Source: http://docplayer.it/13027846-Dati-generali-dell-impianto-sito-di-installazione.html
Timestamp: 2019-01-17 04:01:16+00:00
Document Index: 17010426

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 3', 'arte 21', 'arte 23', 'arte 1', 'arte 3', 'arte 1']

DATI GENERALI DELL IMPIANTO SITO DI INSTALLAZIONE - PDF
Download "DATI GENERALI DELL IMPIANTO SITO DI INSTALLAZIONE"
2 DATI GENERALI DELL IMPIANTO L impianto fotovoltaico risulta esistente e funzionante, dovranno solo essere tolti i pannelli come indicato nei documenti planimetrici, le strutture di sostegno dei pannelli dovranno essere rimosse non andando a danneggiare la copertura e l isolamento esistente. Dovranno essere rivisti i cablaggi secondo la nuova configurazione. SITO DI INSTALLAZIONE L impianto Fotovoltaico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia presenta le seguenti caratteristiche:. DATI RELATIVI ALLA LOCALITÀ DI INSTALLAZIONE Località: Trieste Via Giosuè Carducci, 6 Latitudine: Longitudine: Altitudine: Fonte dati climatici: '04" '38" 2 m ENEA Albedo: 27 % Suolo (creta), Asfalto invecchiato,... Generatore Il generatore è composto da n 32 moduli del tipo Silicio policristallino con una vita utile stimata di oltre 20 anni e degradazione della produzione dovuta ad invecchiamento del 0,8 % annuo. CARATTERISTICHE DEL GENERATORE FOTOVOLTAICO Tipo di realizzazione: Su edificio Numero di moduli: 32 Numero inverter: 1 Potenza nominale: 8000 W Grado di efficienza: 77,7 % DATI COSTRUTTIVI DEI MODULI Costruttore: JINKO SOLAR Sigla: STANDARD JKM250P Tecnologia costruttiva: Silicio policristallino Caratteristiche elettriche Potenza massima: 250 W Rendimento: 15,2 % Tensione nominale: 30,5 V Tensione a vuoto: 37,7 V
3 Corrente nominale: Corrente di corto circuito: Dimensioni Dimensioni: Peso: 8,2 A 8,8 A 992 mm x 1650 mm 18,5 kg I valori di tensione alle varie temperature di funzionamento (minima, massima e d esercizio) rientrano nel range di accettabilità ammesso dall inverter. La linea elettrica proveniente dai moduli fotovoltaici è messa a terra mediante appositi scaricatori di sovratensione con indicazione ottica di fuori servizio, al fine di garantire la protezione dalle scariche di origine atmosferica. GRUPPO DI CONVERSIONE Il gruppo di conversione è composto dai convertitori statici (Inverter) già esistenti che non dovranno essere modificati. Il convertitore c.c./c.a. utilizzato è idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura sono compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita sono compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l impianto Le caratteristiche principali del gruppo di conversione sono: Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel campo normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza) Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT. Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, CEI 110-6, CEI Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI ed a quelle specificate dal distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento automatico. Conformità marchio CE. Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65). Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto. Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV. Efficienza massima 90 % al 70% della potenza nominale. Il gruppo di conversione è composto da 1 inverter. Dati costruttivi degli inverter Costruttore ABB Spa Sigla PVI-10.0-TL-OUTD-S TRIO Inseguitori 2 Ingressi per 2 Caratteristiche elettriche
4 Potenza nominale Potenza massima Potenza massima per Tensione nominale Tensione massima Tensione minima per Tensione massima per 10 kw 10,3 kw 6,5 kw 580 V 900 V 252 V 850 V Tensione nominale di uscita 400 Vac Corrente nominale Corrente massima Corrente massima per 34 A 34 A 17 A Rendimento 0,97 Inverter 1 MPPT 1 MPPT 2 Moduli in serie Stringhe in parallelo 1 1 Esposizioni FV1 FV1 Tensione di MPP (STC) 488 V 488 V Numero di moduli DIMENSIONAMENTO La potenza nominale del generatore è data da: P = Pmodulo * N moduli = 250 W * 32 = 8000 W CAVI ELETTRICI E CABLAGGI Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati in rame con le seguenti prescrizioni: Sezione delle anime in rame calcolate secondo norme CEI-UNEL/IEC Tipo FG21 se in esterno o FG7 se in cavidotti su percorsi interrati Tipo N07V-K se all interno di cavidotti di edifici Inoltre i cavi saranno a norma CEI 20-13, CEI20-22II e CEI I, marchiatura I.M.Q., colorazione delle anime secondo norme UNEL. Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull impianto durante la verifica o l adeguamento o la manutenzione, i conduttori avranno la seguente colorazione: Conduttori di protezione: giallo-verde (obbligatorio) Conduttore di neutro: blu chiaro (obbligatorio) Conduttore di fase: grigio / marrone Conduttore per circuiti in C.C.: chiaramente siglato con indicazione del positivo con + e del negativo con
5 Come è possibile notare dalle prescrizioni sopra esposte, le sezioni dei conduttori degli impianti fotovoltaici sono sicuramente sovradimensionate per le correnti e le limitate distanze in gioco. Con tali sezioni la caduta di potenziale viene contenuta entro il 2% del valore misurato da qualsiasi modulo posato al gruppo di conversione. SEPARAZIONE GALVANICA E MESSA A TERRA Deve essere prevista la separazione galvanica tra la parte in corrente continua dell impianto e la rete; tale separazione può essere sostituita da una protezione sensibile alla corrente continua se la potenza complessiva di produzione non supera i 20 kw. Soluzioni tecniche diverse da quelle sopra suggerite, sono adottabili, purché nel rispetto delle norme vigenti e della buona regola dell arte. Il campo fotovoltaico sarà gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra. Le stringhe saranno, costituite dalla serie di singoli moduli fotovoltaici e singolarmente sezionabili, provviste di diodo di blocco e di protezioni contro le sovratensioni. Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa è ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensità di corrente disponibile (dovuta al contributo dell impianto fotovoltaico), la rete stessa o la parte interessata dovrà essere opportunamente protetta. La struttura di sostegno verrà regolarmente collegata all impianto di terra esistente. VERIFICHE Al termine dei lavori l installatore dell impianto effettuerà le seguenti verifiche tecnico-funzionali: corretto funzionamento dell impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.); continuità elettrica e connessioni tra moduli; messa a terra di masse e scaricatori; isolamento dei circuiti elettrici dalle masse; L impianto deve essere realizzato con componenti che in fase di avvio dell impianto fotovoltaico, il rapporto fra l energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0, 78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kw e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI Il generatore Generatore soddisfa le seguenti condizioni: Limiti in tensione Tensione minima Vn a 70,00 C (403,9 V) maggiore di Vmpp min. (252,0 V) Tensione massima Vn a -10,00 C (553,4 V) inferiore a Vmpp max. (850,0 V) Tensione a vuoto Vo a -10,00 C (668,6 V) inferiore alla tensione max. dell'inverter (900,0 V) Tensione a vuoto Vo a -10,00 C (668,6 V) inferiore alla tensione max. dell'inverter (1000,0 V) Limiti in corrente Corrente massima di ingresso riferita a Isc (8,8 A) inferiore alla corrente massima inverter (17,0 A) Limiti in potenza Dimensionamento in potenza (77,7%) non compreso tra 80,0% e il 120,0%
6 Generatore n. 2 Il generatore è composto da n 28 moduli del tipo Silicio policristallino con una vita utile stimata di oltre 20 anni e degradazione della produzione dovuta ad invecchiamento del 0,8 % annuo. CARATTERISTICHE DEL GENERATORE FOTOVOLTAICO Tipo di realizzazione: Su edificio Numero di moduli: 28 Numero inverter: 1 Potenza nominale: 7000 W Grado di efficienza: 68 % Costruttore: Sigla: DATI COSTRUTTIVI DEI MODULI JINKO SOLAR STANDARD JKM250P Tecnologia costruttiva: Silicio policristallino Caratteristiche elettriche Potenza massima: 250 W Rendimento: 15,2 % Tensione nominale: Tensione a vuoto: Corrente nominale: Corrente di corto circuito: Dimensioni Dimensioni: Peso: 30,5 V 37,7 V 8,2 A 8,8 A 992 mm x 1650 mm 18,5 kg I valori di tensione alle varie temperature di funzionamento (minima, massima e d esercizio) rientrano nel range di accettabilità ammesso dall inverter. La linea elettrica proveniente dai moduli fotovoltaici è messa a terra mediante appositi scaricatori di sovratensione con indicazione ottica di fuori servizio, al fine di garantire la protezione dalle scariche di origine atmosferica. GRUPPO DI CONVERSIONE Il gruppo di conversione è composto dai convertitori statici (Inverter). Il convertitore c.c./c.a. utilizzato è idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura sono compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita sono compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l impianto
