Source: http://docplayer.fi/4248650-Kuntoarvio-kivimaen-koulu-ja-neuvola-lintukallionkuja-6-01300-vantaa-31-5-2011.html
Timestamp: 2016-12-06 05:50:27+00:00
Document Index: 21431256

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐KUNTOARVIO KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA LINTUKALLIONKUJA VANTAA
KUNTOARVIO KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA LINTUKALLIONKUJA VANTAA
Download "KUNTOARVIO KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA LINTUKALLIONKUJA 6 01300 VANTAA 31.5.2011"
1 KUNTOARVIO KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA LINTUKALLIONKUJA VANTAA VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo Y-tunnus Business ID2 Kuntoarvio 2 (11) Kivimäen koulu Lintukallionkuja Sisällys 1 Yleistä kuntoarviosta Tilaajan yhteystiedot Kiinteistön perustiedot Lähtötiedot Rakenteiden ja järjestelmien kunto Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka Energiatehokkuus Ominaiskulutukset Lämmitysenergia Vesi Kiinteistösähkö Rakennetekniikka Toimenpidetaulukko Suositeltavat toimenpiteet Kunnossapito-ohjelma Turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät havainnot ja toimenpidesuositukset Suositeltavat kuntotutkimukset Kiireelliset toimenpiteet Huoltoluonteiset toimenpiteet...11 LIITTEET 1. Kiinteistökortti 2. Kunnossapito-ohjelma 3. Kuntokortit VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo Y-tunnus Business ID3 Kuntoarvio 3 (11) Kivimäen koulu Lintukallionkuja Tiivistelmä Tämä kuntoarvioraportti on kohteesta Kivimäen koulu Vantaalla. Rakennuksen pintaala on 7672 m² ja se on valmistunut vuonna Kiinteistön rakenteet ovat pääasiassa tyydyttävässä kunnossa. Vesikatto on saneerattu. Tarkastelujakson aikana on syytä varautua mm. ikkunoiden huoltokunnostukseen, julkisivujen kuntotutkimukseen, julkisivuelementtien elastisten saumojen uusimiseen ja pienimuotoisiin betonipaikkakorjauksiin, salaojien TV-kuvaukseen ja muihin pienempiin toimenpiteisiin. Kiinteistön LVI-järjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä vuodelta LVIjärjestelmien kunto vaihtelee heikosta tyydyttävään. Tarkastetuin osin järjestelmiä on lähinnä korjattu tarpeen mukaan. Tarkastelujaksolla uusittavaksi tulee kiinteistöön alkuperäiset vesi- ja viemärikalusteet ja ilmanvaihtojärjestelmät. Suosittelemme ennen tulevaa peruskorjausta tehtäväksi lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen kuntotutkimuksen. Kuntoarviomenetelmin ei voida arvioida järjestelmien sisäpuolista kuntoa ja toimintaa. Tutkimuksella saadaan tarkennettua alkuperäisten järjestelmien kunto, laajuus, uusimisajankohtaa, vaihtoehtoisia korjaustapoja ja kustannuksia. Uusittavat toimenpiteet on tarkemmin eritelty kuntokorteissa ja PTS-taulukossa. Kiinteistön sähköjärjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä vuodelta Sähköjärjestelmien kunto todettiin tarkastetuin osin olevan pääsääntöisesti välttävä ja kunnossapitojaksolla tuleekin uusittavaksi esimerkiksi keskukset, valaistus, kompensointi, kalusteet ja rakennusautomaatiojärjestelmä sekä kaapelointijärjestelmät. Uusittavat toimenpiteet on tarkemmin eritelty kuntokorteissa ja PTS-taulukossa. Tarkastuksen yhteydessä havaittiin teknisissä tiloissa ja keskuksissa puutteita kosketussuojauksissa ja ne tuleekin korjata ensitilassa tapaturmavaaran ehkäisemiseksi. Rakennetekniikka LVI-tekniikka Olavi Töyli, Vahanen Oy Oskar Laukkanen, Vahanen Oy Sähkötekniikka Jarno Hellström, HT-Prokon Oy VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo Y-tunnus Business ID4 Kuntoarvio 4 (11) Kivimäen koulu Lintukallionkuja Yleistä kuntoarviosta Kiinteistön kunnon selvittämiseksi tehtiin rakenteiden ja rakennusosien, lämmitys-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto-, sähkö- ja automaatioteknisten järjestelmien kuntoarvio. Kuntoarviossa selvitettiin rakennusosien ja järjestelmien nykyinen kunto, vauriot ja viat sekä syyt niiden aiheutumiseen sekä lisäselvitysten tarve. Tässä raportissa esitetään arviot korjaustarpeesta, korjausten kiireellisyydestä ja korjauskustannusten suuruusluokista. Lisäksi raportissa pyritään tuomaan esille välitöntä huoltoa ja kunnostusta, sekä säännöllistä määräaikaishuoltoa kaipaavat rakennusosat, järjestelmät ja laitteet. Huomiota on myös kiinnitetty rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyvyyteen. Kuntoarvion tarkastusmenetelmistä ja otantaluonteisuudesta johtuen rakenteissa ja järjestelmissä saattaa olla piileviä vaurioita, joita ei silmämääräisessä tehdyssä tarkastuksessa saatu selville tai vaurioiden aste ja laajuus saattavat poiketa havaitusta. Kuntoarvion kiinteistötarkastus tehtiin Tilaajan yhteystiedot Kivimäen koulu ja neuvola c/o Vantaan Kaupunki, Tilakeskus toimistoarkkitehti Mikko Krohn 3 Kiinteistön perustiedot Rakennus on rakennettu vuonna 1978 ja sitä on laajennettu vuonna Rakennuksen kerros-ala on m² ja tilavuus m³. Rakennuksessa toimii ala-aste, hammashoitola ja neuvola. 4 Lähtötiedot Kuntoarvion laadinnan aikana käytettävissä oli seuraavat asiakirjat: Arkkitehtipiirustuksista (rajoitetusti) Rakennepiirustuksista (rajoitetusti) LVI-piirustuksista (rajoitetusti) Sähköpiirustuksia (rajoitetusti) Korjaushistoria (rajoitetusti) Kulutustiedot vuodelta Rakenteiden ja järjestelmien kunto 5.1 Rakennustekniikka Yleistä VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo Y-tunnus Business ID5 Kuntoarvio 5 (11) Kivimäen koulu Lintukallionkuja Rakennusteknisesti kiinteistö on ikäänsä nähden tyypillisessä kunnossa. Rakennusta on pääsääntöisesti kunnossapidetty säännöllisesti. Kiinteistön käyttäjät ovat oireilleet osassa tiloja. Oireina on ilmennyt hengitystieärsytystä ja sairauksia ja mm. silmien vuotamista. Oireet liittyvät tyypillisesti sisäilmaongelmiin. Tiloissa on tilaajalta saadun tiedon perusteella suoritettu tutkimuksia ja suosittelemme niiden jatkamista ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymistä. Tarkoista suoritetuista tutkimuksista ei ole tietoa. Aluerakenteet ja piha Puistomaisella pihalla on pensasistutuksia, nurmialueita ja hiekkapintaa. Osa ulkoalueista on asfaltoitu ja sisäänkäyntien vieressä on betonilaatoitukset. Pihakalusteina on penkkejä, keinuja, rekkitankoja ja tasapainottelupuomeja. Runsaassa käytössä olevien piha- ja leikkikalusteiden käyttöikä on noin 10 vuotta, joten niiden uusimiseen on syytä varautua tarkastelujakson aikana. Sisäänkäyntien kohdalla on teräsrakenteiset katokset, jonka katteena on profiilipelti. Katosten maalipinnoitteet irtoilevat ja niiden huoltomaalaus on suositeltavaa. Lämmönjakohuoneeseen johtavat betoniportaat ovat rapautuneet ja ne on syytä kunnostaa pikaisesti. Perustukset Alkuperäisten suunnitelmien mukaan rakennus on perustettu teräsrakenteisten anturoiden varaan. Alapohja on maanvarainen. Kiinteistökierroksella ei havaittu vaurioita tai puutteita, jotka johtuisivat perustuksista. Salaojien uusinta TV-kuvaus on syytä suorittaa mahdollisimman pian, kuten Tekmanni Service Oy:n vuonna 2005 laaditussa raportissa Salaojien ja viemäreiden sisäpuolinen TV-kuvaus on todettu. Samalla on syytä varmistaa, että raportissa suositellut aiemmat toimenpiteet on suoritettu. Runkorakenteet Elementtirakenteisessa rungossa ei havaittu aistinvaraisesti puutteita tai vaurioita. Julkisivut ja ulkoseinät Pesubetonipintaiset julkisivut ovat ikäänsä nähden silmämääräisesti hyvässä kunnossa. Suosittelemme suorittamaan tarkastelujakson puolessa välissä julkisivujen kuntotutkimuksen ja varautumaan pienehköihin betonipaikkakorjauksiin tarkastelujakson loppupuoliskolla. Elastiset saumat ovat elinkaarensa päässä ja ne on suositeltavaa uusia tarkastelujakson alkupuolella, koska irrotessaan niiden kautta rakenteisiin pääsee vettä. Ikkunat ja ulko-ovet Puuikkunoiden ulkopintojen maali on kulunut etenkin säärasitetuimmilla julkisivuilla. Tiivisteet ovat paikoin huonossa kunnossa. Puuikkunoiden huoltokorjauksiin ja maalauksiin on syytä varautua tarkastelujakson puolivälissä. VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo Y-tunnus Business ID6 Kuntoarvio 6 (11) Kivimäen koulu Lintukallionkuja Teräsrakenteiset ulko-ovet ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Ulko-ovien huoltokäsittelyyn tulee varautua tarkastelujakson aikana. Yläpohja, vesikatto Vesikatto on saneerattu arviolta kymmenen vuoden sisällä. Vesikaton rakenteesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta sen vesikatteena on kumibitumikermi ja lämmöneristeenä mineraalivilla. Loivan katon vedenpoisto on toteutettu kattokaivoin. Katto on siisti ja hyvässä kunnossa. Liikuntasalin katolla sijaitsevien alipainetuulettimien hatut ovat irronneet. Alipainetuulettimien kautta pääsee tällöin sadevettä kattorakenteisiin, joten ne on syytä asentaa takaisin mahdollisimman pian. Vesikattoon ei kohdistu tarkastelujaksolla muita kuin huoltoluonteisia töitä. 