Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/941760
Timestamp: 2020-04-06 09:56:19+00:00
Document Index: 3040407

Matched Legal Cases: ['§ 21', '§11', '§3', '§4', '§5', '§6', '§7', '§8', '§9', '§10', '§11', '§12', '§13', '§14', '§15', '§16', '§17', '§18', '§19', '§ 19', '§20', '§21', '§ 21', '§ 22', '§22', '§23', '§24', '§241', '§242', '§243', '§25', '§26', '§27', '§28', '§ 19']

Nõuded tulekahju-signalisatsioonisüsteemidele – Riigi Teataja
Nõuded tulekahju-signalisatsioonisüsteemidele
Vastu võetud 07.06.2002 nr 80
RTL 2002, 78, 1202
25.08.2003/79 (RTL 2003, 97, 1472) 06.09.2003
26.04.2005/45 (RTL 2005, 48, 676) 08.05.2005
12.07.2005/62 (RTL 2005, 82, 1200) 29.07.2005
Määrus kehtestatakse « Päästeseaduse» § 21 lõike 11 alusel.
Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded automaatsete tulekahju-signalisatsioonisüsteemide projekteerimisele, paigaldamisele, käitlusele ning hooldusele.
[RTL 2003, 97, 1472 - jõust. 06.09.2003]
§11. Tulekahju-signalisatsioonisüsteemi paigaldamine on tehnosüsteemi muutmine "Ehitusseaduse" tähenduses.
[RTL 2005, 82, 1200 - jõust. 29.07.2005]
2) adresseeritud süsteem – automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem, milles teated süsteemi võimalike seisundite kohta edastatakse ja kuvatakse keskseadme monitoril teate tekitanud adresseeritud seadme täpse füüsilise asukoha aadressina: hoone, korrus, ruum, seadme aadress;
7) automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem – süsteem, mis annab automaatselt teate tekkinud tulekahjust, samuti oma töövalmidust ohustavast rikkest;
10) edastusseade – sobitusseade objekti ja häirekeskuse seadmete vahel;
11) keskseade – seade, mille abil antakse tulekahju anduritele nende tööks vajalik energia ja mida kasutatakse andurite poolt antud tulekahju teate vastuvõtmiseks, teate kuuldavaks ja nähtavaks tegemiseks ning tulekahjukolde asukoha kindlaksmääramiseks, teateedastamissüsteemi kaudu tulekahjust häirekeskusse teatamiseks ning automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi korrasoleku kontrolliks ning rikke kuuldavaks ja nähtavaks tegemiseks;
[RTL 2005, 48, 676 - jõust. 08.05.2005]
14) päevik – dokument, kuhu kantakse andmed tulekahju-signalisatsioonisüsteemi kohta ja selle töösse puutuvad sündmused, sh välja- ja sisselülimised, hoolduse läbiviimine, rikked ning nende kõrvaldamine;
17) vastavussertifikaat – volitatud asutuse väljaantud dokument, mis kinnitab, et toode või teenus vastab õigusakti kohaselt hindamisele kuuluvatele nõuetele;
18) autonoomne tulekahjuandur - tulekahjusignalisatsiooni lokaalne seade, mis sisaldab samas korpuses kõiki vajalikke komponente (erandiks võib olla toiteallikas) tulekahju avastamiseks ja helialarmi andmiseks;
19) autonoomne tulekahjusignalisatsioon - lokaalne seade, mille põhielemendiks on autonoomne tulekahjuandur;
20) suitsuandurite rühm – moodustub kahest või rohkemast ühteliidetud
autonoomsest suitsuandurist, mis saavad toite patareidest või akult ning
elektrivõrgust, kusjuures ühe suitsuanduri häire peab andma alarmi kogu rühmas;
[RTL 2005, 48, 676 - jõust, 08.05.2005]
21) majandustegevuse regitrisse kantud ettevõtja - vastavalt majandustegevuse registri seadusele (RT I 2004, 12, 79) ja päästeseadusele majandustegevuse registrisse kantud ettevõtja.
(RTL 2005, 48, 676 - jõust. 08.05.2005]
§3. Tulekahjuandurid
§4. Temperatuuriandurid
§5. Suitsuandurid
§6. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi vastavus teistele õigusaktidele
(1) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemide komponentide omadused peavad vastama Euroopa harmoneeritud standardile.
