Source: http://docplayer.fi/150043553-Energiatodistus-kissanmaankatu-tampere-uudisrakennusten-maaraystaso-rakennuksen-laskennallinen-kokonaisenergiankulutus-e-luku.html
Timestamp: 2020-08-06 12:51:03+00:00
Document Index: 20629051

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ENERGIATODISTUS. Kissanmaankatu , TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) - PDF Ilmainen lataus
Download "ENERGIATODISTUS. Kissanmaankatu , TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)"
1 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: KOY Kissanmaankatu 0, Talo Kissanmaankatu 0 50, TAMPERE Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: 4496 Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 7 / (m vuosi) Todistuksen laatija: Suomalainen, Taru Yritys: Optiplan Oy Åkerlundinkatu C 0, Tampere Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
2 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 4697, m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö, Vesiradiaattorit (60/0 C) Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin - Energiamuodon kertoimella painotettu energia /(m vuosi) sähkö 80 46,7 78 kaukolämpö ,7 9 Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 7 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: B: C: D: E: F: G: 4... Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka C E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
3 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Muut asuinkerrostalot Rakennuksen valmistumisvuosi 06 Lämmitetty nettoala Rakennusvaippa m Ilmanvuotoluku q 50,6 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 566,6 0,7 66, 4% Yläpohja 877,0 0,09 78,9 7% Alapohja, 0, 7,7 % Ikkunat 469,7,00 469,7 4% Ulko-ovet,8,00,8 % Kylmäsillat , % Ikkunat ilmansuunnittain A U m W/(m K) Pohjoinen 5,0,00 0,55 Koillinen 6,5,00 0,8 Itä 0,5,00 0,9 Kaakko Etelä,8,00 0,9 Lounas Länsi 64,9,00 0,8 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet,5 /,5,47 68% -,0 Erillispoistot / - - Ilmanvaihtojärjestelmä / - - Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 58% Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Kaukolämpö, Vesiradiaattorit (60/0 C) Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90%, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97% vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle Varaava tulisija Ilmalämpöpumppu Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Määrä kpl Tuotto kwh Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla m /(h m ) lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen g kohtisuora -arvo Lämmitysenergian nettotarve Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Ihmiset 60%,0 Laitteet 60% 4,0 Valaistus 0%,0 -
4 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 06 Lämmitetty nettoala, m 4697, E-luku, / (m vuosi) 7 E-luvun erittely Muut asuinkerrostalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus - /vuosi /(m vuosi) sähkö 80, kaukolämpö , YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys 6,5 8, - Tuloilman lämmitys 8, - Lämpimän käyttöveden valmistus 9,4 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 8, - - Jäähdytysjärjestelmä Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 46,0 56,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys 0 sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero Laskentatyökalun nimi ja versionumero IDA Indoor Climate and Energy 4.6
5 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 4697, m² Ostettu energia Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
8 LISÄMERKINTÖJÄ Sähköisen lattialämmityksen osuus 45 % tilojen lämmityksestä, lisätarkastelu tehty Rakennuksen ilmatiiveys mitattu käyttöönottovaiheessa.
