Source: http://docplayer.fi/2774719-Talo-ja-turvatekniikka-tulipalotilanteessa.html
Timestamp: 2016-12-02 19:58:00+00:00
Document Index: 15443417

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ']

⭐Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa
Download "Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa"
1 ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2383 Tuula Hakkarainen Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa Nykytilanne ja tarvekartoitus2 3 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2383 Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa Nykytilanne ja tarvekartoitus Tuula Hakkarainen4 ISBN (URL: ISSN (URL: Copyright VTT 2007 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, VTT puh. vaihde , faksi VTT, Bergsmansvägen 3, PB 1000, VTT tel. växel , fax VTT Technical Research Centre of Finland, Vuorimiehentie 3, P.O. Box 1000, FI VTT, Finland phone internat , fax VTT, Betonimiehenkuja 5, PL 1000, VTT puh. vaihde , faksi VTT, Betongblandargränden 5, PB 1000, VTT tel. växel , fax VTT Technical Research Centre of Finland, Betonimiehenkuja 5, P.O. Box 1000, FI VTT, Finland phone internat , fax Toimitus Anni Kääriäinen5 Hakkarainen, Tuula. Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa. Nykytilanne ja tarvekartoitus [Building service and safety systems in fire. The present and the future]. Espoo VTT Tiedotteita Research Notes s. Avainsanat fire safety, safety engineering, building service systems, building information Tiivistelmä Tässä tutkimushankkeessa kartoitettiin paloturvallisuuden huomiointia älykkäissä talotekniikka- ja kiinteistöinformaatiojärjestelmissä. Työssä selvitettiin, miten nämä järjestelmät toimivat ennalta ehkäisevästi ja tulipalotilanteessa ja miten niitä hyödynnetään tai voitaisiin hyödyntää paloturvallisuuden edistämiseksi. Nykytilanteen lisäksi tarkasteltiin tulevaisuuden kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia. Henkilöturvallisuuden varmistamisen ja omaisuusvahinkojen minimoimisen kannalta on kriittistä, että palo havaitaan ja sammutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tai ainakin estetään sen leviäminen. Tähän pyritään kiinteistöjen paloilmoittimilla ja sammutuslaitteistoilla. Talotekniikan ja kiinteistöinformaation hyödyntäminen tarjoaa lisämahdollisuuksia paloturvallisuuden kehittämiseksi edelleen. Rakennusautomaatio- ja paloturvallisuusjärjestelmien tarkoituksenmukaisella yhteensovittamisella sekä kiinteistötiedon käytöllä pelastus- ja sammutustyössä voidaan edistää paloturvallisuutta ja pienentää palovahinkoja. Uusi anturi- ja ilmaisinteknologia on keskeisessä asemassa älykkäissä rakennuksissa niin talotekniikan kuin paloturvallisuudenkin kannalta. Useita ilmaisimia käsittävien kokonaisuuksien avulla rakennus voi toimia reagoiden olosuhteisiin ja jopa käyttäjiin. Tarvittava suuri ilmaisinmäärä lisää kuitenkin kustannuksia ja asettaa haasteita ilmaisimista saatavan tiedon hallinnalle ja hyödyntämiselle. Kustannustehokkaat ilmaisimet ovatkin keskeinen teknologian kehittämiskohde älykkäiden rakennusten kannalta. Tekniikan kehitys palonilmaisussa, talotekniikassa ja rakennusautomaatiossa antaa hyvän pohjan järjestelmien integraatiolle, joka luo edellytyksiä uudelle toimivuutta ja turvallisuutta parantavalle teknologialle. Hyvin toimivien integroitujen järjestelmien toteuttaminen edellyttää kuitenkin laajaa asiantuntemusta, monipuolista osaamista ja vastuullista toimintaa. Ajantasainen lainsäädäntö ja standardointityö voivat tukea talo- ja turvatekniikkajärjestelmien kehitystä. Kiinteistötiedon laaja käyttö pelastus- ja sammutustyön suunnittelussa ja toteutuksessa tarjoaa mahdollisuuden paloturvallisuuden parantamiseen ja palovahinkojen pienentämiseen. Etäyhteyksiä ja langattomia verkkoja hyödyntämällä erilaisten järjestelmien 36 tuottama tieto saadaan halutussa muodossa haluttuun paikkaan. Nopea ja luotettava tiedonkulku helpottaa vahinkotilanteisiin varautumista ja niissä toimimista. Viime vuosina tapahtuneet muutokset kiinteistöjen omistuksessa ja käytössä voivat olla uhka rakennusten yleiselle turvallisuudelle. Ammattimainen kiinteistöjen omistus, vuokrasuhteeseen perustuva tilojen käyttö ja toimintojen ulkoistaminen saattavat johtaa vastuun hämärtymiseen ja pahimmillaan välinpitämättömyyden lisääntymiseen. Keskeisiä asioita turvallisuuden varmistamiseksi sekä normaalikäytössä että poikkeustilanteissa ovat vastuiden selkeä määrittely, riittävä tiedottaminen ja vastuuhenkilöiden koulutus. 47 Hakkarainen, Tuula. Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa. Nykytilanne ja tarvekartoitus [Building service and safety systems in fire. The present and the future]. Espoo VTT Tiedotteita Research Notes p. Keywords fire safety, safety engineering, building service systems, building information Abstract Fire safety aspects in intelligent building service and information systems have been studied in this project. The operation of these systems in fire prevention, in case of fire and in improving fire safety has been examined. In addition to the present, the needs and possibilities for future development have been considered. The early detection and extinction of fire and the prevention of fire spread are crucial in ensuring the safety of people and minimizing property loss. These goals are pursued by fire alarm and extinguishing systems. The use of building service and information systems opens up possibilities for further improvement of fire safety. The appropriate combining of building service and fire safety systems, and the use of building information in rescue work and fire fighting can improve fire safety and reduce fire losses. Modern sensor and detector technology is in crucial role in intelligent buildings, both for building services and fire safety. By means of systems consisting of several detectors the building can react on changing conditions and even on its users. The large number of detectors needed, however, increases the costs and sets challenges on the control and utilization of the information obtained. Thus, the development of costeffective and usable detector systems is essential for intelligent buildings. The technological development in fire detection, building services and building automation lays a firm basis to the system integration which aims at new technologies improving functionality and safety. The implementation of workable integrated systems requires wide expertise, versatile know-how and responsibility. Up-to-date legislation and standardization can support the development of building service and safety systems. The wide use of building information in rescue work and fire fighting offers possibilities to improve fire safety and reduce fire losses. By means of remote communication and wireless networks the information from different systems can be transferred to a practical place in a practical format. Fast and reliable information transfer facilitates emergency planning and operation. 