7 Le caratteristiche principali del gruppo di conversione sono: Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel campo normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza) Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT. Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, CEI 110-6, CEI Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI ed a quelle specificate dal distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento automatico. Conformità marchio CE. Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65). Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto. Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV. Efficienza massima 90 % al 70% della potenza nominale. Il gruppo di conversione è composto da 1 inverter. Costruttore Sigla Inseguitori 2 Ingressi per 2 Caratteristiche elettriche Potenza nominale Potenza massima Potenza massima per Tensione nominale Tensione massima Tensione minima per Tensione massima per Dati costruttivi degli inverter ABB Spa PVI-10.0-TL-OUTD-S TRIO 10 kw 10,3 kw 6,5 kw 580 V 900 V 252 V 850 V Tensione nominale di uscita 400 Vac Corrente nominale Corrente massima Corrente massima per 34 A 34 A 17 A Rendimento 0,97 Inverter 1 MPPT 1 MPPT 2 Moduli in serie Stringhe in parallelo 1 1 Esposizioni FV1 FV1
8 Tensione di MPP (STC) 427 V 427 V Numero di moduli DIMENSIONAMENTO La potenza nominale del generatore è data da: P = Pmodulo * N moduli = 250 W * 28 = 7000 W CAVI ELETTRICI E CABLAGGI Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati in rame con le seguenti prescrizioni: Sezione delle anime in rame calcolate secondo norme CEI-UNEL/IEC Tipo FG21 se in esterno o FG7 se in cavidotti su percorsi interrati Tipo N07V-K se all interno di cavidotti di edifici Inoltre i cavi saranno a norma CEI 20-13, CEI20-22II e CEI I, marchiatura I.M.Q., colorazione delle anime secondo norme UNEL. Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull impianto durante la verifica o l adeguamento o la manutenzione, i conduttori avranno la seguente colorazione: Conduttori di protezione: giallo-verde (obbligatorio) Conduttore di neutro: blu chiaro (obbligatorio) Conduttore di fase: grigio / marrone Conduttore per circuiti in C.C.: chiaramente siglato con indicazione del positivo con + e del negativo con Come è possibile notare dalle prescrizioni sopra esposte, le sezioni dei conduttori degli impianti fotovoltaici sono sicuramente sovradimensionate per le correnti e le limitate distanze in gioco. Con tali sezioni la caduta di potenziale viene contenuta entro il 2% del valore misurato da qualsiasi modulo posato al gruppo di conversione. SEPARAZIONE GALVANICA E MESSA A TERRA Deve essere prevista la separazione galvanica tra la parte in corrente continua dell impianto e la rete; tale separazione può essere sostituita da una protezione sensibile alla corrente continua se la potenza complessiva di produzione non supera i 20 kw. Soluzioni tecniche diverse da quelle sopra suggerite, sono adottabili, purché nel rispetto delle norme vigenti e della buona regola dell arte. Il campo fotovoltaico sarà gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra. Le stringhe saranno, costituite dalla serie di singoli moduli fotovoltaici e singolarmente sezionabili, provviste di diodo di blocco e di protezioni contro le sovratensioni. Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa è ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensità di corrente disponibile (dovuta al contributo dell impianto fotovoltaico), la rete stessa o la parte interessata dovrà essere opportunamente protetta. La struttura di sostegno verrà regolarmente collegata all impianto di terra esistente.