5.2 LVI-tekniikka Lämmitysjärjestelmät Kaukolämmönalajakokeskus on pääosin vuodelta 2003 ja se on silmämääräisesti arvioituna tyydyttävässä kunnossa, eikä sen kokonaisvaltainen uusiminen tule ajankohtaiseksi tarkastelujaksolla. Lämpöjohtoverkosto on tarkastetuin osin alkuperäinen vuodelta Kuntoarviomenetelmin ei voida arvioida lämpöjohtojen sisäpuolista kuntoa ja toimintaa. Lämpöjohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä vinokara venttiileitä ja niitä on kouluisännän kertoman mukaan uusittu tarvittaessa. Venttiilit ovat tarkastetuin osin tyydyttävässä/ heikossa kunnossa. Lämmityspattereiden termostaattiset patteriventtiilit ovat vuodelta 1997 ja ne ovat silmämääräisesti arvioituna tyydyttävässä/ välttävässä kunnossa. Suosittelemme lämpöjohtoverkoston kuntotutkimusta, jolloin saadaan tarkennettua lämpöjohtojen, liitoksien ja venttiilien kuntoa, uusimisajankohtaa, laajuutta ja kustannuksia. Rakennusta lämmitetään myös tuulikaapeissa sijaitsevilla kiertoilmakoneilla. Kiertoilmakoneet ovat alkuperäisiä vuodelta 1978 ja ne ovat tarkastetuin osin välttävässä/ heikossa kunnossa. Suosittelemme niiden uusimista tulevan peruskorjauksen yhteydessä (yksi kiertoilmakone on uusittu vuonna 2003). Vesi- ja viemärijärjestelmät Vesijohtoverkosto on tarkastetuin osin alkuperäinen ja sitä on korjattu tarvittaessa. Kylmänkäyttöveden sinkitystä teräksestä tehdystä käyttövesijohdossa on esiintynyt vuotoja kouluisännän kertoman mukaan. Kuntoarviomenetelmin ei voida arvioida vesijohtojen sisäpuolista kuntoa ja toimintaa. Vesijohtoverkoston sulku- ja säätöventtiilit ovat tarkastetuin alkuperäisiä vinokaraventtiileitä ja niitä on uusittu tarvittaessa. Suosittelemme vesijohtoverkoston kuntotutkimusta, jolloin saadaan tarkennettua vesijohtojen, liitoksien ja venttiilien kuntoa, sekä uusimisajankohtaa, laajuutta, sekä kustannuksia. Rakennuksen sisäpuoliset sade- ja viemäriverkostot ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä ja niitä on korjattu tarvittaessa. Kuntoarviomenetelmin ei voida arvioida niiden sisäpuolista kuntoa ja toimintaa. Suosittelemme sade- ja viemäriverkoston kuntotutki- VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo Y-tunnus Business ID7 Kuntoarvio 7 (11) Kivimäen koulu Lintukallionkuja musta, jolloin saadaan tarkennettua viemäriverkostojen ja liitoksien kuntoa, uusimisajankohtaa, laajuutta, vaihtoehtoisia korjaustapoja, sekä kustannuksia. Rakennuksen tuuletusviemärit ovat eristämättä vesikatolla. Kovilla pakkasjaksoilla ne saattavat jäätyä umpeen ja vaikeuttaa viemäreiden toimintaa. Suosittelemme niiden eristämistä ennen seuraavaa pakkasjaksoa. Koulun keittiön yhteydessä on rasvanerotuskaivo. Se on haastattelujen ja kuntoarviokierroksen aikana tehtyjen havaintojen perusteella tyydyttävässä kunnossa, eikä sen uusiminen sijoitu tarkastelujaksolle. Vesi- ja viemärikalusteet ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä kalusteita ja niitä on uusittu tarvittaessa. Kalusteet ovat silmämääräisesti arvioituna tyydyttävässä/ heikossa kunnossa. Suosittelemme alkuperäisten vesi- ja viemärikalusteiden uusimista tulevan peruskorjauksen yhteydessä. Ilmastointijärjestelmät Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Koulussa on korjaushistorian mukaan esiintynyt ilmanvaihto-ongelmia. Koulun rehtorin kertoman mukaan on esiintynyt mm. seuraavia oireilua kiinteistön käyttäjillä: poskiontelon tulehduksia, astman pahenemista ja päänsärkyä. Kiinteistössä on tehty ilmanvaihtokuntotutkimus ja korjattu tutkimuksessa ehdotettuja toimenpiteitä osittain. Tutkimuksessa on suositeltu uusittavaksi ilmanvaihtojärjestelmät, joka on jätetty tekemättä. Suosittelemme uusimaan alkuperäiset ilmanvaihtojärjestelmät tulevan peruskorjauksen yhteydessä. Ilmanvaihtokanavien puhdistus ja ilmamäärien säätötyö tulee suorittaa samassa yhteydessä. 5.3 Sähkötekniikka Sähköjärjestelmät Rakennuksen sähköjärjestelmät ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä vuosilta Jakelujärjestelmänä on 4-johdinjärjestelmä ja peruskorjatuilla osilla 5-johdinjärjestelmä. Sähköjärjestelmien kunto todettiin tarkastetuin osin olevan välttävä ja kunnossapitojaksolla tuleekin uusittavaksi runsaasti järjestelmiä. Turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia puutteita havaittiin jossain määrin. Teknisissä tiloissa havaittiin keskuksissa kosketussuojaukseen liittyviä puutteita sekä johtojen asian mukaisessa päättämisessä esimerkiksi jakorasiaan tai kojeeseen oli puutteita. Puutteet kosketussuojauksessa ja kaapeleiden päättämisessä tuleekin korjata ensitilassa. Puutteet on tarkemmin esitetty kuntokorteissa. Kunnossapitojaksolla tulee uusittavaksi pääjakelujärjestelmä, kompensointilaitteisto valaisimet, kojeet, rakennusautomaatiojärjestelmä, ajannäyttöjärjestelmä niiltä osin kuin ei ole aiemmin uusittu. Sähkötekniset tietojärjestelmät Rakennuksessa on perinteinen analoginen puhelinverkko sekä avoin tiedonsiirtoverkko. Ristikytkentätelineiden välit on kaapeloitu valokuitukaapeloinneilla ja kupariverk- VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo Y-tunnus Business ID8 Kuntoarvio 8 (11) Kivimäen koulu Lintukallionkuja ko on toteutettu CAT6 UTP tasoisena. Järjestelmä on uusittu vuonna 2004 ja välittömiä toimenpiteitä ei ole kunnossapitojaksolla tarvetta tehdä. Rakennuksen sisäänkäyntiovet on varustettu ovipuhelinlaitteistoilla. Laitteistoihin on kohdistunut ilkivaltaa ja suositellaan niiden suojaamista ilkivallalta laitteiston toimivuuden turvaamiseksi. Antennijärjestelmä on toteutettu vanhalla osalla ketjuverkkona ja peruskorjatulla osalla tähtiverkkona. Ketjuverkko ei pysty välittämään samaa kanavamäärää kuin tähtiverkko. Antenniverkolle ei ole tarvetta tehdä toimenpiteitä kunnossapitojaksolla ellei halutut palvelut vaadi verkon kunnostamista. Nykyinen ketjuverkko pystyy välittämään peruskanavien kuvayhteydet. Kiinteistössä on lisäksi turvavalaistus-, ajannäyttö-, äänentoisto-, rikosilmoitin-, palonsuojelulaitteiston ohjaus-, vikailmoitus- ja sisään pyyntöjärjestelmä. Edellä mainittuihin järjestelmiin ei ole tarvetta tehdä merkittäviä uudistustoimenpiteitä pl. kellojen uusiminen. 6 Energiatehokkuus Kuntoarvion yhteydessä tehtiin laajennettu energiataloudellinen selvitys. Kiinteistön vuoden 2010 veden-, lämmön- ja sähkönkulutusta vertailtiin vastaavien rakennusten kulutuksiin, sekä kartoitettiin kiinteistön energian säästömahdollisuudet. Energiataloudellisessa selvityksessä on eriteltynä toimenpiteet, sekä niiden kustannukset, energiasäästöt ja takaisinmaksuajat. 6.1 Ominaiskulutukset Järjestelmä Ominaiskulutus vuonna 2010 Tavoite Lämpö kwh/r-m 3,a Vesi l/r-m 3,a Sähkö kwh/r-m 3,a Lämmitysenergia Lämmitysenergian normeerattu kulutus on ollut tarkasteluvuotena 53 kwh/r- m 3,a. Kulutus on vastaavanlaisiin rakennuksiin verrattuna tyydyttävää tasoa. 