58 Recent changes in the ownership and use of buildings can be a risk to the general safety of buildings. Professional ownership, rental of premises and outsourcing of activities can lead to unclarity in responsibilities and, in the worst case, increase of negligence. Well-defined responsibilities, communication and training of persons in charge are essential for ensuring the safety both in normal situation and in emergency. 69 Alkusanat Paloturvallisuuteen liittyvät järjestelmät (esimerkiksi paloilmoittimet, savunpoistolaitteistot ja automaattiset sammutusjärjestelmät) ovat usein olennainen osa toimitilojen turvallisuusjärjestelmiä. Kiinteistöinformaatiota voitaisiin kuitenkin käyttää nykyistä laajemminkin paloturvallisuuden edistämiseen ja palovahinkojen pienentämiseen, koska talotekniikka- ja kiinteistöinformaatiojärjestelmistä on saatavilla tietoa, jota olisi mahdollista käyttää tulipalon ehkäisyssä ja havaitsemisessa ja nopeuttamaan ja tehostamaan pelastus- ja sammutustyötä tulipalotilanteessa. Talo- ja turvatekniikka tulipalotilanteessa: nykytilanne ja tarvekartoitus -projektissa kartoitettiin paloturvallisuuden huomiointia älykkäissä talotekniikka- ja kiinteistöinformaatiojärjestelmissä. Hankkeessa selvitettiin, miten nämä järjestelmät toimivat ennalta ehkäisevästi ja tulipalotilanteessa ja miten niitä hyödynnetään tai voitaisiin hyödyntää paloturvallisuuden edistämiseksi. Työssä tarkasteltiin nykytilanteen lisäksi tulevaisuuden kehitystarpeita ja -mahdollisuuksia. Hankkeen rahoittivat sisäasiainministeriö, Oy Esmi Ab, TAC Atmostech ja VTT. Ohjausryhmään kuuluivat Jari Kenttä (Oy Esmi Ab, asti), Riikka Koskelainen (TAC Atmostech), Harri Lassila (Ramboll Finland Oy), Seppo Pekurinen (Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto asti, Finanssialan Keskusliitto alkaen), Tapani Perttula (Oy Esmi Ab, alkaen), Nina Piela (sisäasiainministeriö, pelastusosasto) ja Kalevi Piira (VTT). Kiitän koko ohjausryhmää aktiivisesta osallistumisesta hankkeeseen ja Kalevi Piiraa PARK-järjestelmän kuvauksesta tähän julkaisuun (luku 4.1). Kiitän myös kaikkia haastattelemiani palo- ja talotekniikan asiantuntijoita sekä Talo- ja turvatekniikan hyödyntäminen paloturvallisuuden edistämisessä -kyselyyn vastanneita. 710 Sisällysluettelo Tiivistelmä...3 Abstract...5 Alkusanat Johdanto Tulipalon kehittyminen Palonilmaisu Paloilmaisintyypit Lämpöilmaisimet Savuilmaisimet Liekki- ja kipinäilmaisimet Osoitteelliset paloilmoitinjärjestelmät Aktiiviset ohjelmoitavat ja analysoivat paloilmaisimet Monikriteeri-ilmaisimet Yhdistelmäilmaisimet Kaasuilmaisimet Ilmaisimien rakenneratkaisut Signaalinkäsittelytekniikoista Langattomat paloilmaisimet Tietokonenäkö palonilmaisussa Tulevaisuuden palonilmaisu Paloilmoitinlaitteistojen luotettavuus Integroidut järjestelmät Integrointi muihin palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyviin järjestelmiin Integrointi LVI-järjestelmiin Integrointi kulunvalvonta- ja rikosilmoitinjärjestelmiin Kommunikaatiostandardeista Turvallisuuden varmistaminen integroinnissa Integrointi ja lainsäädäntö Kiinteistöinformaation hyödyntämismahdollisuudet Pelastusajoneuvoon raportoiva kiinteistö Palon kehittymisen ennustaminen Talotekniikka ja paloturvallisuus: tulevaisuudennäkymät Vahvuudet ja heikkoudet11 5.2 Mahdollisuudet ja uhat Anturi- ja ilmaisintekniikka Kiinteistötiedon käyttö Järjestelmäintegraatio Yhteiskunnalliset tekijät Yhteenveto...48 Lähdeluettelo12 1. Johdanto Paloturvallisuuteen liittyvät järjestelmät ovat usein olennainen osa toimitilojen turvallisuusjärjestelmiä. Kiinteistöinformaatiota voitaisiin kuitenkin käyttää nykyistä laajemminkin paloturvallisuuden edistämiseen ja palovahinkojen pienentämiseen. Talotekniikka- ja kiinteistöinformaatiojärjestelmistä on saatavilla tietoa, jota olisi mahdollista käyttää tulipalojen ehkäisyssä ja havaitsemisessa sekä tulipalotilanteessa nopeuttamaan ja tehostamaan pelastus- ja sammutustyötä. Älykkäällä rakennuksella tarkoitetaan rakennusta, joka tarjoaa omistajalleen, haltijalleen ja käyttäjälleen joustavan, tehokkaan, miellyttävän ja turvallisen ympäristön integroitujen teknologisten rakennusautomaatio-, tietoliikenne- ja ohjausjärjestelmien avulla [1]. Perinteisiin rakennuksiin verrattuna älykkäissä rakennuksissa voidaan talotekniikkaja kiinteistöinformaatiojärjestelmien avulla pienentää energiankulutusta, vähentää ylläpito- ja korjauskustannuksia, tarjota parempia turvallisuuspalveluita, helpottaa tilojen suunnittelua ja parantaa rakennuksen käyttäjien tyytyväisyyttä. Älykkäät rakennukset ovat helpommin sopeutettavissa käyttötarkoituksen muutoksiin ja teknologian edistysaskeliin. Lisäksi ne voivat tarjota turvallisemman, terveellisemmän ja miellyttävämmän asuin- ja työympäristön [2]. Palonilmaisu ja siihen liittyvät turvallisuusjärjestelmät ovat olennainen osa älykkäitä rakennuksia. Älykkäät järjestelmät mahdollistavat rakennusten palontorjunnan tehokkaasti ja taloudellisesti. Uusien ilmaisimien avulla tulipalo voidaan havaita varhaisessa vaiheessa ja luotettavasti. Langattomat järjestelmät vähentävät kaapeloinnin tarvetta. Kehittyneiden järjestelmien avulla voidaan toteuttaa automaattinen sammutus, savunpoisto ja ilmanvaihto sekä kiinteistön oma onnettomuustilanteiden hallinta. Palokunnan sammutus- ja pelastussuunnitelma on tehtävissä jo matkalla kohteeseen kiinteistöstä paloautoon saatavan informaation pohjalta. Nämä mahdollisuudet luovat uusia tapoja paloturvallisuuden varmistamiseen ja uusia markkinoita palonilmaisu-, hälytys- ja sammutusjärjestelmille. Teknologian edistyessä myös rakentamiskäytännöt saattavat muuttua. 1.1 Tulipalon kehittyminen Rajoitetussa tilassa, esimerkiksi huoneessa, tapahtuvan tulipalon vaiheet esitetään kaaviokuvana kuvassa 1. Esipalolla tarkoitetaan varsinaista paloa edeltävää vaihetta, jonka aikana jokin tapahtuma aiheuttaa palon syttymisen. Tämä johtaa käryävään tai kytevään paloon ja kehittyy lopulta liekehtiväksi paloksi. Liekehtivässä palossa on erotettavissa kolme päävaihetta: alkupalo, täyden palamisen vaihe ja hiipuminen. Liekehtivän alkupalon teho kasvaa, kunnes jokin huonepalon rajoittavista tekijöistä alkaa vaikuttaa. 1013 Alkupalo saattaa vaihtua happirajoitteiseksi täydeksi paloksi lieskahduksessa, jossa kaikki palavaa materiaalia olevat pinnat syttyvät nopeasti. Aina alkupalo ei johda lieskahdukseen, vaan joko polttoaine- tai pinta-alarajoitteiseen paloon. Lieskahtanut happirajoitteinen palo ja lieskahtamaton pinta-alarajoitteinen palo jatkuvat likimain vakioteholla hiipuvaan paloon saakka. Polttoainerajoitteisessa palossa alkupalo vaihtuu suoraan hiipuvaksi paloksi polttoaineen vähenemisen vuoksi [3, 4] Käryävä tai kytevä palo Esipalo Liekehtivä palo Alkupalo Täysi palo Hiipuva palo 0.35 Happirajoitteinen Paloteho Polttoainerajoitteinen Pinta-alarajoitteinen Aika Kuva 1. Huonepalon vaiheet kaaviokuvana (lähteen [4] mukaan). Liekehtivä palo saattaa edetä alkupalosta lieskahdukseen hyvinkin nopeasti, jopa muutamissa minuuteissa. Yhden huoneen lieskahtaessa ovat myös rakennuksen muut osat ja ympäristö välittömästi uhattuina. Henkilöturvallisuuden varmistamisen ja omaisuusvahinkojen minimoimisen kannalta on siksi kriittistä, että palo havaitaan ja sammutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tai ainakin estetään sen leviäminen. Näiden tavoitteiden toteuttamiseen pyritään kiinteistöjen paloilmoittimilla ja sammutuslaitteistoilla. Talotekniikan ja kiinteistöinformaation hyödyntäminen tarjoaa kuitenkin lisämahdollisuuksia paloturvallisuuden kehittämiseksi edelleen. Esimerkiksi rakennusautomaatio- ja paloturvallisuusjärjestelmien tarkoituksenmukaisella yhteensovittamisella tai kiinteistötiedon käytöllä pelastus- ja sammutustyössä voidaan edistää paloturvallisuutta ja pienentää palovahinkoja. 1114 2. Palonilmaisu Tulipalon havaitseminen voi perustua lämpötilaan tai sen nousunopeuteen, säteilyyn (ultravioletti, näkyvä valo tai infrapuna), kaasuihin (hiilimonoksidi eli häkä, hiilidioksidi, hiilivedyt) tai savuhiukkasiin sekä edellä mainittujen ilmiöiden yhdistelmiin. Koska palon syttymiskohtaa ei voida ennalta tietää, on palon havaitsemisessa ja paloilmoittimen suunnittelussa huomioitava edellä mainittujen fysikaalisten viestien tuotto, niiden kulkeutuminen havainnointikohtaan ja havaitsijan eli ilmaisimen toimintaominaisuudet. Tulipalon aiheuttamat vahingot ihmisille ja omaisuudelle jäävät sitä pienemmiksi mitä nopeammin palo havaitaan ja automaattinen sammutuslaitteisto toimii tai tieto palosta siirretään palokunnalle. Paloilmoittimella tarkoitetaan laitteistoa, joka antaa automaattisesti ja välittömästi ilmoituksen alkavasta palosta tai laitteiston toimintavalmiutta vaarantavista vioista sekä paikallisesti että hätäkeskukseen [4]. Automaattiset paloilmoituslaitteistot muodostuvat paloilmaisimista, jotka valvovat ympäristöään havaiten palon aiheuttamat muutokset käsin painettavista paloilmoituspainikkeista paloilmoitinkeskuksesta, joka ilmaisee palopaikan tai toimintaa vaarantavan vian ja välittää saapuneen tiedon edelleen hälyttimistä kiinteistön alueella. Ilmaisimet ja painikkeet kytketään ilmaisinryhmiksi, jotka kytketään edelleen paloilmoitinkeskukseen. Palonilmaisun voi antaa myös sprinklerilaitteisto. Sprinkleri on lämpöön reagoivalla sulkumekanismilla varustettu suutin, joka avautuessaan levittää sammutetta palon sammuttamiseksi ja sen leviämisen estämiseksi [4]. Sprinklerisammutusjärjestelmä voidaan kytkeä paloilmoitinjärjestelmään siten, että sprinklerilaitteisto muodostaa oman paloryhmänsä [5]. 2.1 Paloilmaisintyypit Paloilmaisimet voidaan ryhmitellä niiden havaitseman suureen tai ilmiön sekä laitteen toimintaperiaatteen perusteella kuvan 2 mukaisesti. Kuten myöhemmistä kohdista ilmenee, monissa paloilmaisimissa on yhdistelty eri suureita ja toimintaperiaatteita. Yhdistelmäilmaisimet on kuitenkin yksinkertaisuuden vuoksi jätetty pois kuvan 2 kaaviosta. 1215 PALOILMAISIMET LÄMPÖILMAISIMET PISTEILMAISIMET LINJAILMAISIMET PISTEILMAISIMET Yläraja- eli maksimaaliilmaisimet Integroivat linjailmaisimet Ei-integroivat linjailmaisimet Ioni-ilmaisimet Optiset ilmaisimet SAVUILMAISIMET LINJAILMAISIMET Optiset ilmaisimet LIEKKI-ILMAISIMET KIPINÄILMAISIMET KAASUILMAISIMET Muutosnopeus- eli differentiaaliilmaisimet NÄYTTEENOTTO- ILMAISIMET LASERILMAISIMET PISTEILMAISIMET PISTEILMAISIMET PISTEILMAISIMET Puolijohdeilmaisimet NÄYTTEENOTTO- ILMAISIMET Ioni-ilmaisimet Optiset ilmaisimet Optiset ilmaisimet Ultraviolettiilmaisimet Infrapunailmaisimet Ultraviolettiilmaisimet Infrapunailmaisimet Katalyyttiset kaasuilmaisimet Puolijohdeilmaisimet Katalyyttiset kaasuilmaisimet Kuva 2. Paloilmaisimien jaottelu havainnoitavan suureen tai ilmiön ja toimintaperiaatteen mukaan. 1316 Suomen markkinoilla olevat eritasoiset paloilmoittimet voidaan ryhmitellä palonilmaisuominaisuuksiensa mukaisesti kuvan 3 esittämällä tavalla. Perinteiset eli konventionaaliset ilmaisimet antavat ilmoituksen vain paloryhmätasolla. Osoitteellisessa järjestelmässä ilmaisimet, painikkeet ja muut silmukkakomponentit on varustettu osoitepiirillä, joten palotilanteessa saadaan tieto hälyttäneiden ilmaisimien osoitteista ja hälytysjärjestyksestä. Pelkästään osoitteellisen järjestelmän ilmaisimet ovat kuitenkin perinteistä tekniikkaa, ja palotieto välitetään niistä ON-EI-tyyppisenä kosketintietona raja-arvon ylittymisen perusteella. Osoitteellisessa ja analogisessa järjestelmässä ilmaisimilta saadaan keskukselle analoginen mittaustulos, jonka perusteella palopäättely tehdään. Aktiivisissa ohjelmoitavissa ja analysoivissa paloilmoittimissa järjestelmän komponentit sisältävät valmistajakohtaisia ohjelmistoja. Sekä keskuslaitteet että ilmaisimet ovat mikroprosessoripohjaisia. Järjestelmissä on monipuoliset asettelu- ja säätömahdollisuudet, joiden avulla pyritään tarkkaan vasteeseen palotilanteessa ja erheellisten palohälytysten välttämiseen. Tällaiset paloilmoitinjärjestelmät ovat helposti liitettävissä graafisiin käyttöliittymiin, valvontagrafiikkaan ja integroituihin järjestelmiin [5]. Kuva 3. Paloilmoittimet ryhmiteltyinä palonilmaisuominaisuuksien perusteella. Eurooppalaisessa EN 54 -standardissa määritellään palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmiä koskevat vaatimukset, testimenetelmät ja arviointikriteerit sekä ohjeistetaan näiden järjestelmien käyttö rakennuksissa. Suomi ja suurin osa Euroopan maista ovat sitoutuneet noudattamaan tätä standardia. EN 54 -standardin osat luetellaan taulukossa 1 [6, 7]. Maailmanlaajuisesti vastaavaa standardointityötä koordinoi kansainvälinen standardointiorganisaatio ISO (engl. International Organization for Standardization). Palonhavaitsemis- ja palohälytysjärjestelmiä käsitellään standardeissa ISO 7240 ja ISO Toisin kuin EN-standardit, ISO-standardit eivät ole jäsenmaita velvoittavia. 