9 VERIFICHE Al termine dei lavori l installatore dell impianto effettuerà le seguenti verifiche tecnico-funzionali: corretto funzionamento dell impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.); continuità elettrica e connessioni tra moduli; messa a terra di masse e scaricatori; isolamento dei circuiti elettrici dalle masse; L impianto deve essere realizzato con componenti che in fase di avvio dell impianto fotovoltaico, il rapporto fra l energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0, 78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kw e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI Il generatore Generatore n. 2 soddisfa le seguenti condizioni: Limiti in tensione Tensione minima Vn a 70,00 C (353,4 V) maggiore di Vmpp min. (252,0 V) Tensione massima Vn a -10,00 C (484,3 V) inferiore a Vmpp max. (850,0 V) Tensione a vuoto Vo a -10,00 C (585,1 V) inferiore alla tensione max. dell'inverter (900,0 V) Tensione a vuoto Vo a -10,00 C (585,1 V) inferiore alla tensione max. dell'inverter (1000,0 V) Limiti in corrente Corrente massima di ingresso riferita a Isc (8,8 A) inferiore alla corrente massima inverter (17,0 A) Limiti in potenza Dimensionamento in potenza (68,0%) non compreso tra 80,0% e il 120,0%
10 Generatore n. 3 Il generatore è composto da n 54 moduli del tipo Silicio policristallino con una vita utile stimata di oltre 20 anni e degradazione della produzione dovuta ad invecchiamento del 0,8 % annuo. CARATTERISTICHE DEL GENERATORE FOTOVOLTAICO Tipo di realizzazione: Su edificio Numero di moduli: 54 Numero inverter: 1 Potenza nominale: W Grado di efficienza: 105,5 % Costruttore: Sigla: DATI COSTRUTTIVI DEI MODULI JINKO SOLAR STANDARD JKM250P Tecnologia costruttiva: Silicio policristallino Caratteristiche elettriche Potenza massima: 250 W Rendimento: 15,2 % Tensione nominale: Tensione a vuoto: Corrente nominale: Corrente di corto circuito: Dimensioni Dimensioni: Peso: 30,5 V 37,7 V 8,2 A 8,8 A 992 mm x 1650 mm 18,5 kg I valori di tensione alle varie temperature di funzionamento (minima, massima e d esercizio) rientrano nel range di accettabilità ammesso dall inverter. La linea elettrica proveniente dai moduli fotovoltaici è messa a terra mediante appositi scaricatori di sovratensione con indicazione ottica di fuori servizio, al fine di garantire la protezione dalle scariche di origine atmosferica. GRUPPO DI CONVERSIONE Il gruppo di conversione è composto dai convertitori statici (Inverter). Il convertitore c.c./c.a. utilizzato è idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura sono compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita sono compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l impianto
11 Le caratteristiche principali del gruppo di conversione sono: Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel campo normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza) Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT. Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, CEI 110-6, CEI Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI ed a quelle specificate dal distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento automatico. Conformità marchio CE. Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65). Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto. Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV. Efficienza massima 90 % al 70% della potenza nominale. Il gruppo di conversione è composto da 1 inverter. Costruttore Sigla Inseguitori 2 Ingressi per 2 Caratteristiche elettriche Potenza nominale Potenza massima Potenza massima per Tensione nominale Tensione massima Tensione minima per Tensione massima per Dati costruttivi degli inverter ABB Spa PVI-12.5-TL-OUTD-S TRIO 12,5 kw 12,8 kw 8 kw 580 V 900 V 252 V 850 V Tensione nominale di uscita 400 Vac Corrente nominale Corrente massima Corrente massima per 36 A 36 A 18 A Rendimento 0,97 Inverter 1 MPPT 1 MPPT 2 Moduli in serie Stringhe in parallelo 2 2 Esposizioni FV1 FV1
12 Tensione di MPP (STC) 427 V 396,5 V Numero di moduli DIMENSIONAMENTO La potenza nominale del generatore è data da: P = Pmodulo * N moduli = 250 W * 54 = W CAVI ELETTRICI E CABLAGGI Il cablaggio elettrico avverrà per mezzo di cavi con conduttori isolati in rame con le seguenti prescrizioni: Sezione delle anime in rame calcolate secondo norme CEI-UNEL/IEC Tipo FG21 se in esterno o FG7 se in cavidotti su percorsi interrati Tipo N07V-K se all interno di cavidotti di edifici Inoltre i cavi saranno a norma CEI 20-13, CEI20-22II e CEI I, marchiatura I.M.Q., colorazione delle anime secondo norme UNEL. Per non compromettere la sicurezza di chi opera sull impianto durante la verifica o l adeguamento o la manutenzione, i conduttori avranno la seguente colorazione: Conduttori di protezione: giallo-verde (obbligatorio) Conduttore di neutro: blu chiaro (obbligatorio) Conduttore