6.3 Vesi Rakennukseen tehdään peruskorjaus lähivuosina, jolloin uusitaan LVI-järjestelmiä. Ehdotetut toimenpiteet vähentävät lämmitysenergian kulutusta. Toimenpiteet on kuvattu tarkemmin kuntokorteissa. Vedenkulutus on ollut tarkasteluvuotena 64 l/r-m 3,a. Kulutus on vastaavanlaisiin rakennuksiin verrattuna hyvää/ tyydyttävää tasoa. Rakennukseen tehdään peruskorjaus lähivuosina, jolloin uusitaan alkuperäisiä vesi- ja viemärijärjestelmiä. Ehdotetut toimenpiteet vähentävät veden- ja lämmitysenergian kulutusta. Toimenpiteet on kuvattu tarkemmin kuntokorteissa. VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo Y-tunnus Business ID9 Kuntoarvio 9 (11) Kivimäen koulu Lintukallionkuja Kiinteistön käyttäjien käyttötottumuksia muokkaamalla vedenkulutukseen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä huomiota muun muassa seuraaviin asioihin: 6.4 Kiinteistösähkö Sähkö Tippuva vesihana kuluttaa vettä noin 6 m 3 /a. WC-huuhtelusäiliön vuoto, jonka suuruus on 1 % normivirtaamasta, kuluttaa vettä noin 30 m 3 /a. Tällainen vuoto on lähes huomaamaton, mutta se voidaan havaita kun WC-kulhon takaseinämään laitettu WC-paperipala kastuu. Peseytyminen nopeasti suihkun alla kuluttaa vettä 50 l ja suihkussa oleilu noin l. Kiinteistösähkönkulutus on ollut tarkasteluvuotena kwh/r-m³/a, joka on vastaavanlaisiin rakennuksiin verrattuna tyydyttävää tasoa. Suurimmat kulutuspisteet ovat yleisten tilojen valaistukset sekä LVI-laitteet. Useat laitteet ovat päällä ja kuluttavat sähköä silloinkin, kun niitä ei aktiivisesti käytetä. Yhteensä nämä valmiustilat kuluttavat keskimäärin 5 10 % kotitaloussähköstä. Sähköenergiaa voidaan säästää välttämällä valaistuksen pitämistä päällä, kun varsinaista tarvetta sille ei ole. Myös ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaaminen säästää energiaa. Ilmanvaihdon ohjaus tarkentuu kun rakennusautomaatiojärjestelmä uusitaan ja ilmanvaihtokoneisiin asennetaan taajuusmuuttajat tai vaihtoehtoisesti EC-moottorit, jolloin pyörimisnopeutta voidaan säätää portaattomasti. Valaistus Elohopealamput ovat purkauslampuista edullisimpia, mutta myös valotehottomimpia ja energiaa kuluttavimpia. Ne myös menettävät merkittävästi valotehoaan kestoikänsä aikana. Energiasäästölamput ovat pienloistelamppuja. Ne kestävät noin 10 kertaa hehkulamppuja pidempään ja kuluttavat jopa % vähemmän sähköä kuin hehkulamput. LED-lamput kestävät jopa 50 kertaa hehkulamppuja pidempään ja ovat nopeasti kehittyvä ja energiatehokas valaistusmuoto. LED-lamppua valitessa kannattaa tarkistaa lampun tuottama valomäärä eli lumen-arvo. Toistaiseksi LED-lamput soveltuvat parhaiten kohdevalaistukseen. Valaisimissa tulisikin suosia energiatehokkaita lamppuja. 6.5 Rakennetekniikka Uusien nykymääräykset täyttävien ikkunoiden U-arvo on parempi verrattuna kohteen nykyisiin ikkunoihin. Mikäli nykyisiin ikkunoihin kohdistuu säännöllisiä huoltokorjauksia niiden elinkaari kattaa kuitenkin kuntoarvion tarkastelujakson. Ulkoseinärakenteiden lämmöneristävyyden parantaminen on teknisesti mahdollista, mutta lisälämmöneristyksellä saavutettavat hyödyt ja takaisinmaksuajat on syytä selvittää tarkkaan ennen mahdolliseen hankkeeseen ryhtymistä. VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo Y-tunnus Business ID10 Kuntoarvio 10 (11) Kivimäen koulu Lintukallionkuja Toimenpidetaulukko Kiinteistöön on tulossa peruskorjaus ja näin ollen ei energiatehokkuuteen vaikuttavien toimenpiteiden taulukkoa voida luotettavasti täyttää. 7 Suositeltavat toimenpiteet Kunnossapito-ohjelman ja huoltoluonteiset toimenpiteet on kuvattu yksityiskohtaisemmin kuntokorteissa. Suositeltavien toimenpiteiden kustannusarviot ovat raportin laatimisvuoden kustannustasossa sisältäen arvonlisäveron. Kustannukset ovat alustavia arvioita ja perustuvat tilastotietoon. Toimenpiteiden todelliset kustannukset tarkentuvat suunnittelun ja edelleen tarjouskilpailujen myötä. 7.1 Kunnossapito-ohjelma PTS-ehdotukseen sisällytettyjen rakennus-, LVI- ja sähköteknisten toimenpiteiden kokonaiskustannukset seuraavalle 10 vuodelle ovat noin euroa. 7.2 Turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät havainnot ja toimenpidesuositukset Seuraavat havainnot ja niihin liittyvät toimenpidesuositukset vaikuttavat asukkaiden tai huoltohenkilökunnan turvallisuuteen tai terveellisyyteen: Liikuntasalin muovimaton saumat ovat paikoin halki jolloin maton reunat saattavat nousta paikoin ylös ja aiheuttaa kompastumisvaaraa. Suosittelemme muovimaton uusimista kahden vuoden sisällä. Suosittelemme tiedottamaan kiinteistönkäyttäjiä mistä saa suljettua ilmanvaihtokoneet tulipalon syttyessä. Vesimittari sijaitsee lämmönjakohuoneessa kellarikerroksessa koulun keittiön läheisyydessä. Suositeltavaa olisi että jokainen kiinteistönkäyttäjä olisi tietoinen missä sijaitsee vedenpääsulku (mahdollisen vesivahingon sattuessa tästä saa suljettua vedentulon rakennukseen esim. käyttövesijohdon rikkoontuessa). Keskuksien kosketussuojauspuutteiden korjaus. Päättämättömien kaapeleiden asianmukainen päättäminen rasioihin tai kojeeseen on tehtävä. Jälkiasennuksena tehtyjen kaapeliläpivientien tiivistäminen rakennusosien vastaaviksi (palokatkomassalla tiivistys). 7.3 Suositeltavat kuntotutkimukset Lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen kuntotutkimus Keskuksien lämpökuvauksen suorittaminen löysien liitosten löytämiseksi Julkisivujen kuntotutkimus Salaojien TV-kuvaus VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo Y-tunnus Business ID11 Kuntoarvio 11 (11) Kivimäen koulu Lintukallionkuja Kiireelliset toimenpiteet Liikuntasalin vesikatolla sijaitsevien alipainetuulettimien hatut ovat irronneet ja niiden kautta pääsee vettä rakenteisiin. Suosittelemme hattujen takaisin asentamista. Lämmönjakohuoneeseen ja monityötiloihin johtavat betoniportaat ovat rapautuneet ja on suositeltavaa korjata ne pian. Ilmanvaihtokonehuoneessa jossa sijaitsee ilmanvaihtokone TK25, havaittiin vuotava alkuperäinen vinokaraventtiili. Suosittelemme uusimista heti. TK/PK16, TK/PK22 ja TK/PK23 ilmanvaihtokoneiden pyörivät lämmöntalteenotto kiekkojen korjaaminen (eivät toimineet ollenkaan kiinteistökierroksella). 7.5 Huoltoluonteiset toimenpiteet Suosittelemme huoltokirjan laatimista kiinteistön huollon ja ylläpidon apuvälineeksi. Kuntoarvion aikana aiheellisiksi katsotut huoltoluonteiset toimenpiteet ovat: Pihan liikunta- ja leikkikalusteiden säännölliset tarkastukset Vesikaton kattokaivojen sihtien säännöllinen puhdistaminen Puuikkunoiden huoltokorjaukset ja maalaukset Kattoikkunoihin tiivisteiden vaihto Kartoitetaan kiinteistön vuotavat vesikalusteet ja huolto korjataan ne. Sähkökeskuksien puhdistaminen pölystä ja liasta. Teknisten tilojen ja keskusten edustilojen siivoaminen ylimääräisestä tavarasta. Turvavalaisinjärjestelmän säännölliset toiminnan tarkastukset tulee suorittaa min. 4 kertaa vuodessa ja kirjaaminen koekäyttöpäiväkirjaan. Suositellaan tehtäväksi kompensointilaitteiston säännölliset toiminnan tarkastukset min. kerran vuodessa ja kirjaaminen koekäyttöpäiväkirjaan. LVI-koneiden kaapeliläpivientien tiiveyden tarkastaminen ja korjaaminen vesikatolla. Paloläpiviennit tulee tiivistää käyttötarkoitukseen sopivalla palomassalla. Lähtevien LVI-hälytysten säännöllinen koestus, sekä tulosten kirjaaminen koekäyttöpäiväkirjaan. Huolto- ja kunnossapito ohjelman laatimista kiinteistön huoltohenkilöstön käyttöön. Tämän asiakirjan kopiointi kokonaan tai osittain on kielletty ilman Vahanen Oy:n kirjallista lupaa. Any reproduction of this document, either wholly or partially, is forbidden without the written consent of Vahanen Oy. VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI Espoo Y-tunnus Business ID12 Kunnossapito-ohjelma Oletusversio Alv 23% Kivimäen Koulu (Alv 23%) D1 Olevat rakenteet/ulkoalueet D1 Olevat rakenteet/ulkoalueet Katosten, tikkaiden ja ulkopuolisten teräsrakenteiden huoltomaalaus Lämmönjakohuoneeseen johtavien betoniportaiden kunnostus D1 Olevat rakenteet/ulkoalueet Leikkiväleineiden kunnostus 2000 F1 Perustukset Salaojien TV-kuvaus 8000 F3 Julkisivut Ikkunoiden huoltokunnostus F3 Julkisivut Julkisivujen elementtisaumojen uusiminen F3 Julkisivut Julkisivujen kuntotutkimus 7000 F3 Julkisivut Julkisivujen betonikorjaukset F6 Sisäpinnat Liikuntatilan muovimaton uusiminen Yhteensä (EUR): Kunnossapito-ohjelma = Tyhjä = Mahdollinen suoritusaika xxx = Suositeltu suoritusvuosi13 Kunnossapito-ohjelma Kivimäen koulu Oletusversio Alv 23% Kivimäen koulu (Alv 23%) G13 Lämmönluovutus Tuulikaappien kiertoilmakojeiden uusiminen 6kpl (peruskorjauksen yhteydessä) G22 Vesijohtoverkostot G24 Viemäriverkostot Lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen kuntotutkimus Vesikatolla sijaitsevien tuuletusviemäreiden eristäminen G25 Vesi- ja viemärikalusteet G25 Vesi- ja viemärikalusteet G25 Vesi- ja viemärikalusteet G25 Vesi- ja viemärikalusteet G31 Ilmastointikoneet G4 Kylmätekniset järjestelmät Uusitaan alkuperäiset WC-istuimet tulevan peruskorjauksen yhteydessä Uusitaan alkuperäiset vesihanat ja säädetään hanojen virtaamat Uusitaan lämpimänkäyttöveden kiertopatterit Uusitaan märkätilojen alkuperäiset lattiakaivot Ilmanvaihtojärjestelmien uusimisen suunnittelu ja uusiminen Uusitaan keittiöiden kylmiöt tulevan peruskorjauksen yhteydessä H202 0,4 kv pääjakelujärjestelmät Keskuksien uusiminen H206 Kompensointilaitteet Kompensointipariston uusiminen 9800 H301 LVI-järjestelmien sähköistys Rakennusautomaatiokaapeloinnin uusiminen H401 Pistorasiat Kalusteiden uusiminen H501 Yleisvalaistusjärjestelmä Valaisimien uusiminen H506 Turvavalaistusjärjestelmä Merkki- ja turvavalokeskuksen akkujen uusiminen 500 J305 Ajannäyttöjärjestelmät Kellojen uusiminen J701 Rakennusautomaatiojärjestelmä Rakennusautomaation säätimien ja kenttälaitteiden uusiminen J703 Vikailmoitusjärjestelmä LVIA-hälytyskeskuksen akkujen uusiminen 400 Kunnossapito-ohjelma = Tyhjä = Mahdollinen suoritusaika xxx = Suositeltu suoritusvuosi14 Kunnossapito-ohjelma Kivimäen koulu Oletusversio Alv 23% Yhteensä (EUR): Yhteensä (EUR / m²): Yhteensä (EUR / m² / kk): Kunnossapito-ohjelma = Tyhjä = Mahdollinen suoritusaika xxx = Suositeltu suoritusvuosi15 D1 Olevat rakenteet/ulkoalueet Rakennekuvaus Puistomaisella pihalla on pensasistutuksia, nurmialueita ja hiekkapintaa. Osa ulkoalueista on asfaltoitu ja sisäänkäyntien vieressä on betonilaatoitukset. Pihakalusteina on penkkejä, keinuja, rekkitankoja ja tasapainottelupuomeja. Sisäänkäyntien kohdalla on teräsrakenteiset katokset, jonka katteena on profiilipelti. Lämmönjakohuoneeseen johtavat betoniportaat. Pihakalusteita ei tarkastettu tämän kuntoarvion yhteydessä tarkemmin. Katosten maali lohkeilee laajalti. Lämmönjakohuoneeseen johtavat betoniportaat ovat rapautuneet. Leikkivälineiden kunnostus tulee ajankohtaiseksi tarkastelujaksolla. Suosittelemme katosten ja liikuntasalin katolle johtavien teräsrakenteisten tikkaiden huoltomaalausta kahden vuoden sisällä. Lämmönjakohuoneeseen johtavat betoniportaat on syytä kunnostaa mahdollisimman pian. Kunnossapito-ohjelman toimenpiteet (Alv 23%) Tehtävän nimi Kunto* Määrä Hinta/yks. Hinta yht. Alku Suositus Loppu Katosten, tikkaiden ja ulkopuolisten teräsrakenteiden huoltomaalaus Lämmönjakohuoneeseen johtavien betoniportaiden kunnostus Leikkiväleineiden kunnostus *) 1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = Välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = Huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava16 F1 Perustukset Rakennekuvaus Alkuperäisten suunnitelmien perusteella rakennus on perustettu teräsbetonisten anturoiden varaan. Alapohjarakenne on seuraava: muovilaatta teräsbetoni 80 mm muovikalvo polystyreenilevyt P mm sorastus n. 200 mm Kuntoarviokierroksella ei havaittu perustuksiin tai alapohjiin liittyviä vaurioita tai puutteita. Salaojien TV-kuvaus on syytä suorittaa pian. Kunnossapito-ohjelman toimenpiteet (Alv 23%) Tehtävän nimi Kunto* Määrä Hinta/yks. Hinta yht. Alku Suositus Loppu Salaojien TV-kuvaus *) 1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = Välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = Huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava17 F2 Rakennusrunko Rakennekuvaus Alkuperäisten suunnitelmien perusteella rakennus on pääasiassa teräsbetonielementtirakenteinen. Välipohjarakenne on seuraavanlainen: muovilaatta tasausbetoni 50 mm ontelolaattalementti 265 m Kuntoarviokierroksella ei tehty havaintoja, jotka viittaisivat rakennusrungon vaurioihin tai puutteisiin.18 F3 Julkisivut Rakennekuvaus Sandwich-rakenteinen ulkoseinä on alkuperäisten suunnitelmien mukaan seuraavanlainen: Pesubetonipintainen ulkokuori 60 mm mineraalivilla 125 mm teräsbetoninen sisäkuori Vesikatolla sijaitsevien pienten ilmanvaihdon konehuoneiden ulkoseinärakenne on seuraava: Pystyprofiloitu sinkitty maalattu pelti Vaakalaudoitus 25x100 Pystylaudoitus 25x100 k 600 TSL-30 (tuulensuojalevy) Mineraalivilla 70 mm Runkokoolaus 50x100 k 600 Mineraalivilla 50 mm Sinkitty pelti Ikkunat ovat kaksipuitteisia sisään aukeavia puuikkunoita. Ulkopuitteen saranat on kiinnitetty sisäpuitteeseen. Sisäpuitteen lasitus on toteutettu eristyslasielementillä. Ulkopuitteen alakappaleessa on alumiininen lasituslista Vesipellit ovat maalattua sinkittyä terästä. Ikkunoiden tuuletusluukut ovat umpinaisia. Puitteissa on kumiset putkitiivisteet. Liikuntasalin ikkunoiden puitteet ovat kiinteitä. Ulko-ovet ovat lasiaukollisia maalattuja teräsovia. Lasitus on toteutettu eristyslasielementein. Pesubetonipintaisilla julkisivupinnoilla ei havaittu merkittävää rapautumista tai betoniteräsvaurioita. Julkisivujen elastiset saumamassat ovat pinnoiltaan halkeilleet ja alkaneet menettää elastisuuttaan. Suosittelemme varautumaan saumamassojen uusimiseen viiden vuoden sisällä. Suosittelemme suorittamaan julkisivuille kuntotutkimuksen viiden vuoden sisällä ja varautumaan tarkastelujakson loppupuolella julkisivuelementtien kevyisiin paikkakorjauksiin. Ilmanvaihdon konehuoneiden ulkoseinärakenteessa ei havaittu puutteita tai vikoja. Ikkunoiden ulkopintojen maali on kulunutta ja hilseilee säärasitetuimmilla julkisivuilla. Tiivisteet ovat menettäneet elastisuuttaan ja niitä on kiinnitetty niittaamalla. Heloitukset ovat paikoin jäykistyneet. Suosittelemme ikkunoille huoltokunnostusta viiden vuoden sisällä. Ulkopinnat huoltomaalataan, tiivistykset uusitaan, puitteille suoritetaan käyntisovitus ja helat huolletaan. Kunnossapito-ohjelman toimenpiteet (Alv 23%) Tehtävän nimi Kunto* Määrä Hinta/yks. Hinta yht. Alku Suositus Loppu Julkisivujen elementtisaumojen uusiminen Julkisivujen kuntotutkimus Ikkunoiden huoltokunnostus Julkisivujen betonikorjaukset19 F4 Yläpohjarakenteet Rakennekuvaus Vesikatto on saneerattu arviolta kymmenen vuoden sisällä. Vesikaton rakenteesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta kuntoarviokierroksen havaintojen perusteella rakenne on seuraavanlainen: Sirotepintainen kumibitumikermi Mineraalivilla Ontelolaatta (liikuntasalissa TT-laatta) Loivan katon vedenpoisto on toteutettu kattokaivoin. Kallistukset on toteutettu kevytsoralla. Kattorakenne on tuuletettu räystäältä ja alipainetuulettimien avulla. Katto on siisti ja hyvässä kunnossa. Liikuntasalin katolla sijaitsevien alipainetuulettimien hatut ovat irronneet. Alipainetuulettimien kautta pääsee tällöin sadevettä kattorakenteisiin. Liikuntasalin alipainetuulettimien hatut on syytä asentaa heti takaisin paikoilleen. Vesikatolle ei suositella varsinaisia toimenpiteitä tarkastelujaksolla huoltoluonteisia toistuvia tehtäviä lukuunottamatta.20 F5 Täydentävät sisäosat Rakennekuvaus Teknisten tilojen ovet ovat teräsrakenteisia umpiovia. Yleisten tilojen ovet ovat lasiaukollisia teräsovia. Luokkahuoneiden ovet ovat puurakenteisia laakaovia. Ei toimenpide-ehdotuksia.21 F6 Sisäpinnat Rakennekuvaus Lattioiden pintamateriaalina on yleisesti muovimatto tai muovilaatta 300x300. Seinäpinnat ovat maalattuja. Kattojen alakattorakenteet ovat alumiinirankaisia villalevytyksin. Luokkahuoneiden katot ovat maalattua betonia ja niihin on asennettu akustointivilloitus. Liikuntasalin lattiassa on muovimatto. Pinnat ovat kuluneet ja tyydyttävässä kunnossa. Liikuntasalin muovimaton saumat ovat paikoin auenneet. Riskinä on saumojen nouseminen ylös, jolloin niihin voi kompastua. Suosittelemme uusimaan liikuntasalin muovimaton kahden vuoden sisällä. Kunnossapito-ohjelman toimenpiteet (Alv 23%) Tehtävän nimi Kunto* Määrä Hinta/yks. Hinta yht. Alku Suositus Loppu Liikuntatilan muovimaton uusiminen *) 1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = Välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = Huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava22 Q1 Lämmitysenergiankulutus Koodilla ei ole perustietoja. Lämmitysenergian normeerattu kulutus on ollut vuotena kwh/r-m3/a. Kulutus on vastaavanlaisiin rakennuksiin verrattuna tyydyttävää tasoa. Rakennukseen tehdään peruskorjaus lähivuosina, jolloin uusitaan alkuperäisiä LVI-järjestelmiä. Toimenpiteillä saadaan vähennettyä lämmitysenergian kulutusta. Toimenpiteet on on kuvattu tarkemmin kuntokorteissa.23 Q2 Vedenkulutus Koodilla ei ole perustietoja. Vedenkulutus on ollut tarkasteluvuotena l/r-m3/a. Kulutus on vastaavanlaisiin rakennuksiin verrattuna hyvää tasoa. Rakennukseen tehdään peruskorjaus lähivuosina, jolloin uusitaan alkuperäisä vesi- ja viemärijärjestelmiä. Toimenpiteillä saadaan vähennettyä veden kulutusta. Toimenpiteet on on kuvattu tarkemmin kuntokorteissa.24 G11 Lämmöntuotanto Rakennus on liitetty Vantaan energian kaukolämpöverkostoon. Lämmönjakohuoneen seinällä oli käytettävissä lämmityksen kytkentäkaavio. Lämmönsiirrin, käyttövesi LS1: - valmistaja/ vuosi: LPM GROUP Oy/ malli/ teho: HK2-68/68/ 610 kw Kiertopumppu, käyttövesi LV01 PU45: - valmistaja/ vuosi: GRUNDFOS/ malli: UP FB Säätöventtiili, käyttövesi 2kpl (LV01-TV46 ja LV01-TV45): - valmistaja/ vuosi: BELIMO/ malli: NV24-MFT2 Lämmönsiirrin, lämmitys LS2: - valmistaja/ vuosi: LPM GROUP Oy/ malli/ teho: HL2-32/ 240 kw Kiertopumppu, lämmitys PV01-PU45: - valmistaja/ vuosi: GRUNDFOS/ malli: UPE Säätöventtiili, lämmitys PV01-TV45: - valmistaja/ vuosi: BELIMO/ malli: NV24-MFT2 Kalvopaisunta-astia, lämmitys: - valmistaja/ vuosi: ZILMET/ tilavuus/ esipaine: 600 dm3/ 250 kpa Lämmönsiirrin, ilmavaihto LS3: - valmistaja/ vuosi: LPM GROUP Oy/ malli/ teho: HL2-90/ 693 kw Kiertopumppu, ilmavaihto IV01 PU45: - valmistaja/ vuosi: GRUNDFOS/ malli: MAGNA EU V02 Säätöventtiili, ilmanvaihto IV01 TV45: - valmistaja/ vuosi: BELIMO/ malli: NV24-MFT2 Kalvopaisunta-astia, ilmavaihto: - valmistaja/ vuosi: ZILMET/ tilavuus/ esipaine: 400 dm3/ 250 kpa Rakennuksessa on etäluettava LVIS valvonta/säätökeskus, jonka on toimittanut Atmostech Oy.25 G11 Lämmöntuotanto Kaukolämmönalajakokeskus oheislaitteineen on vuodelta Vuotoja ja sivuääniä ei havaittu. Lämmönsiirtimet varusteineen ovat silmämääräisesti arvioituna tyydyttävässä kunnossa eikä niiden kokonaisvaltainen uusiminen tule ajankohtaiseksi tarkastelujaksolla. Kaukolämmönalajakokeskuksen oheislaitteiden kuten lämpötila-antureiden, säätöventtiilien jne. tulee varautua tarkastelujaksolla (EI BUDJETOITU). Lämpimänkäyttöveden paluulämpötila oli tarkasteluhetkellä 48 C ja lähtevän käyttöveden lämpötila 56 C. Lämpimänkäyttöveden lämpötila ei saisi laskea missään verkoston osissa alle 50 C:een legionellabakteerivaaran vuoksi. Lämmitys- ja ilmanvaihtopiirien säätökäyriä ei ollut saatavilla. Kouluisännän kertoman mukaan niitä säädetään Vantaan kaupungin toimipisteestä, johon on etäyhteys. Kaukolämmön paineet olivat tarkastushetkellä tulo 11 bar ja paluu 5 bar. Kaukolämmön lämpötilat olivat tulo 87 C ja paluu 31 C. Lämpötilat ja paineet ovat oikealla tasolla. Lämmitys- ja ilmanvaihtopiirien kalvopaisuntasäiliöiden varoventtiilien avautimispaineet ovat 3 bar. Paineiden noustessa tai laskiessa asetettujen arvojen ylä- tai alapuolelle hälytykset ohjautuvat eteenpäin. Lämmönjakohuoneessa sijaitsee rakennuksen LVIS valvontakeskus alakeskus 771, jonka on toimittanut Atmostech Oy vuonna Kouluisännän kertoman mukaan hälytykset ohjautuvat arkipäivisin suoraan kouluisännälle ja iltaisin/öisin Vantaan valvomon kautta Securitas Oy:lle. Järjestelmä on silmämääräisesti arvioituna ja huoltomiehen kertoman mukaan toimiva. Kokonaisvaltainen uusiminen ei sijoitu tarkastelujaksolle. Huoltoluonteinen toimenpide: - Lämmönjakohuoneen seinällä sijaitsevan lämmityksen kytkentäkaavion päivittäminen.26 G12 Lämmönjakelu Lämpöjohtoverkosto on tehty teräsputkista kierre- ja hitsausliitoksin. Verkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä vuodelta 1977 ja niitä on on uusittu tarpeen mukaan. Verkosto on eristetty tarkastetuin osin mineraalivillakourulla ja päällystetty muovilla, sekä osin eristeellä mikä todennäköisesti sisältää asbestia. Lämpöjohtoverkosto on silmämääräisesti arvioituna tyydyttävässä kunnossa. Kuntoarviomenetelmin ei voida arvioida lämpöjohtojen sisäpuolista kuntoa ja toimintaa. Lämpöjohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä vinokaraventtiileitä, sekä osin uusittuja messinkisiä palloventtiileitä. Venttiileitä on uusittu kouluisännän kertoman mukaan tarpeen mukaan ja tehtyjen korjauksien yhteydessä. Tarkastettujen venttilien kunto vaihtelee tyydyttävästä/ heikkoon (suosittelemme uusimaan venttiileitä tarpeen mukaan ennen lämpöjohtoverkoston kuntotutkimusta/ peruskorjausta, EI BUDJETOITU). Alkuperäisillä vinokaraventtiileillä ei ole mahdollista tasapainottaa lämmitysverkostoa luotettavasti Motivan ohjeiden mukaisesti. Kiinteistökierroksella havaittiin vuotava vinokaraventtiili ilmanvaihtokonehuoneessa TK25. Suosittelemme sen korjaamista heti (EI BUDJETOITU), sekä lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen kuntotutkimusta (kuntotutkimuksen kustannus arvio on kortissa G22). Näin saadaan tarkennettua lämpöjohtojen ja venttilien uusimisajankohtaa, laajuutta, sekä kustannuksia. Lämpöjohtoverkoston eristeet ovat tarkastetuin osin tyydyttävässä kunnossa, eikä niiden kokonaisvaltainen uusiminen sijoitu tarkastelujaksolle.27 G13 Lämmönluovutus Rakennuksen lämmityspatterit ovat valmistettu teräksestä. Lämmityspattereiden termostaattiset patteriventtiilit ovat Oraksen valmistamia venttiileitä. Rakennusta lämmitetään myös vesikiertoisilla kiertoilmakojeilla, jotka sijaitsevat rakennuksen tuulikaapeissa. Rakennuksen lämmityspatterit ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä teräspattereita. Lämmityspatterit ovat silmämääräisesti arvioituna tyydyttävässä kunnossa, eikä niiden uusiminen sijoitu tarkastelujaksolle. Rakennuksen lämmityspattereiden termostaattiset patteriventtiilit ovat Oraksen valmistamia venttiilejä vuodelta Kouluisännän kertoman mukaan ne on uusittu keskitetysti vuonna Termostaattisten patteriventtiilien keskimääräinen tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta. Lämmityspattereiden venttiilit ovat silmämääräisesti arvioituna tyydyttävässä/välttävässä kunnossa ja niiden uusiminen tulee ajankohtaiseksi tarkastelujakson alkupäässä. Samassa yhteydessä tulee tasapainottaa lämmitysverkosto. Toimenpiteet on suositeltavaa tehdä lämpöjohtojen kuntotutkimuksen jälkeen, jolloin saadaan selville uusittavien sulku- ja linjasäätöventtiilien, termostaattisten patteriventtiilien ajankohta, sekä laajuus kustannuksineen. Rakennuksen kiertoilmakojeet tuulikaapeissa ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä (piirustuksien mukaan 6kpl) ja yksi on uusittu koulun keittiön läheisyydessä vuonna Kiertoilmakojeiden keskimääräinen tekninen käyttöikä on noin vuotta. Alkuperäiset kiertoilmakojeet ovat silmämääräisesti arvioituna välttävässä/heikossa kunnossa ja niiden uusiminen sijoittuu tarkastelujakson alkupäähän (suositeltavaa uusia tulevan peruskorjauksen yhteydessä). Kunnossapito-ohjelman toimenpiteet (Alv 23%) Tehtävän nimi Kunto* Määrä Hinta/yks. Hinta yht. Alku Suositus Loppu Tuulikaappien kiertoilmakojeiden uusiminen 6kpl (peruskorjauksen yhteydessä) 3 1 erä *) 1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = Välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = Huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava28 G22 Vesijohtoverkostot Rakennus on liitetty Vantaan kaupungin vesijohtoverkostoon. Rakennuksen päävesimittari sijaitsee kellarikerroksessa lämmönjakohuoneessa (huone 160). Lämpimänkäyttöveden vesijohdot on tehty tarkastetuin osin kupariputkesta juotosliitoksin ja kylmänkäyttöveden vesijohdot sinkitystä teräsputkesta kierreliitoksin, sekä kupariputkesta juotosliitoksin. Käyttövesijohtoverkoston säätö- ja sulkuventtiilit ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä vinokaraventtiileitä ja tarpeen mukaan uusitut venttiilit ovat messinkisiä palloventtiileitä. Vesijohtoverkosto on eristetty tarkastetuin osin mineraalivillakourulla ja päällystetty muovilla, sekä osin eristeellä mikä todennäköisesti sisältää asbestia. Päävesimittari sijaitsee kellarikerroksessa lämmönjakohuoneessa (huone 160). Päävesimittarin sijainnin tiedottaminen kiinteistön käyttäjille on suositeltavaa, koska tästä saa suljettua vedetulon rakennukseen mahdollisen vesivahingon sattuessa (esimerkiksi kylmänkäyttöveden rikkoontuessa). Käyttövesijohtoverkostoa on uusittu tehtyjen havaintojen perusteella, piirustuksien ja kouluisännän kertoman mukaan tarpeen mukaan, sekä tehtyjen korjauksien yhteydessä. Vesijohtoverkosto on silmämääräisesti arvioituna tyydyttävässä kunnossa. Vuotoja ei havaittu. Kuntoarviomenetelmin ei voida arvioida putkien sisäpuolista kuntoa. Kouluisännän kertoman mukaan psykologin huoneessa sijaitsevassa kylmänkäyttöveden sinkitystä teräksestä tehdystä vesijohdon liitoskohdassa oli ollut vuoto ja se on korjattu pannalla. Vesijohtoverkoston säätö- ja sulkuventtiilit ovat tarkastetuin osin eri aikakausilta. Venttiilit ovat pääosin alkuperäisiä vinokaraventtiileitä, jotka ovat heikossa kunnossa (uusitaan tarpeen mukaan ennen vesijohtoverkoston kuntotutkimusta/ peruskorjausta, EI BUDJETOITU). Tarpeen mukaan uusitut venttiilit ovat messinkisiä palloventtiileitä, jotka ovat tyydyttävässä kunnossa. Alkuperäisillä vinokaraventtiileillä ei ole mahdollista säätää lämpimänkäyttöveden kiertojohtojen virtaamia luotettavasti. Tämä aiheuttaa turhaa kulumista putkistoille ja energian hukkaa. Vesijohtoverkoston eristeet ovat silmämääräisesti arvioituna tyydyttävässä kunnossa eikä niiden kokonaisvaltainen uusiminen sijoitu tarkastelujaksolle (uusitaan vesijohtoverkoston todennäköisesti asbestia sisältävät eristeet käyttövesijohtojen kuntotutkimuksen jälkeen, kun saadaan tarkennettua vesijohtoverkoston kunto ja laajuus). Suosittelemme lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen kuntotutkimusta. Näin saadaan tarkennettua käyttövesijohtojen ja venttiilien kunto ja tarkennettua uusimisajankohtaa. Kunnossapito-ohjelman toimenpiteet (Alv 23%) Tehtävän nimi Kunto* Määrä Hinta/yks. Hinta yht. Alku Suositus Loppu Lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen kuntotutkimus 1 erä *) 1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = Välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = Huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava29 G23 Jätevesien käsittely Rakennus on varustettu rasvanerotuskaivolla. Rasvanerotuskaivo sijaitsee koulun keittiön läheisyydessä. Rasvanerotuskaivon keskimääräinen tekninen käyttöikä on noin 50 vuotta. Henkilökunnan ja kouluisännän kertoman mukaan kaivon toiminnassa ei ole esiintynyt ongelmia. Rasvanerotuskaivo on varustettu hälytysjärjestelmällä. Kun kaivo on täynnä hälytys ohjautuu kouluisännälle ja kouluisäntä tilaa tyhjennyksen. Rasvanerotuskaivo on haastattelujen ja tehtyjen havaintojen perusteella tyydyttävässä kunnossa, eikä sen uusiminen sijoitu tarkastelujaksolle. Hälytysjärjestelmien kuten pinta-antureiden jne. uusimiseen tulee varautua tarkastelujaksolla (EI BUDJETOITU).30 G24 Viemäriverkostot Rakennus on liitetty Vantaan kaupungin sade- ja jätevesiviemäriverkostoihin. Rakennuksen sisäpuoliset jätevesiviemärit on tehty tarkastetuin osin valurautaputkesta pantaliitoksin. Sadevedet on johdettu vesikatolta rakennuksen sisäpuolella kulkevia sadevesiviemäreitä pitkin kunnalliseen sadevesiviemäriverkostoon. Rakennuksen sisäpuoliset sadevesiviemärit on tehty tarkastetuin osin muoviputkesta muhviliitoksin. Rakennuksen sisäpuoliset valuraudasta valmistetut jätevesiviemärit on silmämääräisesti arvioituna tyydyttävässä/ välttävässä kunnossa. Vuotoja ei havaittu. Kuntoarviomenetelmin ei voida arvioida viemäreiden sisäpuolista kuntoa ja toimintaa. Kiinteistökierroksella havaittiin useita kohtia jätevesiviemäriverkostossa, jossa on uusittu viemäriverkostoa, sekä viemäreissä havaittiin pistesyöpymiä. Rakennuksen tuuletusviemärit ovat eristämättä vesikatolla. Kovilla pakkasjaksoilla ne saattavat jäätyä umpeen ja vaikeuttaa viemäreiden toimintaa (jätevesiviemäreitä on jouduttu korjailemaan tehtyjen havaintojen perusteella). Suosittelemme tuuletusviemäreiden eristämistä ennen seuraavaa pakkasjaksoa. Rakennuksen sisäpuoliset muovista valmistetut sadevesiviemärit on silmämääräisesti arvioituna tyydyttävässä kunnossa. Vuotoja ei havaittu. Kuntoarviomenetelmin ei voida arvioida viemäreiden sisäpuolista kuntoa ja toimintaa. Suosittelemme lämpö-, vesi- ja viemärijohtojen kuntotutkimusta (toimenpide ennen tulevaa peruskorjausta). Näin saadaan tarkennettua viemäreiden kuntoa, uusimisajankohtaa, laajuutta ja kustannuksia. Kunnossapito-ohjelman toimenpiteet (Alv 23%) Tehtävän nimi Kunto* Määrä Hinta/yks. Hinta yht. Alku Suositus Loppu Vesikatolla sijaitsevien tuuletusviemäreiden eristäminen 1 erä *) 1 = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = Välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = Huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava31 G25 Vesi- ja viemärikalusteet Rakennuksen pesualtaat ja WC-kalusteet ovat tarkastetuin osin saniteettiposliinia ja taspohja-altaat ovat ruostumatonta terästä. Tarkastettujen pesualtaiden vesilukot ovat joko muovia tai kromattuja. Tarkastettujen WC-istuimien yhteydessä olevissa pesuallashanoissa on bidesuihkuja. Tarkastetut vesihanat ovat pääosin kromattuja kaksiotehanoja ja tarpeen mukaan uusittuja yksiotehanoja, sekä suihkusekoittajat o vat termostaattihanoja. Tarkastetut lämpimänkäyttöveden kiertopatterit ovat alkuperäisiä kromattuja kalusteita. Märkätilojen lattiakaivot ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä muovisia kaivoja. Rakennuksen pesualtaat ovat tarkastetuin osin alkuperäisä ja niitä on korjattu tarpeen mukaan. Pesualtaat vesilukkoineen ovat silmämääräisesti arvioituna tyydyttävässä kunnossa, eikä niiden kokonaisvaltainen uusiminen sijoitu tarkastelujaksolle (UUSITAAN TARPEEN MUKAAN, EI BUDJETOITU). Tarkastetut WC-istuimet ovat pääosin alkuperäisiä Arabian valmistamia yhdellä huuhtelulla varustettuja kalusteita. Kiinteistökierroksella havaittiin muutamissa alkuperäisissä WC-kalusteissa sisäpuolista vuotoa. Suosittelemme kartoittamaan vuotavat kalusteet ja huoltokorjaaman ne heti (EI BUDJETOITU). Suosittelemme alkuperäisten WC-istuimien uusimista kahdella huuhtelulla varustetuiksi kalusteiksi tulevan peruskorjauksen yhteydessä (toimenpide suositellaan tehtäväksi mikäli valuraudasta valmistetut jätevesiviemärit uusitaan, koska pienellä huuhtelulla varustetut kalusteet saattavat aiheuttaa padotuksia alkuperäisissä valurautaisissa viemäreissä). Hinta on karkea arvio, koska kuntoarvioitsijalla ei ole tiedossa tarkkaa määrää uusituista ja alkuperäisistä WC-istuimista. Rakennuksen vesihanat ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä kaksiotehanoja ja tarpeen mukaan uusittuja yksiotehanoja. Alkuperäiset kaksiotehanat ovat saavuttaneet keskimääräisen teknisen käyttöikänsä ja ne kuluttavat vettä, sekä lämmitysenergiaa enemmän kuin yksiotehanat. Suosittelemme alkuperäisten vesihanojen (pesuallas- ja keittiöhanat, sekä suihkut) uusimista ja vesivirtaamien säätöä peruskorjauksen yhteydessä. Hinta on karkea arvio, koska kuntoarvioitsijalla ei ole tiedossa tarkkaa määrää uusituista ja alkuperäisistä vesihanoista. Toimenpiteellä säästetään vettä ja lämmitysenergiaa (lämpimänkäyttöveden lämmitykseen kuluvaa e nergiaa). Ennen tulevaa peruskorjausta suosittelemme kartoittamaan vuotavat vesihanat ja huoltokorjaamaan ne heti (EI BUDJE TOITU). Tarkastetut lämpimänkäyttöveden kiertopatterit ovat alkuperäisiä kromattuja kalusteita. Kalusteiden keskimääräinen tekninen käyttöikä on noin 30 vuotta. Suosittelemme niiden uusimista tulevan peruskorjauksen yhteydessä. Märkätilojen lattiakaivot ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä muovisia kaivoja. Ne ovat silmämääräisesti arvioituna välttävässä/ heikossa kunnossa. Suosittelemme niiden uusimista tulevan peruskorjauksen yhteydessä. Huoltoluonteiset toimenpiteet: - Kartoitetaan heti vuotavat vesihanat ja huoltokorjataan ne. - Kartoitetaan heti vuotavat WC-kalusteet ja huoltokorjataan ne. Kunnossapito-ohjelman toimenpiteet (Alv 23%) Tehtävän nimi Kunto* Määrä Hinta/yks. Hinta yht. Alku Suositus Loppu Uusitaan lämpimänkäyttöveden kiertopatterit 4 1 erä Uusitaan märkätilojen alkuperäiset 4 1 erä lattiakaivot Uusitaan alkuperäiset vesihanat ja säädetään 3 1 erä hanojen virtaamat Uusitaan alkuperäiset WC-istuimet tulevan 3 1 erä peruskorjauksen yhteydessä32 G31 Ilmastointikoneet Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmastointikoneet ovat pääosin alkuperäisiä Aeratorin valmistamia pakettikoneita ja ne sijaitsevat vesikatolla IV-konehuoneissa, sekä rakennuksen sisätiloissa. Koneet on varustetttu sulkupellillä, suodatinyksiköllä, LTO-kiekolla, lämpöpattereilla ja puhallinyksiköllä. Rakennuksen monitoimitilojen ilmavaihtokoneet ovat uusittuja laajennuksen yhteydessä vuonna Tulo- ja poistoilmanvaihtokone sijaitsee k-kerroksessa ruokalan läheisyydessä huoneessa numero K007. Kone on varustettu sulkupellillä, suodatinyksiköllä, LTO-kuutiolla, lämpöpattereilla ja puhallinyksiköllä. Tiloja palvelee myös kolme poistoilmakonetta. Rakennuksen vesikatolla sijaitsee useita huippuimureita. Monitoimitiloja palvelevat ilmanvaihtokoneet ovat vuodelta 2004 (TK/PK1, PF02, PF03 ja PF04) ja ne ovat tarkastetuin osin t yydyttävässä kunnossa, eikä niiden kokonaisvaltainen uusiminen sijoitu tarkastelujaksolle. Suosittelemme monitoimitilojen ilmanvaihtokanavien nuohousta ja ilmamäärien säätöä tulevan peruskorjauksen yhteydessä (samassa yhteydessä kun uusitaan muut ilmanvaihtojärjestelmät, EI BUDJETOITU). Vesikatolla sijaitsevat huippuimurit ovat tarkastetuin osin alkuperäisiä. Huippuimurit PP18, PP19 ja PP20 eivät olleet päällä tarkastushetkellä. Kouluisäntä ei ollut tietoinen siitä miksi ne eivät olleet päällä (Tekmanni Service Oy:n laatimassa ilmanvaihtokuntotutkimuksessa on todettu sama asia vuonna 2007). Suosittelemme selvittämään huoltotoimenpiteenä heti miksi koneet eivät ole päällä. Tulo- ja poistoilmakoneissa TK/PK16, TK/PK22 ja TK/PK23 pyörivät lämmöntalteenottokiekot eivät toimineet tarkastushetkellä. Koneesta TK/PK21 on poistettu pyörivä lämmöntalteenottokiekko kokonaan. Tarkastettujen koneiden kammioiden ja suodatinseinien läpiviennit eivät ole tiiviitä ja kammioissa on turhia reikiä. Näin ollen suodattamaton ilma pääsee huoneilmaan. Suosittelemme kartoittamaan jokaisen tulo- ja poistoilmakoneen, sekä korjaamaan havaitut puutteet heti (EI BUDJETOITU). Alkuperäiset ilmanvaihtokonehuoneet ovat hyvin ahtaita (korjaustyöt hankalaa suorittaa) ja uusien osien hankkiminen rikkoontuneiden tilalle, sekä niiden toimitusaika on ongelmallista. Suosittelemme uusittavaksi rakennuksen alkuperäiset ilmanvaihtokoneet. Ennen alkuperäisten ilmanvaihtojärjestelmien uusimista tulee laatia suunnitelmat. Alkuperäiset ilmanvaihtokoneet ovat tarkastetuin osin välttävässä/ heikossa kunnossa. Koulunrehtorin ja kouluisännän kertoman mukaan ilmanvaihtokoneita on korjattu tarpeen mukaan ja ilmanvaihtokanavat on nuohottu vuonna Suosittelemme kaikkien ilmavaihtokoneiden säännöllistä huoltoa, puhdistamista ja korjausta tarpeen mukaan ennen tulevaa peruskorjausta (EI BUDJETOITU). Kunnossapito-ohjelman toimenpiteet (Alv 23%) Tehtävän nimi Kunto* Määrä Hinta/yks. Hinta yht. Alku Suositus Loppu Ilmanvaihtojärjestelmien uusimisen suunnittelu ja uusiminen 3 1 erä Näytä lisää
KUNTOARVIO KIVIMÄEN KOULU JA NEUVOLA LINTUKALLIONKUJA 6 01300 VANTAA Kuntoarvio 2 (11) Sisällys 1 Yleistä kuntoarviosta... 4 2 Tilaajan yhteystiedot... 4 3 Kiinteistön perustiedot... 4 4 Lähtötiedot... Lisätiedot KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut
KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379 Lisätiedot RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA
KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä Tämä korjaustarveselvitys pohjautuu kiinteistöstä 2010 laadittuun kuntoarvioon. Kiinteistön perustiedot löytyvät isännöitsijätodistuksesta. Kiinteistön Lisätiedot KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka
1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta Lisätiedot Viemäreiden toiminnallinen tarkastus 17.9.2015
1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut Lisätiedot PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 13.08.2007 Raportin päiväys: 23.08.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan Kaupungin tilakeskus, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri Lisätiedot Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio
25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus... Lisätiedot JÄRJESTELMÄKUVAUKSET POHJA. G LVI-järjestelmät 1/5
G LVIjärjestelmät G LVIjärjestelmät Rakennuksen vesi ja viemärijärjestelmä on liitetty Oulun kaupungin vesi ja viemäriverkostoon. Lämmitysjärjestelmä on liitetty Oulun Energian kaukolämpöverkostoon. Rakennuksessa Lisätiedot Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi
sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen, Lisätiedot Selvitys korjauskustannuksista
Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5
KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN Lisätiedot KUNTOARVIO HAKUNILAN NUORISOTILA LAUKKARINNE 4 01200 VANTAA 24.8.2012
KUNTOARVIO HAKUNILAN NUORISOTILA LAUKKARINNE 4 01200 VANTAA 24.8.2012 VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus Business ID 1639563-3 Kuntoarvio 2 (10) Hakunilan Lisätiedot Putkistojen kuntotutkimus 24.1.2014
Putkistojen kuntotutkimus 24.1.2014 AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 HELSINKI Inspecta Oy Rakennusten ja rakenteiden tarkastukset Y-tunnus: 1787853-0 PL 1000 (Sörnäistenkatu 2) PL 7 (Sentnerikuja Lisätiedot Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5
D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5 Lisätiedot Taloyhtiön energiansäästö
Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 17.10.2007 Raportin päiväys: 16.11.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Harri Makkonen Kari Lisätiedot Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2
Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista Lisätiedot Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012
Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten Lisätiedot LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
LATUPUISTON PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 1 / 2006 Raportin päiväys: 19.01.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT
Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963, Lisätiedot Lämmitysjärjestelmän termostaatti- ja linjasäätöventtiilien uusiminen
LÄMMITYJÄRJESTELMÄT Kaukolämpökeskusten uusiminen Asunto Oy Helsingin Metsäpurontie 23 - Kaukolämpökeskuksen ja lämpöjohtoverkoston korjaus, patteriasennukset 2003 Asunto Oy Henrikin-Salpa - Kaukolämpölaitteiden Lisätiedot Energiaremontti investointi vai kustannus?
Energiaremontti investointi vai kustannus? Taloyhtiöiden hallitusforum 24.09.2011, Messukeskus Helsinki DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Tarjolla tänään Suunnitelmallinen energiatehokkuuden parantaminen Lisätiedot Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012
Korjausrakentamisbarometri Kevät 2012 Suomen Kiinteistöliitto ry Taustat ja vastaajat Kaksi kertaa vuodessa Asuntoyhtiöiden hallituksen jäsenet, isännöitsijät Vastaajina: 949 hallituksen jäsentä ja 192 Lisätiedot Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset. Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri
Korjausurakan valmistavat toimenpiteet, elinkaari, kuntoarviot ja -tutkimukset Sellosali 18.9.2012 Jari Hännikäinen neuvontainsinööri Kiinteistön elinkaari Kiinteistön vaiheet maanhankinnasta ja kiinteistön Lisätiedot HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS
HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA
1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta. Lisätiedot Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen
Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö Pekka Karppanen Valaistus Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje valaisimien sammuttamisesta tiloissa on, että jos Lisätiedot HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus
1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä... Lisätiedot Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu
Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä Lisätiedot KUNTOARVIO VANTAAN KONSERTTISALI MARTINUS MARTINLAAKSONTIE 36 01620 VANTAA 5.10.2012
KUNTOARVIO VANTAAN KONSERTTISALI MARTINUS MARTINLAAKSONTIE 36 01620 VANTAA 5.10.2012 VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo +358 20 769 8698 www.vahanen.com Y-tunnus Business ID 1639563-3 Kuntoarvio Lisätiedot TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA
TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1 Lisätiedot ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
KOIVUKYLÄN KOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Helsingissä 21.10.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 TUTKIMUSKOHTEEN YLEISTIEDOT... 4 1.1 Kiinteistön Lisätiedot Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ
Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.
Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä Lisätiedot Taloyhtiön energiankulutus hallintaan
Taloyhtiön energiankulutus hallintaan 01.02.2012, Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan Sali DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Tarjolla tänään Arkitodellisuus taloyhtiöissä Suunnitelmallinen energiatehokkuuden Lisätiedot Etelä-Savon shp:n tekniikan tulosyksikön ja vuokralaisen välinen vastuunjakotaulukko. YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä
Sivu1 / 5 YLEISET Tekninen varallaolojärjestelmä Kiinteistövero Talvikunnossapito Ulkoalueiden hoito Yhdyskuntajätteiden kuljetus ja hävitys Koko kiinteistöä palvelevat järjestelmät Energian kulutus - Lisätiedot AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1
Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS Lisätiedot Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom
1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1 Lisätiedot Energiansäästö ja niihin liittyvät investoinnit taloyhtiöissä
Energiansäästö ja niihin liittyvät investoinnit taloyhtiöissä Valkeakosken Kiinteistöpisteen taloyhtiöilta 29.05.2013 DI Petri Pylsy Tarjolla tänään Mihin se energia ja eurot katoaa? Kuinka toimia suunnitelmallisesti? Lisätiedot PIRKKALAN KUNTA Asemakaavaote 30.5.2012 Naistenmatka Tuohikorpi AS OY PIRKKALAN TUOHIKORPI Tuohivirsu 6 33960 Pirkkala HUONEISTOSELOSTUS Päivitetty 19.8.2013 OLOHUONE Katto koristeruiskutasoite Seinät Lisätiedot Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena
Tarmo 3.4.2013 Laskurien käyttö energiahallinnan tukena Juhani Heljo, projektipäällikkö Tampereen teknillinen yliopisto Ensimmäinen karkea laskelma tehdään hyvin vähäisillä lähtötiedoilla. Niitä voi tarkentaa Lisätiedot Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista
Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatalouteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen Lisätiedot LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO
KATRIINAN SAIRAALAN VANHA OSA (vanha sairaala) LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 11.01.2008 Raportin päiväys: 07.02.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 8392 Lisätiedot AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo
AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt Lisätiedot Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali
Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt) Lisätiedot Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen
Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö 04.09.2014 Pekka Karppanen Valaistuksen- ja vedenkäyttö Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje Lisätiedot Kiinteistöjen kunnossapito
Kiinteistöjen kunnossapito 28.5.2015 Esityksen sisältö Käsitteet Kunnon selvittäminen PTS-ohjelmointi Korjausten ohjelmointi Peruskorjaaminen/-parantaminen Käsitteitä PTS-ohjelma = Pitkän tähtäimen suunnitelma Lisätiedot Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti
Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus Lisätiedot RAPORTTI ASUNTO OY RUDOLFINTIE 15 LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS 30.6.2014
RAPORTTI ASUNTO OY RUDOLFINTIE 5 LVV-PUTKISTOJEN KUNTOTUTKIMUS Raportti 2 (9) Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää nimisen kiinteistön lämpö-, vesi-, jäte- ja sadevesiviemäriputkistojen kunto, Lisätiedot AS. OY LEILANKUJA 4:N KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMA VUOSILLE 2010 2019 1. KIINTEISTÖNPIDON KÄSITTEISTÖÄ
1/7 :N KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMA VUOSILLE 2010 2019 Hyväksytty yhtiökokouksessa S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON KÄSITTEISTÖÄ - KUNTOARVIO JA TEKNINEN PTS - KUNTOTUTKIMUS 2. KUNNOSSAPIDON Lisätiedot Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom
1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA Lisätiedot LVIA-KUNTOARVIO MARTINLAAKSON UIMAHALLI HEW 3459 4.10.2013
LVIA-KUNTOARVIO MARTINLAAKSON UIMAHALLI HEW 3459 2 (41) Sisällys G0 YLEISTÄ... 3 G0.1 Tiedot kohteesta... 3 G0.1.1 Lähtötiedot... 4 G1 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT... 5 G1.0 Yleistä... 5 G1.1 Lämpöjohdot ja laitteet Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
JOKIRANNAN ERITYISKOULU ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 11 / 2006 Raportin päiväys: 17.03.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot ILMASTOINTIKORJAUSTEN TARKASTUS
LAAJAVUOREN KOULU ILMASTOINTIKORJAUSTEN TARKASTUS Tutkimuksen ajankohta: vko 32 / 2006 Raportin päiväys: 08.08.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot KOHTEEN OSOITE: Nykyisessä omistuksessa lähtien.
KUNTOTARKASTUKSEN KIRJALLINEN HAASTATTELUOSA Kuntotarkastuksessa myyjälle ja ostajalle parhaimman hyödyn saamiseksi, toivomme teidän vastaavan kysymyksiin huolellisesti ja parhaanne mukaan. Täytetty lomake Lisätiedot HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS
HÅKANSBÖLEN KARTANO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 5 / 2007 Raportin päiväys: 01.02.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat: Tekmanni Lisätiedot www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA
www.asb.fi 09.02.2011 IV-kuntotutkimus Lintukallion päiväkoti Lintukallionkuja 9B 01620 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 Lisätiedot Työterveyslaitos, Rauno Holopainen
Työterveyslaitos, Rauno Holopainen Työskentelen Työterveyslaitoksella teknologiajohtajan tehtävässä. Koulutukseltani olen tekniikan tohtori (TKK/2004). Työkokemusta minulla on rakentamisen (Kostamus), Lisätiedot Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus
1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin Lisätiedot Energiatehokas korjausrakentaminen
Energiatehokas korjausrakentaminen Kiinteistö 2013, Messukeskus 13.11.2013, Helsinki DI Petri Pylsy Mahdollisuuksia on Julkisivukorjaukset Lisälämmöneristäminen, ikkunoiden ja parveke ovien vaihtaminen Lisätiedot LEHDOKIN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS
LEHDOKIN PÄIVÄKOTI ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN KUNTOTUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 44 / 2008 Raportin päiväys: 07.11.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain
Matinkylä KIMU Työpaja 13.4.2011 Ilpo Kouhia, VTT 2 Matinkuja 1 3 Matinkuja 1 Rakennus on tyypillinen 70-luvun pesubetonipintainen betonisandwich ruutuelementtitalo Ulkoseinien lämmöneristyksen paksuus Lisätiedot Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto
Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto Energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä KÄYTTÖ käyttötottumukset tietoisuus ikärakenne asenteet omistaja/vuokralainen Lisätiedot Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet
Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta Lisätiedot MYLLYMÄEN KOULU ILMANVAIHTOKONEIDEN TARKASTUS
MYLLYMÄEN KOULU ILMANVAIHTOKONEIDEN TARKASTUS Tutkimuksen ajankohta: vko 27-28 / 2008 Raportin päiväys: 08.07.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen suorittajat: Lisätiedot HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018
1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Matarin päiväkoti. Ajomiehenkuja 9 01400 VANTAA
TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA Jari Palonen Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Energiatekniikan laitos 9.6.2011 TALOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET ENERGIANSÄÄSTÖ > 50 % lämmönkulutuksesta ASUMISVIIHTYISYYS Lisätiedot 192-0340-9702. Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä
K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS Rakennuskohde RAPORTTI Asiakirjan sisältö Lummepolunpäiväkoti Lummepolku 01300 Vantaa Lisätiedot Kuntoarvio Start. Latupuiston päiväkoti Latukuja 2 01280 VANTAA. Tarkastuspäivä 18.5.2011
Kuntoarvio Start Latukuja 2 01280 VANTAA Kuntoarvio Start 2/21 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 2.1. KIINTEISTÖN TEKNINEN PTS... 4 2.2. RAKENNUSTEKNIIKAN TEKNINEN PTS... 5 2.3. LVI-JÄRJESTELMIEN Lisätiedot KS-TARKASTUS 1/8 Kiinteistöjen kuntotarkastukset
KS-TARKASTUS 1/8 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA Haastattelulla kartoitetaan rakenteiden ja laitteiden toimivuus, huoltotoimenpiteet ja mahdolliset käytössä esiintyneet puutteet ja virheet/ongelmat. Kohteen Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.
Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Lisätiedot MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen
MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, uusitut ikkunat TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(11) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 3 Lisätiedot Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen
Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus Lisätiedot KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT
Sivu 1/6 Isännöintialue: 4 Tiedottaja: Veijo Kotilainen 6053 Kaakkurin terveysasema OSOITE: KÄYTTÖTARKOITUS: Pesätie 11, Oulu terveysasema KÄYTTÄJÄN EDUSTAJA: Auli Mylly Puh. 044-703 4261 KIINTEISTÖNHOITAJA: Lisätiedot Vastuunjakotaulukko. Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2
1 Vastuunjakotaulukko Elä ja Asu Oy:n Kauklahden palvelutalo, vuokrasopimuksen liite 2 Vuokralainen vastaa kustannuksellaan kokonaisuudessaan Vuokrakohteen ylläpidosta ja kunnossapidosta. Kiinteistön ylläpitoon Lisätiedot TAMPEREEN KAUPUNKI Rakennuksen talotekniset tarkastukset 2014 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖTEKNIIKKA 18.12.2014
RAKENNUS TARKASTUS PÄIVÄMÄÄRÄ TARKASTUKSEN TEKIJÄT Rakennuksen tarkastus on kesken Käyttäjähavainnot Tarkasteltavat tilat ja epäkohdat TARKASTELTAVAT TILAT LÄHTÖTILANNE EPÄKOHTA 1/5 Tarkasteltavat tilat Lisätiedot Kuntoselvitys. Rakennustekniikka
LIITE C2 KUNTOSELVITYS Kuntoselvitys Rakennustekniikka Rasumovo Kauppatie 6 43 Raporttipäivä: 2.1.213 Tarkastuspäivä: 1.9.213 Rekisteröity osoite ja kotipaikka: Pihlajistonkuja 4, 71 HELSINKI / Y tunnus Lisätiedot Kuntokortti HAKUNILANRINTEEN KOULU 14.12.2012 A11 Kuntoarvio Rakennus: Hakunilanrinteen Koulun Voimistelusalirakennus
A11 Kuntoarvio Koodilla ei ole perustietoja. Suosittelemme päivittämään kuntoarvion noin viiden vuoden välein. Kunnossapito-ohjelman toimenpiteet (Alv 23%) Tehtävän nimi Kunto* Määrä Hinta/yks. Hinta yht. Lisätiedot AS. OY LEILANKUJA 4:N KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMA VUOSILLE 2011 2020 1. KIINTEISTÖNPIDON KÄSITTEISTÖÄ
1/7 :N KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMA VUOSILLE 2011 2020 Ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 05.04.2011 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON KÄSITTEISTÖÄ - KUNTOARVIO JA TEKNINEN PTS - Lisätiedot Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011. Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri)
Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 28.3.2011 SISÄILMATUTKIMUS Kaivokselan koulu Tilat 213b (kuraattori) ja 216 (koulusihteeri) 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 Lisätiedot Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa
Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja: Lisätiedot Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén
Käpylän peruskoulun vanhempainilta Esityksen sisältö: Untamon tehdyt ja tulevat toimenpiteet Väinölän tehdyt ja tulevat toimenpiteet Peruskorjaukset Untamo 2014 tehdyt korjaukset Kesä: ikkunoiden avausmekanismien Lisätiedot Kuntoarvio Start. Korson neuvola ja hammashoitola Maakotkantie 10 01450 Vantaa. Tarkastuspäivät 5.3.2013
Kuntoarvio Start Maakotkantie 1 145 Vantaa Tarkastuspäivät 5.3.213 Vetotie 3 A FI-161 Vantaa p. 27 495 5 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 9545- Kuntoarvio Start 2/22 Tarkastuspäivä 5.3.213 SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011
Raportoidut energiatehokkuustoimenpiteet vuonna 2011 Energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelma Seuraavaan listaan on koottu toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan liittyneiden Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute