISTUSKARTOITUS TEOLLI- SUUSLAITOKSESSA Antti Saari Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Talotekniikka Sähköinen talotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Talotekniikka Sähköinen talotekniikka ANTTI
Luokkahuoneen valaistus LED-tekniikalla
Henri Malassu Luokkahuoneen valaistus LED-tekniikalla Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 31.5.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Henri
TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Sähkötekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ. Led-valoputket ja T5-loistelamput T8-loistelamppujen korvaajana
TEKNIIKKA JA LIIKENNE Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ Led-valoputket ja T5-loistelamput T8-loistelamppujen korvaajana Työn tekijä: Riku Mäntylä Työn ohjaaja: Tapio Kallasjoki Työ hyväksytty:
Joona Hannula VALAISTUSVOIMAKKUUDEN VAIKUTUS PERUSTAMIS- JA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN
Joona Hannula VALAISTUSVOIMAKKUUDEN VAIKUTUS PERUSTAMIS- JA KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VALAISTUSVOIMAKKUUDEN VAIKUTUS PERUSTUS- JA KÄYT- TÖKUSTANNUKSIIN Joona Hannula Opinnäytetyö Kevät 2017 Sähkötekniikan tutkinto-ohjelma