10 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö, Vesiradiaattorit (60/0 C) Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin - Energiamuodon kertoimella painotettu energia /(m vuosi) sähkö ,7 70 kaukolämpö ,7 4 Sähkön kulutukseen sisältyvä 4 66 valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 0 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: B: C: D: E: F: G: 4... Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka C E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
11 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Muut asuinkerrostalot Rakennuksen valmistumisvuosi 07 Lämmitetty nettoala Rakennusvaippa m Ilmanvuotoluku q A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät,58.6 0,7 69. % Yläpohja , % Alapohja ,6.9 0% Ikkunat 456.9, % Ulko-ovet 4., % Kylmäsillat % Ikkunat ilmansuunnittain A U m W/(m K) Pohjoinen 5.,00 0,55 Koillinen Itä 5.4,00 0,8 Kaakko Etelä 8.8,00 0,8 Lounas Länsi 67.5,00 0,8 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet,06 /,06,00 69% -.0 Erillispoistot 0,00 / 0,7, Ilmanvaihtojärjestelmä,06 /,4,9 - - Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 59% Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Kaukolämpö, Vesiradiaattorit (60/0 C) Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90%. Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97% vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle Varaava tulisija Ilmalämpöpumppu Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Määrä kpl Tuotto kwh Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla m /(h m ) lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen g kohtisuora -arvo Lämmitysenergian nettotarve Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Ihmiset 60%.0 Kuluttajalaitteet 60% 4.0 Valaistus 0%.0 -
12 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 07 Lämmitetty nettoala, m 4669,9 E-luku, / (m vuosi) 0 E-luvun erittely Muut asuinkerrostalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus - /vuosi /(m vuosi) sähkö 89 99, kaukolämpö , YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys Tuloilman lämmitys 8. - Lämpimän käyttöveden valmistus 9.4 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus Jäähdytysjärjestelmä Kuluttajalaitteet ja valaistus YHTEENSÄ ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys 0 sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä Laskentatyökalun nimi ja versionumero Laskentatyökalun nimi ja versionumero IDA Indoor Climate and Energy 4.7
13 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala m² Ostettu energia Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
16 LISÄMERKINTÖJÄ Sähköisen lattialämmityksen osuus 4% tilojen lämmityksestä, lisäselvitys tehty. Rakennuksen ilmatiiveys mitattu käyttöönottovaiheessa.
17 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: KOY Kissanmaankatu 0, Liiketila Kissanmaankatu 0 50, TAMPERE Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut myymälärakennukset Todistustunnus: 4499 Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 0 / (m vuosi) Todistuksen laatija: Suomalainen, Taru Yritys: Optiplan Oy Åkerlundinkatu C 0, Tampere Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
18 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 60 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö, Vesiradiaattorit (60/0 C) Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin - Energiamuodon kertoimella painotettu energia /(m vuosi) sähkö ,7 8 kaukolämpö ,7 7 Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 0 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Liikerakennukset Luokkien rajat asteikolla A: B: C: D: E: F: G: 9... Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka C E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
19 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Muut myymälärakennukset Rakennuksen valmistumisvuosi 06 Lämmitetty nettoala 60 Rakennusvaippa m Ilmanvuotoluku q 50, A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 98,5 0,7 50,7 0% Yläpohja 0,0 0% Alapohja 65,9 0,6 00, 40% Ikkunat 54,4,00 54,4 % Ulko-ovet,,00, 4% Kylmäsillat - - 4,8 4% Ikkunat ilmansuunnittain A U m W/(m K) Pohjoinen 0,6,00 0,55 Koillinen 4,0,00 0,55 Itä 7,8,00 0,55 Kaakko Etelä 7,0,00 0,55 Lounas Länsi 5,0,00 0,55 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet,8 /,8,00 60% -7,6 Erillispoistot / - - Ilmanvaihtojärjestelmä / - - Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 46% Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Kaukolämpö, Vesiradiaattorit (60/0 C) Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90%, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 87% vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle Varaava tulisija Ilmalämpöpumppu Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Määrä kpl Tuotto kwh Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi 68 4 Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla m /(h m ) lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen g kohtisuora -arvo Lämmitysenergian nettotarve Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Ihmiset 00%,0 Laitteet 00%,0 Valaistus 00% 9,0 -
20 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 06 Lämmitetty nettoala, m 60 E-luku, / (m vuosi) 0 E-luvun erittely Muut myymälärakennukset Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus - /vuosi /(m vuosi) sähkö 67 75,7 5 8 kaukolämpö 88 0, YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys 4, - Tuloilman lämmitys 4,4 - Lämpimän käyttöveden valmistus 5,7 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus,7 - - Jäähdytysjärjestelmä,6 Kuluttajalaitteet ja valaistus 8, - - YHTEENSÄ 08,0 5,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko 8 Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä 988 Laskentatyökalun nimi ja versionumero Laskentatyökalun nimi ja versionumero IDA Indoor Climate and Energy 4.6
21 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 60 m² Ostettu energia Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
24 LISÄMERKINTÖJÄ Rakennuksen ilmatiiveys mitattu käyttöönottovaiheessa.