(2) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi projekteerimisel, paigaldamisel ja kasutamisel tuleb järgida kehtivaid elektriohutuse nõudeid.
(21) Kehtetu - RTL 2005, 82, 1200 - jõust 29.07.2005
II. AUTOMAATSE TULEKAHJU-SIGNALISATSIOONISÜSTEEMI
§7. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi projekteerimise nõuded
(1) Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem projekteeritakse ja paigaldatakse selliselt, et see avastaks kontrollitaval alal algava tulekahju võimalikult varases staadiumis ja annaks sellest teate avastamispiirkonna äranäitamisega ning avastaks süsteemi tööd ohustavad rikked, andes nendest rikketeate.
(2) Hoonele projekteeritakse üldjuhul kogu hoonet hõlmav automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem. Juhul kui automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem ei hõlma hoonet kogu ulatuses, siis peab olema tulekahju korral tagatud kõigi ohus olevate isikute teavitamine.
1) katuse- või varjualune, kus hoiustatakse põlevmaterjali üle 300MJ/m 2 ning mille pindala 5 m2 ja enam;
§8. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi projekteerimise erisused
2) külmutusruum põrandapinnaga alla 10 m 2 ning vannituba, pesuruum ja WC ja vahekoridor põrandapinnaga kuni 5 m 2, mille siseviimistlus on mittesüttivast materjalist ning kus ei ole süttivat sisustust;
(3) Automaatse tulekustutussüsteemiga kaitstud tuletõkkesektsiooni võib jätta kaitsmata automaatse tulekahju-signalisatsioonis��steemiga, kui on tagatud tulekahju avastamine inimeste ohutuks evakuatsiooniks, sellisel juhul varustatakse automaatse tulekustutussüsteemiga kaitstud alad tulekahjuteatenuppude ja alarmseadmetega. Samas hoones paiknevate automaatse kustutussüsteemiga kaitsmata ruumid tuleb varustada automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemiga.
(4) Plahvatusohtlikesse ruumidesse paigaldatakse tulekahjusignalisatsiooni seadmed vastavalt standardis EVS-EN 50014:2001 määratletud nõuetele.
(5) Juhul kui kontrollitavas ruumis on sundventilatsioon, peab olema tagatud selle automaatne väljalülitumine keskseadme poolt tulekahjualarmi väljastamisel. Ventilatsiooni väljalülitumise korral peab olema tagatud, et ventilatsioonisüsteem ei tohi uuesti tööle rakenduda enne, kui tulekahjuoht on likvideeritud.
§9. Avastamispiirkond
(3) Ühte avastamispiirkonda võib konventsionaalsete süsteemide korral kuuluda maksimaalselt 20 ruumi ja ühe avastamispiirkonna poolt kontrollitav pindala (olenevalt ruumide arvust) ei tohi olla suurem kui tabelis 1 näidatud.
Tabel 1. Ruumide arv ja pindala
Ruumide piirarv Piirkonna pindala, m2
§10. Kaablirikke korral
Kaablirikke korral adresseeritud süsteemi puhul võib tööst välja lülituda korraga mitte rohkem kui tabelis 1 ühel real näidatud ruumide arv ja pindala, mis asuvad ühel korrusel.
§11. Anduri tüübi valikul otsustavad tegurid
3) kontrollitava piirkonna planeering, sh lae kõrgus;
(7) Sõltuvalt kaitstava ruumi kõrgusest valitakse andurid tabeli 2 järgi:
Tabel 2. Andurite valik sõltuvalt ruumi kõrgusest
Ruumi kõrgus (2)
4,5 >4,5≤6 >6≤8 >8≤11 >11≤25 >25
1. klass 54–62 ºC × × × Ο - -
2. klass 62–70 ºC × × Ο - - -
3. klass 70–78 ºC × Ο - - - -
Kõrgete temperatuuride andurid 74–160 ºC × × Ο - - -
Suitsuandurid × × × × Ο -
Liiniandurid × × × × × -
×–sobib
Ο–kasutatakse erandjuhtudel
- – ei sobi
§12. Andurite arv ja asukoht
3) rõdu, vahetasapinna jms all olev ruum varustatakse anduritega, kui selle ruumi sügavus on 2 m ja enam, kõrgus üle 1,2 m ning pindala vähemalt 10 m 2;
(5) Optilisi liiniandurid, leegiandurid ja proovivõtuandurid paigaldatakse vastavalt seadme valmistaja poolt määratud tehnilistele tingimustele.
§13. Tulekahjuteatenupp
§14. Tulekahjualarm
(2) Tulekahjualarmi helitase peab olema hoone igas punktis minimaalselt 65dB või 5 dB kõrgem mis tahes muust üle 30 sekundi kestvast helist hoones või peab olema tagatud tulekahjualarmist tugevamate helide väljalülitamine. Kui helialarm on mõeldud ka magavate inimeste äratamiseks, peab heli tugevus olema 75 dB. Helitase ei tohiks ületada 120 dB mõõdetuna ühe meetri kaugusel alarmiseadmest.
§15. [Kehtetu - RTL 2003, 97, 1472 - jõust. 06.09.2003]
§16. Keskseadme asukoht
6) tõenäosus tulekahju tekkeks on väike ja asukoht on varustatud automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemiga.
(2) Kui keskseade koosneb rohkem kui ühest osast, peab iga osa paigutus vastama lõikes 1 punktides 1 kuni 6 loetletud nõuetele. Keskseadme eri osade vaheline ühendus kaitstakse võimalike mehaaniliste ja tulekahjust tingitud kahjustuste eest ning varustatakse rikkekontrolliseadmetega.
§17. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi toiteallikas ja ühenduskaablid
(1) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi varustatakse kahe sõltumatu toiteallikaga, näiteks elektrivõrk ja akud. Neist kumbki peab olema eraldi võimeline toitma süsteemi ja võrgutoide peab olema toodud omaette grupiautomaadi alt.
(2) Reservtoiteallikast tagatakse automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi elektritoide valverežiimis 72 tunni jooksul ja lisaks pooletunnine alarmseadmete töö. Kui a utomaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi rikked on kohe avastatavad ning objekti omaniku ja automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi hooldaja vahel on sõlmitud leping, millega tagatakse maksimaalseks parandusperioodiks vähem kui 24 h, võib garanteeritud vooluvarustuse aega vähendada 72 tunnilt 30 tunnini. Perioodi lühendatakse veelgi nelja tunni võrra, kui kontrollitavas hoones on ööpäevane valvepersonal.
(3) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi elektrienergiat ja signaale juhtivad kaablid peavad paigaldusel olema eraldatud kaablitest, mida kasutatakse teiste süsteemide jaoks kas maandatud ekraani või eraldava distantsi abil, hoidmaks ära elektromagnetilise interferentsi või muu kahjustuse. Kaablid peavad vastama nõuetele, mis on määratletud seadmete valmistaja poolt.
§18. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi projekteerimisdokumentatsioon
(1) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi projektdokumentatsioon koostatakse vähemalt järgmistest osadest:
(2) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi projekteerib ja selle projektdokumentatsiooni valmistab ette majandustegevuse registrisse kantud ettevõtja.
III. AUTOMAATSE TULEKAHJU- SIGNALISATSIOONISÜSTEEMI
ERINÕUDED TULEKAHJUTEADETE EDASTAMISEKS HÄIREKESKUSESSE
§19. Tulekahjuteadete edastamine
[§ 19 lg 1 sõnastus alates 01.01.2004]
(1) Keskseadmesse tulevad tulekahjuteated edastatakse tehniliste võimaluste piires häirekeskusesse, kus selleks on loodud tehnilised tingimused häireteadete automaatse vastuvõtusüsteemi näol. (õ) 10.05.2006 12:15
(2) Objektidel, kus on tagatud automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi keskseadme juures pidev valve, võib seadistada automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi sellise viivitusega, et esmajärjekorras saab tulekahjust teada valvepersonal. Juhul kui valvepersonal määratud viivituse jooksul, mis ei või olla ajaliselt pikem kui 3 minutit, ei ole häiret tühistanud, siis edastatakse tulekahjuteade häirekeskusesse.
(3) Nõuded, millistelt objektidelt tuleb juhtida tulekahju-signalisatsioonisüsteemi teated häirekeskusesse (edaspidi liita häirekeskusega), kehtestatakse käesoleva määruse lisas.
(4) Tulekahjuteate edastussüsteem edastab tulekahjuteated ning võimalusel ka tulekahju eelhoiatusteate häirekeskusesse.
(5) Objekti liitmiseks häirekeskusega tuleb automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi omanikul pöörduda asukohajärgse riikliku tuleohutusjärelevalve pädevusega päästeasutuse poole ja sõlmida leping telefonivõrgu haldajaga.
(6) [Kehtetu - RTL 2005, 48, 676 - jõust. 08.05.2005]
(7) Ehitistel, millel on automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem liidetud häirekeskusega, tuleb tagada päästemeeskonna pääs automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi keskseadme või kordusnäidu paneeli juurde.
§20. Alarmi edastussüsteemi nõuded
(1) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi, alarmi edastussüsteem ja häirekeskuse vastuvõtusüsteem peavad moodustama ühtse funktsionaalse terviku. Alarmi edastussüsteem ei tohi vähendada automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi usaldusväärsust ja peab vastama järgmistele nõuetele:
1) alarmi edastusühendus objektil peab olema pidevalt kasutatav, kusjuures ühenduse kasutatavus tagatakse ühenduse katkemisest automaatse teavitamisega 100 sekundi jooksul, millega tuleb välistada edastusühenduse imiteerimiseks;
2) edastusseade peab alustama alarmi edastamist 10 sekundi jooksul pärast edastussignaali saamist. Informatsioon peab olema vastuvõtjal 100 sekundi jooksul pärast edastuse algust;
3) pideva kontrolliga edastussüsteem peab teatama 100 sekundi jooksul veast edastusühenduses pärast selle teket;
6) automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi keskseadmest peab olema tagatud tulekahjusignalisatsiooni signaalide siirdamine eraldi muudest signaalidest;
(2) Kui automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem on ühendatud tulekahju häireteadete automaatse edastamise süsteemiga, tuleb hoolduse teostamisel häirekeskust ja telefonivõrgu haldajat teavitada enne katsetuste läbiviimist ning pärast nende lõppu.
IV. AUTOMAATSE TULEKAHJU-SIGNALISATSIOONISÜSTEEMI PAIGALDAMINE
§21. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi paigaldamine
(1) [Kehtetu - RTL 2003, 97, 1472 - jõust. 06.09.2003]
(2) Ruumides, kus on mehaanilise vigastuse oht (spordihall, ladu, transporditee jne), tuleb andur varustada mehaanilise kaitsega. Kaitse peab olema sellise ehitusega, et see ei takistaks põlemisgaaside konvektsioonivoolusid ümbruses.
(3) Kohtades, kus kaablid läbivad tuletõkkesektsioonide piirdeid, tehakse läbiviik selliselt, et piirdetarindi tulepüsivus ei väheneks. Kui paigaldusruumi on piisavalt, monteeritakse juhtmed ja kaablid selliselt, et nende kaugus piksekaitse voolujuhtidest hoone ülaosas on vähemalt 2 m.
(4) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi keskseadme ja kordusnäidu paneeli asukoha tähistamiseks hoones pannakse selle juurde (ruumi uksele) silt tekstiga «TULEKAHJU-SIGNALISATSIOONISÜSTEEM». Toiteallikad ja harukarbid varustatakse tekstiga «TULEKAHJUSIGNALISATSIOON» (teksti kõrgus 10 mm).
(5) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi kasutamiseks peab olema koostatud selge ja näitlik paiknemisskeem, mis on tehtud vastupidavast materjalist kandjal.
(6) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi kasutamise kohta koostatakse üksikasjalik juhend ja päevik.
(7) Vastutus automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi nõuetekohase paigalduse ja § 21 ja § 22 loetletud dokumentide koostamise eest lasub majandustegevuse registrisse kantud ettevõtjal.
§22. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi paiknemiskeem
(1) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi paiknemisskeem sisaldab vähemalt järgmisi osadega alljärgnevas järjestuses:
1) asendiplaan (kui ühe keskseadmega on ühendatud mitme hoone tulekahjusignalisatsioon), millele märgitakse objekti nimetus, kontrollitavad hooned või hoone osa (punase äärjoonega), keskseadme asukoht tekstiga «KESKSEADE», korduspaneelid, võimalikud alamkeskused ja tulekustutus- või suitsueemaldusseadmete käivituskeskused, objektiga piirnevad tänavad ja teed ning nende nimed;
(11) Ehitistel, millel automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem on liidetud häirekeskusega, on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tingimustele vajalik lisada asendiplaanile päästemeeskonna juurdepääsu tee ehitisele ja sisenemistee ehitisse.
(2) Konventsionaalsete süsteemide avastamispiirkonnad märgitakse skeemil värvilise piirjoonega. Piirkonna number märgitakse avastamispiirkonna keskele ringi sisse. Ringi pind ja piirjoon märgitakse sama värviga. Adresseeritud seadmed tähistatakse lisaks tingmärgile aadressnumbriga.
V. AUTOMAATSE TULEKAHJU-SIGNALISATSIOONISÜSTEEMI KASUTUSELEVÕTT JA KASUTAMINE
§23. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi kasutuselevõtmine
1) kõik andurid ja teatenupud oleksid töökorras;
2) keskseadme edastatav teave oleks korrektne ja nõuetele vastav;
5) kõik abifunktsioonid oleksid aktiveeritavad;
6) käesoleva määruse §-s 18 esitatud nõuded oleksid täidetud.
§24. [Kehtetu - RTL 2005, 48, 676 - jõust. 08.05.2005]
§241. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi üleandmine
(1) Peale paigaldustööde lõpetamist toimub automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi üleandmine omanikule.
(2) Üleandmisel peab automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi paigaldanud ettevõtja tagama automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi töökorras oleku, sh ka süsteemiga ühendatud abisüsteemide toimimise.
(3) Üleandmisel peab paigalduse teostanud ettevõtja andma automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi edasisele omanikule automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi täpsed kasutusjuhendid, päeviku, plaanipärase hoolduse protseduuride kirjelduse, projektdokumentatsiooni ja paiknemisskeemid ning automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi deklaratsiooni.
§242. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi deklaratsioon
(1) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi paigaldanud ettevõtja poolt koostatud deklaratsioon on dokument, mis kinnitab paigaldatud automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi vastavust projektile ja käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele.
(2) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi deklaratsioon peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) ettevõtja kinnitust automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi vastavuse kohta projektile ja käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele;
5) automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi katsetamise, s.h. häireedastussüsteemi ühenduse testimise protokolli, kuhu märgitakse katsetuse aeg ja läbiviidavate katsetuste kirjeldus;
§243. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi kasutuselevõtmine
(1) Enne automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi kasutamist lubava kohaliku omavalitsuse poolt väljastatavat ehitise ja selle osa kasutusloa andmist toimub automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi ülevaatus.
(2) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi ülevaatus koosneb:
2) visuaalsest kontrollimisest, sh paigalduse vastavuse hindamisest käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele;
3) vajadusel automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi katsetamisest ja häireedastussüsteemi ühenduse kontrollimisest.
§25. [Kehtetu - RTL 2005, 48, 676 - jõust. 08.05.2005]
§26. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi omaniku kohustused
(1) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi omanik peab omama päevikut. Päevikusse märgitakse järgmised andmed:
7) kui on toimunud automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi tööd mõjutav mis tahes muudatus objektil.
(2) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi omanik vastutab:
1) automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi algse ja jätkuva vastavuse eest käesolevale määrusele;
2) erinevate häirete, hoiatuste ja teiste süsteemist pärinevate juhtumite puhul tegutsemise protseduuride kindlaksmääramise eest;
3) töötajate väljaõppe eest;
4) automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi töökindluse säilimise eest (sealhulgas andurite ümber vaba ruumi kindlustamine);
5) valehäirete ennetamise eest, võttes tarvitusele vajalikke meetmeid, et hoida ära andurite rakendumine;
6) automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi sobivuse kohandamise eest hoone otstarbe või planeeringu märkimisväärsete muutuste korral;
7) päeviku pidamise ja sinna kõikide automaatsest tulekahju-signalisatsioonisüsteemist tulenevate või automaatset tulekahju-signalisatsioonisüsteemi mõjutavate sündmuste registreerimise eest;
8) hoolduse regulaarse läbiviimise kindlustamise eest;
9) automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi hoolduse kindlustamise eest pärast rikke, tulekahju või muu sündmuse toimumist;
10) ühe või mitme füüsilise isiku määramise eest alapunktides 1 kuni 9 loetletud ülesannete täitmiseks ning nende isikute nimede registreerimise eest päevikus;
11) igapäevase vaatluse eest, kus kontrollitakse, et keskseade näitab normaalolukorda, vastupidisel juhul tuleb viga registreerida päevikus ja teatada sellest hooldusorganisatsioonile. Lisaks sellele kontrollitakse, et igale eelneval päeval registreeritud rikketeatele on reageeritud ja printerites on piisavad paberi, tindi ja tahma varud;
12) vähemalt ühe anduri või tulekahjuteatenupu rakendumist (igal kuul erinevast avastamispiirkonnast), et katsetada keskseadme võimet võtta vastu signaale. Kontrolli käigus kontrollitakse alarmiseadmete tööd ja rakendatakse kõiki teisi väljundeid ja ühendusi keskusega.
(3) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi päevikus tuleb dateeritult registreerida kõik tulekahjuteated (nii tõelised kui rikketeated), rikked, katsetused, lahti ühendused ja kontroll, hooldus- ja remonditööd. Iga läbiviidava töö kohta tuleb teha kokkuvõtlik kirjeldus. Päevikut ja paiknemisskeeme tuleb säilitada volitustega isikutele juurdepääsetavas kohas (eelistatult keskseadme läheduses). Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi omanik määrab päeviku pidamise ja hoidmise eest vastutava isiku.
VI. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemihooldus
§27. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi hooldus
(1) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi veatu ja katkematu funktsioneerimise tagamiseks tuleb automaatset tulekahju-signalisatsioonisüsteemi regulaarselt hooldada ja kontrollida, tehes seda kohe paigaldustööde lõpetamisel, olenemata hoone asustatusest. Valdajal tuleb tagada kehtiva hoolduslepingu olemasolu majandustegevuse registrisse kantud ettevõtjaga. Hooldaja nimi ja telefoni number peavad olema püsivalt keskseadme juures nähtaval.
(2) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi omanik peab kindlustama automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi kord kvartalis ja iga-aastase hoolduse läbiviimise selleks pädeva majandustegevuse registrisse kantud ettevõtja poolt.
(4) Hoolduse käigus avastatud kõrvalekallete kohta käesolevas määruses esitatud nõuetest tuleb teha märge päevikusse, mille kõrvaldamist tuleb alustada nii kiiresti kui võimalik.
(5) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi hooldusest parema ülevaate saamiseks on soovitatav rakendada süsteemi passi, kuhu kantakse kõik süsteemi hooldustoimingud ja muudatused.
1) tablool on mis tahes automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi rikkenäit;
2) automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi mis tahes osa on kahjustatud.
(7) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi omanik määrab automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi hoolduse läbiviimise eest vastutava isiku.
§28. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi hooldamise tähtajad
4) kontrollida visuaalselt automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi seadmeid ja märke niiskuse sattumisest keskseadmesse;
(2) Üks kord aastas tuleb:
3) kontrollida akude seisukorda.
(3) Iga-aastase hoolduse ja katsetuse tulemuste kohta koostab hooldaja akti, mis antakse automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi eest vastutavale isikule.
§-d 29-30 [käesolevast tekstist välja jäetud]
Nõuded objektidele, millelt tuleb juhtida automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi teated häirekeskusesse:
Teade edastatakse häirekeskusesse alljärgnevat liiki objektidelt.
Ehitist iseloomustavad näitajad
Majutushooned
Kogunemishooned
>1500 m2*
* – ehitised, millele on tööstus- ja laohoone asjakohase normi alusel paigaldatud automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem.
Lisatud puuduolev lisa ning kustutatud § 19 lõike 1 paralleelteksti sõnastus kehtivusega kuni 31.12.2003.