di fase: grigio / marrone Conduttore per circuiti in C.C.: chiaramente siglato con indicazione del positivo con + e del negativo con Come è possibile notare dalle prescrizioni sopra esposte, le sezioni dei conduttori degli impianti fotovoltaici sono sicuramente sovradimensionate per le correnti e le limitate distanze in gioco. Con tali sezioni la caduta di potenziale viene contenuta entro il 2% del valore misurato da qualsiasi modulo posato al gruppo di conversione. SEPARAZIONE GALVANICA E MESSA A TERRA Deve essere prevista la separazione galvanica tra la parte in corrente continua dell impianto e la rete; tale separazione può essere sostituita da una protezione sensibile alla corrente continua se la potenza complessiva di produzione non supera i 20 kw. Soluzioni tecniche diverse da quelle sopra suggerite, sono adottabili, purché nel rispetto delle norme vigenti e della buona regola dell arte. Il campo fotovoltaico sarà gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra. Le stringhe saranno, costituite dalla serie di singoli moduli fotovoltaici e singolarmente sezionabili, provviste di diodo di blocco e di protezioni contro le sovratensioni. Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa è ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensità di corrente disponibile (dovuta al contributo dell impianto fotovoltaico), la rete stessa o la parte interessata dovrà essere opportunamente protetta. La struttura di sostegno verrà regolarmente collegata all impianto di terra esistente. VERIFICHE Al termine dei lavori l installatore dell impianto effettuerà le seguenti verifiche tecnico-funzionali: corretto funzionamento dell impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
13 continuità elettrica e connessioni tra moduli; messa a terra di masse e scaricatori; isolamento dei circuiti elettrici dalle masse; L impianto deve essere realizzato con componenti che in fase di avvio dell impianto fotovoltaico, il rapporto fra l energia o la potenza prodotta in corrente alternata e l energia o la potenza producibile in corrente alternata (determinata in funzione dell irraggiamento solare incidente sul piano dei moduli, della potenza nominale dell impianto e della temperatura di funzionamento dei moduli) sia almeno superiore a 0, 78 nel caso di utilizzo di inverter di potenza fino a 20 kw e 0,8 nel caso di utilizzo di inverter di potenza superiore, nel rispetto delle condizioni di misura e dei metodi di calcolo descritti nella medesima Guida CEI Il generatore Generatore n. 3 soddisfa le seguenti condizioni: Limiti in tensione Tensione minima Vn a 70,00 C (328,1 V) maggiore di Vmpp min. (252,0 V) Tensione massima Vn a -10,00 C (484,3 V) inferiore a Vmpp max. (850,0 V) Tensione a vuoto Vo a -10,00 C (585,1 V) inferiore alla tensione max. dell'inverter (900,0 V) Tensione a vuoto Vo a -10,00 C (585,1 V) inferiore alla tensione max. dell'inverter (1000,0 V) Limiti in corrente Corrente massima di ingresso riferita a Isc (17,7 A) inferiore alla corrente massima inverter (18,0 A) Limiti in potenza Dimensionamento in potenza (105,5%) compreso tra 80,0% e il 120,0%
14 RIFERIMENTI NORMATIVI La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti fotovoltaici sono: 1) Moduli fotovoltaici CEI EN (CEI 82-8): Moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri. Qualifica del progetto e omologazione del tipo; CEI EN (CEI 82-12): Moduli fotovoltaici (FV) a film sottile per usi terrestri - Qualifica del progetto e approvazione di tipo; CEI EN (CEI 82-30): Moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV) - Qualifica di progetto e approvazione di tipo; CEI EN (CEI 82-27) Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 1: Prescrizioni per la costruzione; CEI EN (CEI 82-28) Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) - Parte 2: Prescrizioni per le prove; CEI EN 60904: Dispositivi fotovoltaici Serie; CEI EN (CEI 82-22): Fogli informativi e dati di targa per moduli fotovoltaici; CEI EN (CEI 82-31) Connettori per sistemi fotovoltaici - Prescrizioni di sicurezza e prove; CEI UNI EN ISO/IEC 17025:2008 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura. 2) Altri componenti degli impianti fotovoltaici CEI EN (CEI 82-24): Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali; CEI EN (CEI 82-34) Fogli informativi e dati di targa dei convertitori fotovoltaici; CEI EN (CEI 82-35) Rendimento globale degli inverter per impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica; EN Test procedure of islanding prevention measures for utility-interconnected photovoltaic inverters; 3) Progettazione fotovoltaica CEI 82-25: Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione; CEI 0-2: Guida per la definizione della documentazione di progetto per impianti elettrici; UNI 10349: Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Dati climatici; UNI/TR :2009 "Energia solare - Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia - Parte 1: Valutazione dell energia raggiante ricevuta". 4) Impianti elettrici e fotovoltaici CEI EN (CEI 82-15): Rilievo delle prestazioni dei sistemi fotovoltaici - Linee guida per la misura, lo scambio e l analisi dei dati; EN (CEI 82-38) Grid connected photovoltaic systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection; CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua; CEI EN (CEI 16-2): Principi base e di sicurezza per l'interfaccia uomo-macchina, marcatura e identificazione - Individuazione dei morsetti e degli apparecchi e delle estremità dei conduttori designati e regole generali per un sistema alfanumerico; CEI EN (CEI 70-1): Gradi di protezione degli involucri (codice IP); CEI EN (CEI 77-2): Disturbi nelle reti di alimentazione prodotti da apparecchi
15 elettrodomestici e da equipaggiamenti elettrici simili - Parte 1: Definizioni; CEI EN (CEI ): Compatibilità elettromagnetica (EMC) - Parte 3: Limiti - Sezione 2: Limiti per le emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso < = 16 A per fase); CEI 13-4: Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica; CEI EN (CEI 13-43): Apparati per la misura dell energia elettrica (c.a.) Prescrizioni particolari - Parte 21: Contatori statici di energia attiva (classe 1 e 2); CEI EN (CEI 13-45): Apparati per la misura dell energia elettrica (c.a.) Prescrizioni particolari - Parte 23: Contatori statici di energia reattiva (classe 2 e 3); CEI EN (CEI 13-52) Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 1: Prescrizioni generali, prove e condizioni di prova - Apparato di misura (indici di classe A, B e C) CEI EN (CEI 13-54) Apparati per la misura dell'energia elettrica (c.a.) - Parte 3: Prescrizioni particolari - Contatori statici per energia attiva (indici di classe A, B e C); CEI EN (CEI 81-10): Protezione contro i fulmini, serie; CEI 81-3: Valori medi del numero di fulmini a terra per anno e per chilometro quadrato; CEI EN (CEI 37-1): Scaricatori - Parte 1: Scaricatori a resistori non lineari con spinterometri per sistemi a corrente alternata; CEI EN (CEI 17-13): Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT), serie; CEI 20-19: Cavi isolati con gomma con tensione nominale non superiore a 450/750 V; CEI 20-20: Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V; CEI Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con tensione nominale non superiore a V in corrente alternata e V in corrente continua per applicazioni in impianti fotovoltaici. 5) Connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica CEI 0-16 : Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica; CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica; CEI EN (CEI 311-1) Prescrizioni per la connessione di micro-generatori in parallelo alle reti di distribuzione pubblica in bassa tensione; Per la connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica si applica quanto prescritto nella deliberazione n. 99/08 (Testi integrato delle connessioni attive) dell'autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modificazioni. Si applicano inoltre, per quanto compatibili con le norme sopra citate, i documenti tecnici emanati dai gestori di rete.
16 CONCLUSIONI Dovranno essere emessi e rilasciati dall installatore i seguenti documenti: manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di manutenzione; progetto esecutivo in versione come costruito, corredato di schede tecniche dei materiali installati; dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito; dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008; certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN per moduli a film sottile; certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del convertitore c.c./c.a. alle norme vigenti e, in particolare, alle CEI qualora venga impiegato il dispositivo di interfaccia interno al convertitore stesso; certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate; garanzia sull intero impianto e sulle relative prestazioni di funzionamento. La ditta installatrice, oltre ad eseguire scrupolosamente quanto indicato nel presente progetto, dovrà eseguire tutti i lavori nel rispetto della REGOLA DELL ARTE.
INDICE GENERALITA 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 2
INDICE GENERALITA 2 RIFERIMENTI NORMATIVI 2 CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI 4 moduli fotovoltaici 4 gruppo di conversione 4 cavi elettrici e cablaggi 5 quadri elettrici 6 SEPARAZIONE GALVANICA E MESSA A
PROGETTO DEFINITIVO. PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 4,14 kwp DENOMINATO Tetto Fotovoltaico 4,14 KW Su edificio
PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 4,14 kwp DENOMINATO Tetto Fotovoltaico 4,14 KW Su edificio SITO NEL COMUNE DI S.MARTINO DI LUPARI VIA G.MAZZINI, 4 35018 - PADOVA