1417 Taulukko 1. EN 54 -standardin Fire detection and fire alarm systems osat [6, 7]. Numero Nimi Tila EN 54-1:1996 EN 54-2:1997 Part 1: Introduction Part 2: Control and indicating equipment julkaistu, uudistettavana julkaistu, uudistettavana EN 54-3:2001 Part 3: Fire alarm devices Sounders julkaistu EN 54-4:1998 Part 4: Power supply equipment julkaistu, uudistettavana EN 54-5:2000 Part 5: Heat detectors Point detectors julkaistu EN 54-7:2000 Part 7: Smoke detectors Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization julkaistu EN 54-10:2002 Part 10: Flame detectors Point detectors julkaistu EN 54-11:2001 Part 11: Manual call points julkaistu EN 54-12:2002 Part 12: Smoke detectors Line detectors using an optical light beam julkaistu EN 54-13:2005 Part 13: Compatibility assessment of system components julkaistu TS 54-14: 2004 pren Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance Part 15: Point detectors using a combination of detected fire phenomena julkaistu hyväksyttävänä pren Part 16: Voice alarm control and indicating equipment hyväksyttävänä EN 54-17:2005 Part 17: Short-circuit isolators julkaistu EN 54-18:2005 Part 18: Input/output devices julkaistu EN 54-20:2006 Part 20: Aspirating smoke detectors julkaistu EN 54-21:2006 Part 21: Alarm transmission and fault warning routing equipment julkaistu pren Part 22: Line type heat detectors hyväksyttävänä pren Part 23: Fire alarm devices Visual alarms hyväksyttävänä pren Part 24: Voice alarms Loudspeakers hyväksyttävänä pren Part 25: Components using radio links and system requirements hyväksyttävänä pren Part 26: Point fire detectors using carbon monoxide sensors valmisteilla pren Part 27: Duct smoke detectors valmisteilla 1518 Kaikille paloilmaisintyypeille ei ole hyväksyttyä standardia. Standardoimattomien ilmaisimien käytöstä on sovittava erikseen pelastuslaitoksen kanssa. Niitä käytettäessä tulee ilmaisimen valinnassa, sijoituksessa, asennuksessa, koestuksessa ja huollossa noudattaa laitevalmistajan ja -toimittajan ohjeita [5]. Suunnittelija ja viime kädessä asennuksen suorittava paloilmoitinliike vastaavat siitä, että paloilmoittimessa käytetty ilmaisin on tarkoitukseensa sopiva. Vaatimuksena on, että standardoimattomia ilmaisimia käytettäessä rakennuksen valvonta on toteutettava kaikilta osiltaan vähintään samantasoisena kuin standardoiduilla ilmaisimilla. Standardoimattoman ilmaisimen käyttö kohteessa kirjataan toteutuspöytäkirjaan, jonka perusmäärittelyosiossa selvitetään paloilmoitinjärjestelmän suunnitteluperusteet. Pelastusviranomaisen osallistumisella toteutuspöytäkirjan perusmäärittelyosion täyttämiseen varmistetaan, että pelastusviranomainen on saanut tietoonsa paloilmoitinjärjestelmän suunnitteluperusteet ja että pelastustoiminnan asettamat vaatimukset tulevat huomioiduiksi jo suunnitteluvaiheessa. Vastuu paloilmoittimien suunnittelusta ja ilmaisinvalinnoista ei kuitenkaan siirry suunnittelijalta pelastusviranomaiselle pelastusviranomaisen allekirjoituksella Lämpöilmaisimet Nimensä mukaisesti lämpöilmaisin antaa ilmoituksen paloilmoitinjärjestelmään lämpötilan perusteella. Yläraja- eli maksimaali-ilmaisin (M-ilmaisin) toimii silloin, kun sen tuntoelimen lämpötila saavuttaa ennalta asetetun raja-arvon ympäristön lämpötilan vaikutuksesta. Lämpöilmaisin voi mitata myös lämpötilan nousunopeutta. Maksimilämpötila- ja nousunopeuskriteerit yhdistävää lämpöilmaisinta kutsutaan differentiaalimaksimaali-ilmaisimeksi (DM-ilmaisin). DM-ilmaisin hälyttää, kun ennalta määritelty lämpötilan nousunopeus ylittyy tai kun hitaasti nouseva lämpötila saavuttaa hälytysrajan. Tyypillinen linjalämpöilmaisin on koko pituudeltaan ilmaisimena toimiva lämpöilmaisukaapeli. Linjalämpöilmaisin voidaan toteuttaa myös pneumaattisesti perustuen suljetussa tilassa tapahtuvaan ilman laajenemiseen lämpötilan noustessa. Valokuituun ja lasertekniikkaan perustuva lämpöilmaisukaapeli koostuu vahalla täytetystä putkesta, jonka kanssa samaan suuntaan kulkee kaksi valokuitua. Valokuitu on kierretty kevlar-kuidulla vahatäytteisen putken ympärille. Vahatäytteinen putki, valokuidut ja kevlar-kuitu on suojattu PE-muovista tehdyllä muovivaipalla, jota on vahvistettu metallivahvikkeilla mekaanisen rasituksen parantamiseksi. Lämpöilmaisukaapeli on liitetty valvontayksikköön, joka lähettää valokuituja pitkin laserpulsseja. Laserpulssien heijastuma valokuidussa mitataan valvontayksikössä, joka liitetään paloilmoittimeen. Tulipalon sattuessa putken vahatäyte laajenee lämmetessään, mikä aiheuttaa valokuidun puristumisen joustamatonta kevlar-kuitua vasten. Kevlar-kuitua vasten puristunut valokuitu heijastaa sironnan vaimentuman valvontayksikölle, joka paikantaa tuli- 1619 palon. Ellei lämpöilmaisukaapeli vaurioidu palossa, se palautuu lämpötilan jäähtyessä normaaliin toimintatilaan. Vaurioituneesta kaapelista voidaan uusia viallinen osa. Lämpöilmaisin soveltuu kohteisiin, joissa tulipalo on mahdollista rajata tehokkaasti, sillä ilmaisin hälyttää vasta liekehtivän palon vaiheessa, jossa muodostuu runsaasti lämpöä. Lämpöilmaisimia käytetään myös tiloissa, joissa normaalitilanteessa saattaa esiintyä runsaasti savua, käryä, pölyä tai pakokaasuja Savuilmaisimet Savuilmaisimet jaetaan toimintaperiaatteensa mukaan optisiin ja ionisavuilmaisimiin. Optinen savuilmaisin on erityisen herkkä suuria partikkeleita sisältävälle näkyvälle (vaalealle) savulle, jota syntyy hitaasti kehittyvässä kytevässä palossa. Ioni-ilmaisin soveltuu parhaiten ilmaisemaan pieniä partikkeleita sisältävää näkymätöntä tai tummaa savua, jota syntyy palon kehittyessä nopeasti [8]. Ioni-ilmaisimen toiminta perustuu tavallisesti kahteen ionisaatiokammioon, avoimeen mittauskammioon ja suljetumpaan vertailukammioon, joiden välistä jännite-eroa mitataan. Radioaktiivinen säteilylähde aiheuttaa kammioihin ionisaatiovirran. Vertailukammion ionisaatiovirta on kyllästystilassa, mutta avoimeen kammioon tunkeutuvat savuhiukkaset pyrkivät pienentämään virtaa. Tällöin avoimen kammion sisäinen vastus kasvaa ja savu havaitaan jännitteen muutoksena. Optisen savuilmaisimen pääkomponentit ovat valolähde ja vastaanotin. Optiset savuilmaisimet toimivat perustuen savuhiukkasten aiheuttamaan valon vaimennukseen tai sirontaan. Näistä sirontaperiaate on tavallisempi. Kun sirontailmaisimen savukammiossa on puhdasta ilmaa, vastaanottimeen ei pääse lainkaan valoa. Kammioon tulevat savuhiukkaset sirottavat valoa, jolloin osa siitä osuu vastaanottimeen. Optiset linjailmaisimet perustuvat valon vaimennukseen. Niitä käytetään lähinnä suojaamaan suuria avoimia tiloja, jolloin valonlähde voidaan asentaa valvottavan alueen toiselle puolelle ja vastaanotin toiselle. Optisen matkan kasvattamiseksi voidaan käyttää peilejä tai heijastimia. Linjailmaisimissa on myös malleja, joissa on erilliset lähetin- ja vastaanotinyksiköt. Näytteenottoilmaisimissa valvottavasta tilasta pumpataan näytteenottoputken kautta ilmaa pisteeseen, jossa varsinainen ilmaisinosa sijaitsee. Näytteenottoilmaisimen herkkyys on suurempi kuin pisteilmaisimen, joten palo voidaan havaita jo varhaisemmassa vaiheessa. 1720 Savuilmaisimia käytetään pääasiassa kohteissa, joissa palon havaitseminen jo alkuvaiheessa on välttämätöntä; esimerkiksi jos palo liekehtimisvaiheeseen päästyään alkaa kehittyä hyvin nopeasti. Myös herkästi vaurioituvissa ja arvokkaissa kohteissa käytetään savuilmaisimia, koska niiden avulla palo voidaan havaita jo kytemisvaiheessa Liekki- ja kipinäilmaisimet Liekki-ilmaisimen toiminta perustuu liekin lähettämän infrapuna- tai ultraviolettisäteilyn tai niiden yhdistelmän havainnointiin. Liekki-ilmaisimien toimintaa voivat siten haitata monet häiriötekijät, kuten auringonvalo, keinovalo, lämpölähteet, hitsaaminen ja hälytysajoneuvojen vilkut. Tämän vuoksi liekki-ilmaisimet on säädettävä suhteellisen epäherkiksi. Ultraviolettisäteilyä havainnoivien liekki-ilmaisimien herkkyysalueeksi valitaan se osa ultraviolettispektristä, jolla liekkien säteily on voimakkaimmillaan. Ilmaisimissa on elektroninen suodatin, joka estää hälytyksen hetkellisistä säteilyilmiöistä, kuten salamasta tai kosmisesta säteilystä [5]. Infrapuna-liekki-ilmaisin reagoi liekkien hiilidioksidikaasun lähettämään aallonpituuteen. Erheellisten hälytysten välttämiseksi ilmaisimessa voi olla kaksi eri aallonpituudella toimivaa tuntoelintä, joiden perusteella voidaan suodattaa häiriösäteilyn vaikutusta [5]. Kipinäilmaisimet eroavat liekki-ilmaisimista lähinnä siinä, että ne sijoitetaan täysin pimeään tilaan, jossa ei ole toimintaa häiritsevää taustavaloa. Kipinäilmaisimet voidaan siten säätää erittäin herkiksi. 2.2 Osoitteelliset paloilmoitinjärjestelmät Osoitteellisessa paloilmoitinjärjestelmässä paloilmaisimet, paloilmoituspainikkeet ja muut silmukkakomponentit on varustettu osoitinpiirillä. Jos jonkin ilmaisimen tila ei ole normaali vaan palo- tai vikatila, ilmoitinkeskus antaa ilmoituksen lisäksi myös kyseisen ilmaisimen osoitteen. Osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä antaa palon kehittymisestä tarkempaa tietoa kuin osoitteeton järjestelmä, koska paloilmoittimen tapahtumarekisteriin kirjautuvat hälyttäneiden ilmaisimien osoitteet ja hälytysjärjestys [5]. Osoitteellisessa paloilmoitinjärjestelmässä osoitteet voidaan ryhmitellä tarkoituksenmukaisella tavalla paloryhmiin. Paloryhmätieto on paikantamiskaaviossa esiintyvä yhtenäinen alue, jonka perusteella palokunta voi paikantaa alueen, josta paloilmoitus on tullut. 1821 Nykyisin osoitteellisten paloilmoitinjärjestelmien komponentit sisältävät yleensä myös valmistajakohtaisia ohjelmistoja. Keskuslaitteiden lisäksi myös paloilmaisimet ovat mikroprosessoripohjaisia ja tarjoavat monipuolisia asetus- ja säätömahdollisuuksia. Näillä ominaisuuksilla pyritään saamaan mahdollisimman tarkka vaste palotilanteessa ja välttämään erheelliset palohälytykset. 2.3 Aktiiviset ohjelmoitavat ja analysoivat paloilmaisimet Uusi ilmaisinteknologia on keskeisessä asemassa älykkäissä rakennuksissa niin talotekniikan kuin paloturvallisuudenkin kannalta. Uuden sukupolven laitteistoilta odotetaan kykyä oppia ympäristöään havainnoiden ja muuttaa toimintaansa sen mukaisesti. Aktiivisten ohjelmoitavien ja analysoivien paloilmaisimien keskeinen ominaisuus onkin kyky verrata ympäristössä tapahtuvia muutoksia ilmaisimen muistissa oleviin algoritmeihin, jotka mallintavat erilaisten tulipalojen käyttäytymistä. Useita ilmaisimia käsittävien kokonaisuuksien avulla rakennus voi toimia reagoiden olosuhteisiin ja jopa käyttäjiin sen sijaan, että toiminta perustuisi esiasetettuihin ohjausmalleihin. Tällaisen toimivuuden toteuttaminen edellyttää suhteellisen suurta ilmaisinmäärää, mikä lisää kustannuksia ja asettaa haasteita ilmaisimista saatavan tiedon hallinnalle ja hyödyntämiselle. Kustannustehokkaiden ilmaisimien kehittämisen onkin todettu olevan keskeinen teknologian kehittämiskohde älykkäiden rakennusten kannalta [9]. Monitoroitavia suureita tai ilmiöitä voidaan usein kuitenkin käyttää useampaan kuin yhteen tarkoitukseen, mikä parantaa kustannustehokkuutta Monikriteeri-ilmaisimet Monikriteeri-ilmaisimella tarkoitetaan yleensä paloilmaisinta, jossa käytetään yhtä sensoria mutta hälytystila perustuu useampaan kuin yhteen kriteeriin. Signaalitason lisäksi voidaan mm. hyödyntää signaalin muutosnopeutta sekä huomioida kohina ja signaalin mahdollinen epälineaarisuus. Kuva 4 esittää kaavamaisesti signaalianalyysin komponentteja monikriteeriarvioinnissa. Todellisen palotilanteen ja häiriötekijöiden erottamiseksi voidaan ilmaisimissa käyttää kehittyneitä signaalianalyysimenetelmiä, kuten sumean logiikan algoritmeja [10]. 19 Näytä lisää
Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi TUKES Koulutuspäivä Pelastuslaitosten nimeämille yhteistyöhenkilöille Palonilmaisualan yhdistys ry Tapani Perttula 1 Palonilmaisualan Lisätiedot TALO- JA TURVATEKNIIKKA TULIPALOSSA: NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS
TALO- JA TURVATEKNIIKKA TULIPALOSSA: NYKYTILANNE JA TULEVAISUUS Tuula Hakkarainen VTT PL 1000, 02044 VTT Tiivistelmä VTT:n tutkimushankkeessa on kartoitettu paloturvallisuuden huomiointia älykkäissä talotekniikka- Lisätiedot Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten poistamiseksi
Tekniset ratkaisukeinot erheellisten paloilmoitusten poistamiseksi TUKES Koulutuspäivä Koulutuspäivä paloilmoittimista Aluepelastuslaitosten nimeämille yhteistyöhenkilöille (ERHE-Hanke) Palonilmaisualan Lisätiedot AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI
AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA KAASUSAMMUTUSLAITTEISTOISSA KÄYTETTÄVIEN HYVÄKSYTTYJEN TUOTTEIDEN LUETTELOINTI 2009 1 (6) AUTOMAATTISISSA SPRINKLERILAITTEISTOISSA JA AUTOMAATTISISSA Lisätiedot TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1 (7) 12.1.2012
TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1 (7) 2 (7) Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Käsitteet... 3 3 Erheellisten paloilmoitusten syyt... 4 3.1 Huolimattomuus kiinteistön asennus-, huolto- Lisätiedot Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia. Toivottaa Kari Koskela@spek.fi
Tervetuloa pohtimaan paloilmoittimia Toivottaa Kari Koskela@spek.fi 29.11.2012 Paloilmoittimen toteutus Esisuunnittelu Rakennushankkeeseen ryhtyvä - Toteutuspöytäkirja Suunnittelu Yleensä sähkösuunnittelija Lisätiedot PELASTUSAUTOON RAPORTOIVA KIINTEISTÖ PARK
PELASTUSAUTOON RAPORTOIVA KIINTEISTÖ PARK Kalevi Piira VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka Lämpömiehenkuja 2, 02150 Espoo Tiivistelmä PARK -hankkeen tavoitteena on pelastusautossa toimiva uusia ICT teknologioita Lisätiedot Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä. Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.
Tukesin selvitys äänievakuointi- ja kuulutusjärjestelmistä Karoliina Puolanne, Tukes 26.11.2008 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 26.-27.11.2008 Selvitysprojektin taustaa Laki pelastustoimen t laitteista Lisätiedot ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN EHKÄISY
1 (12) ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN EHKÄISY Helsingin kaupungin pelastuslaitos Päivitetty 1.7.2011 2 (12) Sisältö Johdanto... 3 1 Käsitteet... 4 2 Erheellisten paloilmoitusten syyt... 5 2.1 Huolimattomuus Lisätiedot Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move
www.siemens.fi/paloturvallisuus Paloilmoitusjärjestelmän laajennusratkaisu - Sinteso Move Yhdistä nykyinen paloilmoitusjärjestelmäsi Sintesoon. Se on palontorjunnan uusi ulottuvuus. Infrastructure & Cities Lisätiedot ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko
ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus Lisätiedot Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen
Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on Lisätiedot FDCW221, DOW1171, SMF6120, SMF121 Langaton paloilmoitusjärjestelmä
FDCW221, DOW1171, SMF6120, SMF121 Langaton paloilmoitusjärjestelmä osoitteellinen (FDnet) TM Sinteso Täydellinen integrointi FS20 paloilmoitusjärjestelmään Langattomien ja kaapeloitujen paloilmaisimien Lisätiedot Määräys LUVASTA VAPAIDEN RADIOLÄHETTIMIEN YHTEISTAAJUUKSISTA JA KÄYTÖSTÄ. Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2005
1(5) Määräys LUVASTA VAPAIDEN RADIOLÄHETTIMIEN YHTEISTAAJUUKSISTA JA KÄYTÖSTÄ Annettu Helsingissä 3 päivänä helmikuuta 2005 Viestintävirasto on määrännyt 16 päivänä marraskuuta 2001 annetun radiolain (1015/2001) Lisätiedot Ympäristö Ekologinen valmistusprosessi Kierrätettävät materiaalit Elektroniset ja synteettiset materiaalit helposti erotettavissa
OH110, OP110, HI110, HI112 Automaattiset paloilmaisimet Kollektiivisiin ja perinteisiin ilmaisinlinjoihin Cerberus PRO Signaalin käsittely ilmaisinalgoritmeilla Valinnaiset parametriasetukset Kolmivärinen Lisätiedot MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ
1 (8) MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ Made in EU Poland, valmistaja Satel. Micra on aito ammattitason hälytysjärjestelmä omakotitaloihin, verstaisiin, maatalouteen ja muihin pienempiin kohteisiin. Lisätiedot Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki. Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy
Kiinteistöjen turvallisuusjärjestelmien toimivuus 19.11.2015 Helsinki Hannu Eromäki, Inspecta Tarkastus Oy Kiinteistöjen turvatekniikka ja sen toimivuus Kysymys: Ovatko tarkastuslaitokset havainneet ettei Lisätiedot Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company
Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet Lisätiedot Paloilmoittimen toteutuspöytäkirja
Paloilmoittimet Paloseminaari 17 - Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015, Espoo Palonilmaisualan yhdistys ry Matti Helkamo 1 Palonilmaisualan yhdistys ry Palonilmaisualan yhdistys ry on perustettu Lisätiedot Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta
Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus Lisätiedot Erheelliset paloilmoitukset
Erheelliset paloilmoitukset Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19.-20.11.2013 Helsinki Jaana Rajakko Kauppalehti.fi 13.11.2013 Lentoposti.fi 19.10.2013 Pelastustoimen tehtävistä noin joka viides on Lisätiedot Paloilmoittimen suunnittelu, asennus, huolto ja kunnossapito 2009 26.2.2010
Korjauslehti ST-ohjeistoon 1 sivu 1 (5) KORJAUSLEHTI Korjaus 1: Johdanto, 2. sarake (4. painoksessa): Edellisten lisäksi paloilmoittimen toteutuksessa noudatetaan laitteiden osalta eurooppalaisia EN 54 Lisätiedot T-110.5610 TOIMITILATURVALLISUUS. - Videovalvontajärjestelmä. Harri Koskenranta 25.4.06
T-110.5610 TOIMITILATURVALLISUUS - Videovalvontajärjestelmä Harri Koskenranta 25.4.06 T-110.5610 Koskenranta 1 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT TURVALLISUUSVALVONTA T-110.5610 Koskenranta 2 VIDEOVALVONTA / KAMERAVALVONTA Lisätiedot YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ
YLEISTÄ RAKENNUSPALOISTA JA PALOMÄÄRÄYKSISTÄ Rakennuspalot - Jakauma Tulipaloja Suomessa 6000-7000 vuodessa Tulisija- ja hormipalot n. 15 % Sähköpalot n. 30 % Tulisija- ja hormipalot Tulisija- ja hormipalot Lisätiedot Vuonna 2007 poimittu erheelliset paloilmoitukset
ERHEELLISET PALOILMOITUKSET Tomi-Pekka Olkkonen Palotarkastusinsinööri / erheelliset paloilmoitukset Tampereen aluepelastuslaitos / Tampereen toimialue Satakunnankatu 16 33100 TAMPERE gsm. 040 569 8989 Lisätiedot Industrial Fire Protection Handbook
Industrial Fire Protection Handbook Second Edition R. Craig Schroll T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari Antti Nilsson 5.10.2005 Industrial Fire Protection Handbook toinen painos vuodelta 2002 käsittelee Lisätiedot HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT. Palohälytysjärjestelmät Rikosilmoitinjärjestelmät Kulunvalvonta Lukitusjärjestelmät
HÄLYTYSJÄRJESTELMÄT Palohälytysjärjestelmät Rikosilmoitinjärjestelmät Kulunvalvonta Lukitusjärjestelmät YLEISTÄ Kulunvalvontaa käsitellään myös tässä osiossa, koska rikosilmaisinjärjestelmä integroidaan Lisätiedot Älypuhelinverkkojen 5G. Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen
Älypuhelinverkkojen 5G Otto Reinikainen & Hermanni Rautiainen Johdanto [1][2] Viimeisen 30 vuoden aikana mobiiliverkkojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi Langattomia laitteita on joillain alueilla Lisätiedot Rosemount 3051S sähköiset ERS-anturit
sähköiset ERS-anturit Uudentasoiset mittausratkaisut erityiskohteisiin Uusi ratkaisu vanhaan ongelmaan Kaikkialta löytyy mittauksia, joiden luotettava toiminta edellyttää sekä aikaa että voimavaroja. Tyypillisiä Lisätiedot Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten
Toimenpiteitä erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi Sisällysluettelo: TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteet... 3 3. Erheellisten paloilmoitusten Lisätiedot T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04
T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 21.4.2004: Videovalvontajärjestelmät SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT TURVALLISUUSVALVONTA 21.4.2004 T-110.460 Lisätiedot Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke
Soveltuvimpien standardien esittely ja vaikutusten arviointi TITAN Tietoturvaa teollisuusautomaatioon Tekes Turvallisuusohjelman hanke TITAN-SEMINAARI 9.11.2010 Pasi Ahonen, VTT TITAN projektissa koottiin Lisätiedot Länsimetron paloturvallisuus yksi kokonaisuus
www.siemens.fi Länsimetron paloturvallisuus yksi kokonaisuus www.siemens.fi Metro laajenee länteen Sivu 2 14 + 7 kilometriä 2 rinnakkaista tunnelia 8 + 5 uutta asemaa 12 + 6 työtunnelia 15 + 8 poistumistiekuilua Lisätiedot Langattomat kenttäväylät rakennusautomaatiossa
Langattomat kenttäväylät rakennusautomaatiossa Jouko Pakanen Prof. TKK Nykytilanne Rakennusautomaatiossa langatonta tiedonsiirtoa ei ole hyödynnetty laaja-alaisesti. Nykyteknologian puolesta se olisi jo Lisätiedot Alerta-palvelut Hallittua turvallisuutta. 16.5.2011 Alerta-palvelut
Alerta-palvelut Hallittua turvallisuutta 1 Onko kiinteistöjesi hälytyksensiirto hallittua? Kulkeeko tieto kiinteistöjen hälytyksistä luotettavasti? Välittyvätkö hälytysilmoitukset oikeille vastaanottajille? Lisätiedot SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN JÄRJES- TELMIEN, LAITTEIDEN JA YKSIKÖIDEN HÄIRINTÄ
SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS SIM-To-Lv-026 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 13.1.2015 SOTILASILMAILUN JA SOTILASILMAILUSSA KÄYTETTÄVIEN TVJ-ALAN TEKNISTEN Lisätiedot AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY
I001 Liite 1.28 / Appendix 1.28 Sivu / Page 1(6) AKKREDITOITU TARKASTUSLAITOS ACCREDITED INSPECTION BODY INSPECTA TARKASTUS OY Tunnus Code I001, liite 1.28 Yksikkö tai toimintoala Department or section Lisätiedot Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.
Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti, Lisätiedot Taajuusjakotaulukko (liite määräykseen M4S) 06.02.2015
1 (202) väli ja parikaista 8.3-9 khz ILMATIETEEN RADIOLIIKENNE 9-11.3 khz ILMATIETEEN RADIOLIIKENNE RADIONAVIGOINTI 11.3-14 khz RADIONAVIGOINTI 14.000-19.950 khz SIIRTYVÄ MERIRADIOLIIKENNE 19.950-20.050 Lisätiedot ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN
ÄÄNIEVAKUOINTIJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ OSANA PALOILMOITINTA ERHE-hanke koulutuspäivä 1..010 Jarkko Häyrinen, Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos TOIMINNALLINEN PALON MITOITUS Toiminnallisessa palon mitoituksessa Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko Lisätiedot Karoliina Meurman 9.11.2011. Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan
Karoliina Meurman 9.11.2011 Katsaus käsisammuttimien, tulisijojen ym. valvontaan Käsisammuttimia koskeva lainsäädäntö Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) Sisäasiainministeriön asetus käsisammuttimista Lisätiedot PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA
PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut, Lisätiedot Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety
Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety Sähkö & paloturvallisuus konseptiin kuuluvat ratkaisut Innovaatiot ja niiden tuotteistaminen Oy Ajokoirantie 5B, 02940 Espoo +358 40 849 2224 pentti.kautto@anlix.fi Lisätiedot 2. Poistumisturvallisuus ja tulipalon vaarallisuus. 1. Esipuhe
1. Esipuhe Tämän dvd:n tarkoituksena on havainnollistaa poistumisturvallisuuden kannalta keskeisiä tekijöitä erilaisissa asumisympäristöissä ja julkisissa rakennuksissa. Video tai sen erilliset osat soveltuvat Lisätiedot Eihän pesukone pala? Pesukoneen palon eteneminen minuuteissa (Tukes)
Innohome Oy kwh? Eihän pesukone pala? Pesukoneen palon eteneminen minuuteissa (Tukes) Uskoisitko, että pesukone on neljänneksi yleisin sähköpalojen aiheuttaja? - Kodinkoneiden sähköpalojen aiheuttamat Lisätiedot 2. Erittäin laajakaistaiset laitteet (UWB) ja laajakaistaiset datasiirtolaitteet (WAS/RLAN) 57 66 GHz:llä
1 (4) TAAJUUSJAKOTAULUKKO 1. Induktiiviset laitteet Induktiivisten laitteiden toiminta ei perustu vapaasti eteneviin radioaaltoihin, vaan tiedonsiirtoon reaktiivisen magneettikentän tai sähkökentän välityksellä. Lisätiedot Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet
Aukoton havaitseminen. Varmasti luotettava. Commercial Series -liiketunnistimet Havaitseminen on ensimmäinen vaihe kodin tai yrityksen ja niiden seinien sisällä olevien ihmisten ja omaisuuden suojelemisessa. Lisätiedot Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Web Services. Web Services
Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Standardoidutu tapa integroida sovelluksia Internetin kautta avointen protokollien ja rajapintojen avulla. tekniikka mahdollista ITjärjestelmien liittämiseen yrityskumppaneiden Lisätiedot TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI. 1. Johdanto
KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS OHJE 1 (6) 2.9.2013 TOIMENPITEITÄ ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN VÄHENTÄMISEKSI 1. Johdanto Tämä ohje on laadittu pelastuslaitosten kumppanuusverkoston asettaman, erheellisten Lisätiedot EN 45545 Railway applications. Fire protection on railway vehicles Kiskoliikenne. Palontorjunta kiskoajoneuvoissa
Railway applications. Fire protection on railway vehicles standardien pääkohdat standardien merkitys muutokset nykykäytäntöön 1 Euroopassa on ollut voimassa useita kansallisia standardeja kiskokaluston Lisätiedot ECC:n päätös ECC/DEC/(06)04. Standardi EN 302 065 sekä EN 302 500.
1 (4) TAAJUUSJAKOTAULUKKO 1. Induktiiviset laitteet Induktiivisten laitteiden toiminta ei perustu vapaasti eteneviin radioaaltoihin, vaan tiedonsiirtoon reaktiivisen magneettikentän tai sähkökentän välityksellä. Lisätiedot Suojaa Elämäsi. l Helppo asentaa. l Euroopan markkinajohtaja. l Ilmaisimet ketjutettavissa. l Eurooppalaista laatua
Suojaa Elämäsi l Helppo asentaa l Euroopan markkinajohtaja l Ilmaisimet ketjutettavissa l Eurooppalaista laatua Palovaroitin Palovaroitin on lakisääteinen turvalaite, joka tulee asentaa jokaiseen asuinhuoneistoon Lisätiedot Smart Generation Solutions
Jukka Tuukkanen, myyntijohtaja, Siemens Osakeyhtiö Smart Generation Solutions Sivu 1 Miksi älykkäiden tuotantosovellusten merkitys kasvaa? Talous: Öljyn hinnan nousu (syrjäseutujen dieselvoimalaitokset) Lisätiedot Ajankohtaista säädöksistä
Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset Lisätiedot YLEISKUVA TEKNISET TIEDOT
LANGATON PASSIIVINEN LIIKEILMAISIN Tämä tuote on standardin GB10408.1-2000 mukainen. Langaton passiivinen infrapuna ilmaisin perustuu ihmiskehon infrapuna- eli lämpösäteilyn havaitsemiseen. Ilmaisin vastaanottaa Lisätiedot Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmän toimintaperiaate Atexonin kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmä estää. Miksi pöly räjähtää?
Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmän toimintaperiaate Atexonin kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmä estää pölyräjähdykset sekä tulipalot havaitsemalla ja sammuttamalla kipinät automaattisesti. Pieni Lisätiedot Savunpoiston järjestelyt ja suunnittelu. Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17
1 Savunpoiston järjestelyt ja suunnittelu Vanhempi opettaja Kimmo Vähäkoski, K17 Savunpoisto, savunhallinta vai jotain muuta 2 Non sunt multiplicanda entia praeter necessitatem (Wilhelm Occamilainen n.1285-1350) Lisätiedot T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s -
T o i m i i k o ta l o s i l ä m m i t y s - l a i t t e i s t o t u r v a l l i s e s t i, e n e r g i a t e h o k k a a s t i j a y m pä r i s t ö ä s ä ä s tä e n? Ky s y n u o h o o j a l t a s i! Lisätiedot Palonkestävien asennusten käyttö ja määrittely pelastustoimen laitteistossa. Standardin SFS 6000-5-56 soveltaminen.
SÄHKÖ- JA TELEURAKOITSIJALIITTO STUL RY Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19-20.11.2013 Palonkestävien asennusten käyttö ja määrittely pelastustoimen laitteistossa. Standardin SFS 6000-5-56 soveltaminen. Lisätiedot KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT
KOTIMAISET, OSASTOIVAT RULLAUTUVAT PALO-OVET JA SAVUVERHOT KUN HÄTÄ ON SUURIN, ON APU CHAMPION DOOR FIRE Champion Door Fire on kotimainen erikoisoviratkaisu kohteisiin, joissa ovilta vaaditaan standardien Lisätiedot Määräys LUVASTA VAPAIDEN RADIOLÄHETTIMIEN YHTEISTAAJUUKSISTA JA KÄYTÖSTÄ. Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013
1(5) Määräys LUVASTA VAPAIDEN RADIOLÄHETTIMIEN YHTEISTAAJUUKSISTA JA KÄYTÖSTÄ Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 16. päivänä marraskuuta 2001 radiotaajuuksista Lisätiedot 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje
1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9. Lisätiedot testo 831 Käyttöohje
testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin Lisätiedot Yleisötilaisuuden turvallisuus
2014 Yleisötilaisuuden turvallisuus Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt Päijät-Hämeen pelastuslaitos RH/2014/12/TAa 15.9.2014 Sisältö 1 Tuliesityksen turvallisuusjärjestelyt... 2 2 Tuliesityksessä tulee Lisätiedot Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308
Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 O P T I N E N A N T U R I M I N I M A A L I S E L L A H U O LTOTA R P E E L L A Oxix-happilähetin on ainutlaatuinen liuenneen Lisätiedot SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 18.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/OSK2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin Lisätiedot Palofysiikka. T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila
Palofysiikka T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila Esityksen näkökulma Palofysiikan ja yritysturvallisuuden yhteys on helppo nähdä toimitilojen, henkilöstön ja Lisätiedot RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa. Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland
RFID ja etäanturit sovelluksia ja uutta teknologiaa Kaarle Jaakkola 13.4.2011 VTT Technical Research Centre of Finland 2 RFID massasovellukset UHF-passiivi HF-passiivi NFC MMID erikoissovellukset Anturi-RFID Lisätiedot Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa
OHJE 26/14/PEL 1 (6) Ohje on laadittu yhteistyössä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa OHJE PALOILMOITIN- JA SAMMUTUSLAITTEISTON Lisätiedot group I.VIEW LINE KAIVUKONEEN KAIVUSYVYYSJÄRJESTELMÄ edizione/edition 07-13
I.VIEW LINE KAIVUKONEEN KAIVUSYVYYSJÄRJESTELMÄ edizione/edition 07-13 I.VIEW LINE: PUNNITUS I.VIEW LINE: KAIVU Cobo-3B6 ymmärtää että tämän päivän avainsanat koneohjauksessa ovat JOUSTAVUUS ja KUSTANNUSTEHOKKUUS. Lisätiedot PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8
PALOILMOITTIMEN TOTEUTUSPÖYTÄKIRJA 1/8 Perustiedot Kohde Omistaja / Haltija Vakuutusyhtiö Hankesuunnittelija Urakoitsija Paloilmoitinliike Paikallinen pelastusviranomainen Hankinnan Rakennuslupa / toimenpidelupa Lisätiedot F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h
TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin Lisätiedot FDA241, FDA221 Siemens näytteenottojärjestelmät
FDA241, FDA221 Siemens näytteenottojärjestelmät Yhteensopiva Siemens FDnet/C-NET väylään (FDCC221S verkkokortti) Kaksi optista anturia (sininen ja infrapuna) Itsenäisen yksikön ohjelmointi USB portin kautta Lisätiedot 1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Valokaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...
Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Valokaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS Lisätiedot Professional-sarjan liiketunnistin tietää, milloin hälytys on laukaistava ja milloin taas ei.
Professional-sarjan liiketunnistin tietää, milloin hälytys on laukaistava ja milloin taas ei. Monipisteinen peittämisen tunnistus ja integroitu suihkeen havainnointi! Uskomattomat Bosch-tekniikat parantavat Lisätiedot Mittaus- ja valvontareleet Zelio Control Toimilaitteiden Luotettavaan valvontaan
Mittaus- ja valvontareleet Zelio Control Toimilaitteiden Luotettavaan valvontaan Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, joka tekee käytöstä helppoa Mittaus- ja valvontareleet Simply Smart! Nerokkuutta ja älyä, Lisätiedot Käyttöohje EBL512 G3
Käyttöohje EBL512 G3 SISÄLLYSLUETTELO Paloilmoitus (vain pelastushenkilöstölle)... 5 Vikailmoitus (laitevian kuittaaminen)...6 Irtikytke / takaisinkytke...7-9 Kuukausikoe...10 Tapahtumarekisteri... 11 Lisätiedot Onnettomuuksien ehkäisy 2013
Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services Lisätiedot Paloilmoitinjärjestelmien suunnittelu, asennus ja kunnossapito
Perttu Honkanen Paloilmoitinjärjestelmien suunnittelu, asennus ja kunnossapito Opinnäytetyö Sähkötekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Perttu Honkanen Lisätiedot xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut
xxxxxx0209afi Schneider KNX Kiinteistöautomaation ja ohjausjärjestelmien vakioratkaisut Vakioratkaisut kiinteistöjen toimintojen ohjaukseen Tehokas energianhallinta Schneider KNX -vakioratkaisujen energiatehokkuuden Lisätiedot Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014
Vahvistus pvm 17.02.2006 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat paloilmoitusjärjestelmän liittämisestä hätäkeskukseen annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. PALOILMOITINLAITTEEN LIITTÄMINEN Lisätiedot Parasta ammunnanharjoitteluun
Parasta ammunnanharjoitteluun Edut Objektiivinen suorituskykyanalyysi Tarkka mittaus Kompakti, kevyt ja helppokäyttöinen Yleiskiinnike useimpiin urheiluaseisiin Helppo kohdistus Todellinen ammuntaetäisyys Lisätiedot Määräys. Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla: 1 Soveltamisala
1 (5) Määräys METALLIJOHTIMISTEN TILAAJAYHTEYKSIEN JA NIIHIN KYTKETTYJEN VIESTINTÄVERKKOLAITTEIDEN TEKNISISTÄ OMINAISUUKSISTA Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2010 Viestintävirasto on määrännyt Lisätiedot Toimivaltuus Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma pl 38 2011-12.14
ERHE 2012 Toimivaltuus Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma pl 38 2011-12.14 ERHEELLISET PALOILMOITUKSET 1. YLEISTÄ Automaattisten paloilmoittimien hälytyksistä suurin osa on erheellisiä eli Lisätiedot Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä
Viestintävirasto 15 AHG/20154 M 1 (21) Määräys luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä Annettu Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 20154 Viestintävirasto määrää 7. päivänä marraskuuta Lisätiedot SET/TSH2 ja SET/TSHS2
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden Lisätiedot Kojemeteorologia. Sami Haapanala syksy 2013. Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto
Kojemeteorologia Sami Haapanala syksy 2013 Fysiikan laitos, Ilmakehätieteiden osasto Kojemeteorologia, 3 op 9 luentoa, 3 laskuharjoitukset ja vierailu mittausasemalle Tentti Oppikirjana Rinne & Haapanala: Lisätiedot Määräys LUVASTA VAPAIDEN RADIOLÄHETTIMIEN YHTEISTAAJUUKSISTA JA KÄYTÖSTÄ
1 (5) Määräys LUVASTA VAPAIDEN RADIOLÄHETTIMIEN YHTEISTAAJUUKSISTA JA KÄYTÖSTÄ Annettu Helsingissä 31. päivänä joulukuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 16. päivänä marraskuuta 2001 radiotaajuuksista Lisätiedot AvantGuard. aivan uudenlainen korroosionesto
AvantGuard aivan uudenlainen korroosionesto Suojaa kolmella tavalla Estää korroosiota Rauta on maailman yleisin rakennusmateriaali. Valitettavasti rauta reagoi ilmankehän sisältämään veteen, happeen ja Lisätiedot Dynatel 2210E kaapelinhakulaite
Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita Lisätiedot WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle
WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton Lisätiedot TaloauT omaat io. Jokaiseen kotiin ja budjettiin
R TaloauT omaat io Jokaiseen kotiin ja budjettiin Zennio tekee kodistasi nykyaikaisen ja mukavan. Samalla säästät nyt ja tulevaisuudessa. Taloautomaatio jokaiseen kotiin ja budjettiin. Oma koti suunnitellaan Lisätiedot Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen
Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010 Mikael Siitonen Paloilmoitin prosessi Helsingin pelastuslaitoksen ydinprosesseja Vähentää erheellisiä paloilmoituksia Säilyttää toimintavalmiusaika esim. Lisätiedot Signaalien datamuunnokset. Näytteenotto ja pito -piirit
Signaalien datamuunnokset Muunnoskomponentit Näytteenotto ja pitopiirit Multiplekserit A/D-muuntimet Jännitereferenssit D/A-muuntimet Petri Kärhä 26/02/2008 Signaalien datamuunnokset 1 Näytteenotto ja Lisätiedot 1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät
Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit Lisätiedot PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET
PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö Lisätiedot LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO
LUVASTA VAPAUTETUT RADIOLAITTEET LVR 1 / 2010 VIESTINTÄVIRASTO Luvasta vapautetut radiolaitteet 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. TÄRKEIMMÄT RADIOLAITTEITA KOSKEVAT SÄÄDÖKSET... 2 3. RADIOLAITTEITA Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute