Source: http://docplayer.fr/18442578-Chaudiere-sol-gaz-condensation.html
Timestamp: 2019-01-22 01:30:01+00:00
Document Index: 25535629

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'art 80', 'art 80', 'art 80', 'art 80', 'art 80', 'art 80', 'art 80', 'art 80', 'art 80', 'art 80', 'art 80', 'art 80', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Chaudière sol gaz condensation - PDF
Download "Chaudière sol gaz condensation"
1 Chaudière sol gaz condensation CAHIER D INSTALLATION ET PARAMETRAGE REGULATION LMS 5 / G8 - HMI texte Réf. : BA I - FR / 04
2 SOMMAIRE Boîtier de régulation. Description de l afficheur. Initialisation du boîtier de commande Accès au menu de configuration des paramètres. Menu informations. Réglage de l heure et de la date.3 Modifier la langue (menu interface utilisateur).4 Réglage temporaire de la température 3 Fonctions associées à la touche MENU RAPIDE 4 Modes de fonctionnement 4. Chauffage 4. Programmation vacances 5 Programmation des paramètres 6 Types d installation chauffage 7 Types d installation eau chaude sanitaire (ECS) 8 Programmation horaire 8. Groupes de jours 8. Jours individuels 8.3 Procédure de modification de la programmation horaire (chauffage/ecs) 9 Fonction de verrouillage/déverrouillage du boîtier 9. Procédure de verrouillage 9. Procédure de déverrouillage 0 Arrêt de la chaudière Erreurs. Réarmement des erreurs Fonctions spéciales. Fonctions de purge 3 Dispositif de réglage et de sécurité 4 Liste des paramètres Interrupteur «Marche/Arrêt»
3 BOITIER DE REGULATION. Description de l afficheur du boîtier de commande SYMBOLE DESCRIPTION 3 Brûleur allumé (Puissance % : < 70% - > 70 %) Mode de fonctionnement : température ambiante de confort Mode de fonctionnement :temp.ambiante réduite (uniquement si installé dans la pièce) Mode de fonctionnement en chauffage : = zone - = zone - 3 = zone 3 Mode de fonctionnement : ECS (Eau Chaude Sanitaire) activé Mode de fonctionnement : AUTOMATIQUE Mode de fonctionnement : MANUEL Température ambiante ( C) Intégration installation SOLAIRE Température extérieure ( C) Arrêt : chauffage et ECS désactivés (seule la protection antigel de la chaud. est activée) Fonction ramonage activée Présence anomalie Anomalie qui empêche l'allumage du brûleur Demande intervention Assistance technique Fonction programmée vacances activée Transmission donnée (uniquement quand le dispositif sans fil est connecté) C, F, bar,psi Basse pression eau chaudière/installation Unités de mesure programmées (SI/US) Symboles utilisés Tourner le bouton B Appuyer sur le bouton B Visualisation afficheur Appuyer en même temps sur les touches A et C Appuyer sur la touche A ou C. Initialisation du boîtier de régulation Procédure de configuration de première mise en service Lors de la première mise en service de la chaudière, il faut exécuter la procédure suivante (le texte est en langue ANGLAISE jusqu à la demande de sélection de la langue) comme indiqué dans la séquence A-B-C de la figure ci-après : B pendant 5 secondes ; une valeur croissante, en pourcentage de à 00, est affichée sur le Panneau de Commande. L opération de synchronisation des données nécessite quelques minutes d attente ; sélectionner la langue, la date et l heure. A B C Press Button B (OK) min 5s Data update % -> 00% Operator unit ready Appuyer sur bouton B (OK) (mini 5 sec) Synchronisation % -> 00% Interface prête à fonctionner sélectionner la langue, et valider. 3
4 ACCES AUX MENUS DE CONFIGURATION DES PARAMETRES Légende Afficheur a b c d Date : jour, mois, année Jour de la semaine Pression chaudière / circuit de chauffage Horloge : heure et minute La liste des menus de configuration est la suivante : Info (chapitre.) Heure et date (chapitre.) Interface utilisateur (chapitre.3) Programme hor (, - chapitre 7) Programme hor 3 / CC3 (chapitre 7) Programme horaire 4 / ECS (chapitre 7.3) Programme horaire 5 Vacances circuit CC (,,3 - chapitre 4.) Circuit chauffage (,,3 - chapitre 4..) Eau chaude sanitaire Chauffe-eau instantané ECS (non utilisé sur ce type de chaudière) Erreur (chapitre 0) Diagnostic générateur Pour accéder à la liste des menus de configuration, la procédure à suivre est la suivante (se référer au chapitre «Description Symboles» : C puis B pour choisir le menu souhaité; B pour valider ou C pour quitter sans enregistrer.. Menu informations En présence d anomalie, la première donnée affichée est le code de celle-ci. Pour afficher les informations de la chaudière, sélectionner le menu «Info» touche C -> B -> B pour valider. Température chaudière C Température de refoulement de la chaudière Température extérieure C Température extérieure Température extérieure min. C. Réglage de l heure et de la date Pour régler l heure et la date, procéder de la façon suivante : C B sélectionner le menu Heure et Date B (Heures / minutes) B (l heure clignote) B pour modifier l heure B pour valider (les minutes clignotent) B pour modifier B pour valider. B pour modifier (Jour / mois) et 3 (Année)en exécutant de nouveau la procédure susmentionnée. C pour revenir au menu précédent..3 Modifier la langue (menu Interface utilisateur) Valeur minimum de température extérieure mémorisée (avec Extérieure connectée) Température extérieure max. C Valeur maximum de température extérieure mémorisée (avec Extérieure connectée) Température ECS C Temp. ECS (valeur lue par la sonde du circuit sanitaire de la chaudière) Température collecteur C Temp. instantannée de la sonde collecteur (avec accouplement installation solaire) Etat circuit Chauffage (,,3) Marche/Arrêt Mode de fonctionnement du circuit de chauffage (circuits :,,3) Etat circuit ECS Charge Mode de fonctionnement du circuit sanitaire Etat chaudière Marche/Arrêt Mode de fonctionnement de la chaudière Etat installation solaire - Indique le fonctionnement solaire (avec intégration installation solaire) Téléphone service clients n xxxxxxxxxx Pour sélectionner la langue, procéder de la façon suivante : C B sélectionner le menu Interface utilisateur B pour sélectionner la ligne de programme 0 (Langue) B pour choisir la langue B pour enregistrer. C pour revenir au menu précédent. 4
5 .4 Réglage temporaire de la température chauffage Le réglage de la température s effectue en tournant le bouton B, respectivement, vers la droite valeur et vers la gauche pour la diminuer, et B pour valider. pour augmenter la La température à régler, pour le circuit de chauffage, peut être : Température de consigne de départ : si le boîtier de commande est installé dans la chaudière. Température ambiante : si le boîtier de commande est fixé au mur. 3 FONCTIONS ASSOCIEES A LA TOUCHE MENU RAPIDE Appuyer sur la touche A et tourner B pour faire défiler les fonctions suivantes : Veille/Marche puis B pour changer l état Forçage ECS puis B pour forcer le mode ECS Régime CC Consigne confort CC puis B pour activer la fonction sélectionnée, B pour modifier la valeur et B Régime ECS pour valider. Consigne confort ECS Veille/Marche Quand on active cette fonction, l afficheur visualise le symbole et le fonctionnement de la chaudière en Régime ECS et chauffage est désactivé (la fonction protection antigel est activée). Pour remettre la chaudière en marche, répéter la procédure décrite ci-dessus. Forçage ECS Cette fonction permet d exécuter une mise en température du ballon d eau chaude, si présent, jusqu à atteindre la température programmée, indépendamment de la plage horaire programmée (le symbole est présent sur l afficheur) Régime CC Depuis ce menu, il est possible de sélectionner le mode de fonctionnement de la chaudière, comme indiqué dans le chapitre 4. Consigne confort CC Sélectionner ce menu pour modifier la valeur de la température ambiante confort. Régime ECS Sélectionner ce menu pour activer (Marche) ou pour désactiver (Arrêt) la production d ECS. La fonction «Éco» n est pas utilisée pour ce modèle de chaudière. Consigne confort ECS Sélectionner ce menu pour modifier la valeur maximum de la température ECS. Quand la production d ECS est désactivée, le symbole s efface de l afficheur. 4 MODES DE FONCTIONNEMENT 4. Chauffage La chaudière comporte 4 modes de fonctionnement en chauffage : Confort - Réduit - Automatique - Protection. Pour programmer l un des modes de fonctionnement, agir de la façon suivante : Depuis le menu principal A B Régime CC B pour valider. B (sens inverse des aiguilles d une montre) Confort - Réduit - Automatique - Protection B pour valider ou C pour quitter sans enregistrer. CAS : le boîtier de commande est installé dans la chaudière Tourner le bouton B pour régler la température de départ de la chaudière. DESCRIPTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT Confort : le chauffage est toujours activé (symboles affichés ). Réduit : le chauffage est désactivé (symboles affichés ) ; Automatique : le chauffage dépend de la plage horaire programmée (symboles affichés ) ; Protection : arrêt de la chaudière et la protection hors-gel est activée (symbole affiché ) 5
6 CAS : le boîtier de commande est fixé au mur B pour régler la température ambiante du local à chauffer. DESCRIPTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT Confort : Réduit : la température du local à chauffer correspond à la température de confort ; la valeur réglée à l usine est 0 C (symboles ) ; la température du local à chauffer correspond à la température réduite ; la valeur réglée à l usine est 6 C (symboles affichés ) ; Automatique : la température du local à chauffer dépend de la plage horaire programmée (symboles affichés ) ; Protection : la chaudière s allume quand la température ambiante descend sous 6 C (symbole affiché ) Pendant le fonctionnement de la chaudière en mode Automatique, tourner le bouton B pour effectuer un réglage temporaire de la température. Cette modification reste valable jusqu au changement de plage horaire successif. L antigel de la chaudière est toujours activé, la chaudière se met en fonctionnement lorsque la température de départ chauffage est inférieure à 5 C. Cette fonction est opérationnelle si l appareil est alimenté électriquement et s il y a du gaz. 4.. Réglage de la température ambiante en mode réduit Pour programmer la température ambiante en mode Réduit,agir de la façon suivante : C B «Circuit chauffage» B. B la ligne de programme 7 (Consigne réduit), puis B (la valeur de température commence à clignoter) ; B pour modifier la température et B pour valider. C pour revenir au menu précédent. Le réglage de la température ambiante de confort peut être effectué non seulement à l aide de la touche A du chapitre 3, mais aussi en modifiant le paramètre 70, de la façon indiquée ci-dessus. 4. Programme vacances Cette fonction permet à l utilisateur de choisir la valeur de température ambiante à programmer quand il part plusieurs jours (par exemple pendant les vacances). Il est possible de programmer la température antigel minimum ou la température mode Réduit (ligne de programme 648). À la ligne de programme 64 (Présélection), 8 niveaux de programmation dénommés Période (suivent 8 jours à programmer en marche et arrêt) sont disponibles. Quand la fonction est activée, l afficheur visualise le symbole La procédure à suivre pour activer la fonction et programmer les plages horaires est la suivante : C Vacances circuit CC B ligne de programme 64 («Présélection») B Période (clignote) B et choisir le jour à programmer (de à 8), puis B ligne de programme 64. B pour programmer la période de début (64) B Bpour programmer le mois B et B pour programmer le jour B pour valider. Répéter la même séquence d instructions pour programmer également la ligne de programme 643 (à la fin de la plage, la chaudière se remet en marche le jour successif). Une fois effectuée la programmation du début et de la fin de la plage B la ligne de programme 648 B Bpour programmer la température de fonctionnement minimum, si antigel, ou mode Réduit, puis B pour valider. Répéter ces trois points pour programmer d autres plages ou C pour revenir au menu précédent. 6
7 5 PROGRAMMATION PARAMETRES NOUS VOUS CONSEILLONS DE MARQUER, À LA FIN DE CETTE NOTICE D INSTRUCTIONS, TOUS LES PARAMÈTRES MODIFIÉS. Légende Menu Utilisateur final 3 Spécialiste Mise en service 4 OEM La procédure d accès aux quatre menus permettant de programmer la chaudière est la suivante : depuis le menu principal C. A et C (maintenir appuyé pendant environ 6 secondes) menu (voir la figure ci-contre et la légende). C appuyer dessus plusieurs fois pour revenir en arrière d un menu à la fois jusqu au menu principal. 7
8 6 TYPES D INSTALLATION CHAUFFAGE A : Circuit direct B : Circuit vanne 3 voies 3 ou ou Installation possible mais non recommandée C : Circuit direct + circuit vanne 3 voies D : Circuit direct + circuits vanne 3 voies ou ou ou ou ou Non valable si préparateur ECS solaire SHL 8
9 Légendes extérieure Pompe Boîtier d'ambiance Clapet anti retour d'ambiance Radiateur Vanne 3 voies motorisée Plancher chauffant Configurations A B C D extérieure X X X X Boîtier d'ambiance X X X X d'ambiance Kit intégrable avec : - tubulure - pompe - V3V m otoris ée - sonde départ - module de gestion AVS 75 Module de gestion AVS75 X Livraison standard A ccesso ire obligatoire Option facultative 9
10 A CIRCUIT DIRECT ou a 4 auxiliaire auxiliaire extérieure ECS d'ambiance 3 d'ambiance M extérieure filaire QAC 34 a extérieure sans fil QAC 34 (option) Boîtier de régulation (en ambiance) 4 Récepteur 5 LED intégrable sans fil (option) 5 Récepteur 3 LED intégrable filaire (option) 6 Raccordement thermostat d'ambiance + 5 X4 X5 X3 X X X X LMS 5 X5 X50 X3 X X70 X4 X60 X4 X4 X40 X30 X X0 X0 6 Alimentation 30 V / 50 Hz Multifonction relais Commande à distance Auxiliaire circuit Auxiliaire circuit (3) M 0
11 Réglages des paramètres Pour accéder aux paramètres, procéder comme suit: C A et C (6 secondes) B menu «mise en service» B valider A B C Paramètres à modifier ou à vérifier La sonde extérieure doit être raccordée PARAMETRAGE AVEC BOITIER DE COMMANDE EN AMBIANCE * MODULE 5 LED (RADIO) OU 3 LED (FILAIRE) SUR CHAUDIERE Menu Ligne Paramètre Valeur usine Valeur à configurer ou à vérifier De scription Interf ace 40 Utilisation Interface utilisateur CC Appareil Ambiance Utilisation du boîtier de commande en ambiance utilisateur 4 Affectation appareil Tous les CC Circuit de chauffage Affectation au circuit de chauffage Circuit de chauffage Configuration 70 Pente de la courbe,5 " x x " Valeur à adapter suivant type de circuit (voir courbe) Ex : Radiateur =,5 - Plancher chauffant = 0,7 74 Maximum consigne départ 80 C "x x " Valeur à adapter suivant type de circuit Ex : Radiateur = 70 C - Plancher chauffant = 40 C 750 Influence ambiance 50% 50% Réglage des caractéristiques du circuit 760 Limite influence ambiance 0,5 C 0,5 C L'influence ambiance doit être entre 0 et 60 % 570 Circuit Chauffage Marche Marche Circuit chauffage actif 5977 Fonction entrée H5 Th. Ambiance CC Sans Pas de thermostat d'ambiance 600 Enregistrer sonde Non Oui L'affichage se remet à "Non" après validation PARAMETRAGE AVEC BOITIER DE COMMANDE SUR CHAUDIERE Menu Ligne Paramètre Valeur usine Valeur à configurer ou à vérifier De scription Interf ace 40 Utilisation Interface utilisateur CC Interface utilisateur CC Le boîtier de régulation est installé sur la chaudière utilisateur 4 Affectation appareil Tous les CC Circuit de chauffage Affectation au circuit de chauffage Circuit de chauffage Configuration 70 Pente de la courbe,5 " x x" Valeur à adapter suivant type de circuit (voir courbe) Ex : Radiateur =,5 - Plancher chauffant = 0,7 74 Maximum consigne départ 80 C " x x" Valeur à adapter suivant type de circuit Ex : Radiateur = 70 C - Plancher chauffant = 40 C 570 Circuit Chauffage Marche Marche Circuit chauffage actif 600 Enregistrer sonde Non Oui L'affichage se remet à "Non" après validation PARAMETRAGE SANS THERMOSTAT D'AMBIANCE * Configuration 5977 Fonction entrée H5 Th. Ambiance CC Sans Pas de thermostat d'ambiance PARAMETRAGE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE * Configuration 5977 Fonction entrée H5 Th. Ambiance CC Th. Ambiance CC Avec thermostat d'ambiance PARAMETRAGE AVEC SONDE D'AMBIANCE * Configuration 5977 Fonction entrée H5 Th. Ambiance CC Sans Pas de thermostat d'ambiance * Une sonde d ambiance est une thermistance qui varie en fonction de la température, l évolution de la valeur de la température est analysée en continu par la carte électronique qui adapte le fonctionnement de la chaudière en conséquence. Un thermostat d ambiance donne une information «marche - arrêt» à la chaudière (contact sec «tout ou rien») en fonction de la température de consigne atteinte ou non atteinte. Pente de la courbe T départ souhaitée T extérieure la plus basse
12 8 N B UN CIRCUIT VANNE 3 VOIES M 0 Thermostat d'ambiance INTERDIT dans cette configuration Alimentation 30 V / 50 Hz X4 X5 X3 X X X0 Multifonction relais Commande à distance Auxiliaire circuit Auxiliaire circuit X X (3) X5 X3 X70 X60 9 AVS75 X4 X4 X40 X30 X50 X X4 X X0 M S T N L EX FX 3 L QX 3 BX BX M H M M n n n N QX X50 N QX ON N L X50 auxiliaire 4 3 auxiliaire extérieure ECS d'ambiance 3 d'ambiance Installation possible mais non recommandée LMS 5 extérieure filaire QAC 34 a extérieure sans fil QAC 34 (option) 3 d'ambiance 4 Récepteur 5 LED intégrable pour sonde sans fil (option) 8 Vanne 3 voies (V3V) 9 Pompe chauffage circuit vanne 3 voies 0 départ Câble nappe C 3 ou Marron Noir Y Y N L Sécurité plancher chauffant
13 Le raccordement du circuit vanne mélangeuse se fait sur l accessoire AVS75, en respectant les opérations suivantes: - Fixer l AVS75 sur l emplacement prévu. - Raccorder le câble nappe de communication () entre l AVS75 (borne X50) et le LMS 5 (borne X4). - Etablir l alimentation électrique entre l AVS75 et le bornier M (Borne 5-6-7). - Raccorder la sonde départ (0) sur la borne BX - Raccorder la pompe (9) sur la borne QX3 et la vanne mélangeuse (8) sur les bornes QX et QX. Réglages des paramètres Pour accéder aux paramètres, procéder comme suit: C A et C (6 secondes) B menu «mise en service» B valider A B C Paramètres à modifier ou à vérifier Dans cette configuration si le boîtier de commande est en ambiance, l ECS n est pas paramétrable La sonde extérieure doit être raccordée PARAMETRAGE AVEC BOITIER DE COMMANDE SUR CHAUDIERE Menu Ligne Paramètre Valeur usine Valeur à configurer ou à vérifier Description 40 Utilisation Interface utilisateur CC Interface utilisateur CC Le boîtier de régulation est installé sur la chaudière Interf ace utilisateur Configuration Circuit de chauffage 4 Affectation appareil Tous les CC Circuit de chauffage Affectation au circuit de chauffage 570 Circuit Chauffage Marche Arrêt Désactivation circuit chauffage 575 Circuit Chauffage Arrêt Marche Activation circuit chauffage 600 Fonction module d'extension Circuit chauffage Circuit chauffage Affectation du module au circuit de chauffage 600 Enregistrer sonde Non Oui L'affichage se remet à "Non" après validation 00 Pente de la courbe,5 " x x " Valeur à adapter suivant type de circuit (voir courbe) Ex : Radiateur =,5 - Plancher chauffant = 0,7 04 Maximum consigne départ 80 C " x x " Valeur à adapter suivant type de circuit Ex : Radiateur = 70 C - Plancher chauffant = 40 C PARAMETRAGE SI SECURITE PLANCHER CHAUFFANT Configuration 604 Fonct entrée EX module Sans Thermostat de sécurité CC Pour thermostat sécurité plancher chauffant PARAMETRAGE SANS THERMOSTAT D'AMBIANCE * Configuration 5977 Fonction entrée H5 Th. Ambiance CC Sans Pas de thermostat d'ambiance PARAMETRAGE AVEC SONDE D'AMBIANCE * Configuration 5977 Fonction entrée H5 Th. Ambiance CC Sans Pas de thermostat d'ambiance * Une sonde d ambiance est une thermistance qui varie en fonction de la température, l évolution de la valeur de la température est analysée en continu par la carte électronique qui adapte le fonctionnement de la chaudière en conséquence. Pente de la courbe T départ souhaitée T extérieure la plus basse 3
14 8 N C UN CIRCUIT DIRECT ET UN CIRCUIT VANNE 3 VOIES Alimentation 30 V / 50 Hz X4 X3 X M 0 Thermostat d'ambiance INTERDIT dans cette configuration X5 X X0 Multifonction relais 9 Commande à distance d'ambiance d'ambiance Auxiliaire circuit Auxiliaire circuit X X LMS (3) ECS X5 extérieure X3 auxiliaire X70 auxiliaire X60 X4 X4 X40 X30 X50 4 X 3 X4 X a X0 3a M 3 extérieure filaire QAC 34 a extérieure sans fil QAC 34 (option) Boîtier de régulation (en ambiance) 3 d'ambiance filaire (option) 3a d'ambiance sans fil (option) 4 Récepteur 5 LED intégrable sans fil (option) 5 Récepteur 3 LED intégrable filaire (option) 8 Vanne 3 voies (V3V) 9 Pompe chauffage circuit vanne 3 voies 0 départ Câble nappe ou ou Si le boîtier de commande est en ambiance, il doit être obligatoirement sur le circuit direct (circuit de chauffage ) L X50 N L ON QX N X50 QX S T N Marron Noir Y Y N N QX 3 L n n n BX BX M H M M AVS75 L FX 3 EX C Sécurité plancher chauffant 4
15 Le raccordement du circuit vanne mélangeuse se fait sur l accessoire AVS75, en respectant les opérations suivantes: - Fixer l AVS75 sur l emplacement prévu. - Raccorder le câble nappe de communication () entre l AVS75 (borne X50) et le LMS 5 (borne X4). - Etablir l alimentation électrique entre l AVS75 et le bornier M (Bornes 5-6-7). - Raccorder la sonde départ (0) sur la borne BX - Raccorder la pompe (9) sur la borne QX3 et la vanne mélangeuse (8) sur les bornes QX et QX. Réglages des paramètres Pour accéder aux paramètres, procéder comme suit: C A et C (6 secondes) B menu «mise en service» B valider A B C Paramètres à modifier ou à vérifier La sonde extérieure doit être raccordée PARAMETRAGE AVEC BOITIER DE COMMANDE EN AMBIANCE SUR CIRCUIT DIRECT CC + SONDE D' AMBIANCE SUR CIRCUIT V3V CC MODULE 5 LED (RADIO) OU 3 LED (FILAIRE) SUR CHAUDIERE Réglage sur Menu Ligne Paramètre Valeur usine Valeur à configurer Description Interf ace 40 Utilisation Interface utilisateur CC Appareil Ambiance Utilisation du boîtier en ambiance sur circuit utilisateur 4 Affectation appareil Tous les CC Circuit de chauffage Affectation au circuit de chauffage 570 Circuit Chauffage Marche Marche Circuit chauffage actif 575 Circuit Chauffage Arrêt Marche Activation Circuit chauffage Configuration 5977 Fonction entrée H5 Th. Ambiance CC Sans Pas de thermostat d'ambiance 600 Fonct module d'extension Circuit chauffage Circuit chauffage Affectation du module au circuit de chauffage 604 Fonct entrée EX module Sans Thermostat sécurité CC Si thermostat sécurité plancher chauffant sur CC 600 Enregistrer sonde Non Oui L'affichage se remet à "Non" après validation 70 Pente de la courbe,5 "x x" Valeur à adapter suivant type de circuit (voir courbe) Ex : Radiateur =,5 - Plancher chauffant = 0,7 Boîtier de commande d'ambiance Circuit de chauffage Circuit de chauffage Interf ace utilisateur 74 Maximum consigne départ 80 C "x x" 750 Influence ambiance 50% 50% 760 Limite influence ambiance 0,5 C 0,5 C 00 Pente de la courbe 0,7 "x x" 04 Maximum consigne départ 80 C "x x" 050 Influence ambiance 50% 50% 060 Limite influence ambiance 0,5 C 0,5 C Valeur à adapter suivant type de circuit Ex : Radiateur = 70 C - Plancher chauffant = 40 C Réglage des caractéristiques du circuit L'influence ambiance doit être entre 0 et 80 % Valeur à adapter suivant type de circuit (voir courbe) Ex : Radiateur =,5 - Plancher chauffant = 0,7 Valeur à adapter suivant type de circuit Ex : Radiateur = 70 C - Plancher chauffant = 40 C Réglage des caractéristiques du circuit L'influence ambiance doit être entre 0 et 80 % HC Affectation unité Affectation de la sonde au circuit de chauffage Ao Action service Loc La sonde ne contrôle que le circuit de chauffage respectif Pente de la courbe T départ souhaitée T extérieure la plus basse 5
16 PARAMETRAGE AVEC BOITIER DE COMMANDE EN AMBIANCE SUR CC - MODULE 5 LED (RADIO) OU 3 LED (FILAIRE) SUR CHAUDIERE Menu Ligne Paramètre Valeur usine Valeur à configurer Description Interf ace 40 Utilisation Interface utilisateur CC Appareil Ambiance Utilisation du boîtier en ambiance sur circuit utilisateur Boîtier de commande Configuration Circuit de chauffage Circuit de chauffage Permet l'action sur boîtier de commande pour les 4 Affectation appareil Tous les CC Circuit de chauffage + réglages des circuits et 570 Circuit Chauffage Marche Marche Circuit chauffage actif 575 Circuit Chauffage Arrêt Marche Activation Circuit chauffage 5977 Fonction entrée H5 Th. Ambiance CC Sans Pas de thermostat d'ambiance 600 Fonct module d'extension Circuit chauffage Circuit chauffage Affectation du module au circuit de chauffage 604 Fonct entrée EX module Sans Thermostat sécurité CC Si thermostat sécurité plancher chauffant sur CC 600 Enregistrer sonde Non Oui L'affichage se remet à "Non" après validation 70 Pente de la courbe,5 "x x" Valeur à adapter suivant type de circuit (voir courbe) Ex : Radiateur =,5 - Plancher chauffant = 0,7 74 Maximum consigne départ 80 C "x x" 750 Influence ambiance 50% 50% 760 Limite influence ambiance 0,5 C 0,5 C 00 Pente de la courbe 0,7 "x x" 04 Maximum consigne départ 80 C "x x" 050 Influence ambiance 50% 50% 060 Limite influence ambiance 0,5 C 0,5 C Valeur à adapter suivant type de circuit Ex : Radiateur = 70 C - Plancher chauffant = 40 C Réglage des caractéristiques du circuit L'influence ambiance doit être entre 0 et 80 % Valeur à adapter suivant type de circuit (voir courbe) Ex : Radiateur =,5 - Plancher chauffant = 0,7 Valeur à adapter suivant type de circuit Ex : Radiateur = 70 C - Plancher chauffant = 40 C Réglage des caractéristiques du circuit L'influence ambiance doit être entre 0 et 80 % PARAMETRAGE AVEC BOITIER DE COMMANDE SUR CHAUDIERE POUR LES CIRCUITS AVEC OU SANS SONDE D'AMBIANCE Menu Ligne Paramètre Valeur usine Valeur à configurer Description Interf ace 40 Utilisation Interface utilisateur CC Interface utilisateur CC Le boîtier de régulation est installé sur la chaudière utilisateur Boîtier de commande Configuration Circuit de chauffage Circuit de chauffage Permet l'action sur boîtier de commande pour les 4 Affectation appareil Tous les CC Circuit de chauffage + réglages des circuits et 570 Circuit Chauffage Marche Marche Circuit chauffage actif 575 Circuit Chauffage Arrêt Marche Activation Circuit chauffage 5977 Fonction entrée H5 Th. Ambiance CC Sans Pas de thermostat d'ambiance 600 Fonct module d'extension Circuit chauffage Circuit chauffage Affectation du module au circuit de chauffage 604 Fonct entrée EX module Sans Thermostat sécurité CC Si thermostat sécurité plancher chauffant sur CC 600 Enregistrer sonde Non Oui L'affichage se remet à "Non" après validation 70 Pente de la courbe,5 "x x" Valeur à adapter suivant type de circuit (voir courbe) Ex : Radiateur =,5 - Plancher chauffant = 0,7 74 Maximum consigne départ 80 C "x x" Valeur à adapter suivant type de circuit Ex : Radiateur = 70 C - Plancher chauffant = 40 C 00 Pente de la courbe 0,7 "x x" Valeur à adapter suivant type de circuit (voir courbe) Ex : Radiateur =,5 - Plancher chauffant = 0,7 04 Maximum consigne départ 80 C "x x" Valeur à adapter suivant type de circuit Ex : Radiateur = 70 C - Plancher chauffant = 40 C Pente de la courbe T départ souhaitée T extérieure la plus basse 6
18 8 8 N N D UN CIRCUIT DIRECT ET DEUX CIRCUITS VANNE 3 VOIES 0 extérieure filaire QAC 34 a extérieure sans fil QAC 34 (option) Boîtier de régulation (en ambiance) 3 d'ambiance filaire (option) 3a d'ambiance sans fil (option) 4 Récepteur 5 LED intégrable sans fil (option) 5 Récepteur 3 LED intégrable filaire (option) 8 Vanne 3 voies (V3V) 9 Pompe chauffage circuit vanne 3 voies 0 départ Câble nappe Thermostat d'ambiance INTERDIT dans cette configuration Alimentation 30 V / 50 Hz Auxiliaire circuit Auxiliaire circuit Commande à distance Multifonction relais (3) X4 X5 X3 X X X0 X X X5 X50 X3 X X70 X4 X60 X4 X4 X40 X30 X X0 0 M X50 N L L ON Sélecteur ON QX N X50 QX N S T N Marron Noir N 9 QX 3 L n n n BX BX M H M M AVS75 L FX 3 EX C Sécurité plancher chauffant Y Y a 3 3 3a ou auxiliaire auxiliaire extérieure ECS d'ambiance d'ambiance LMS 5 M X50 AVS75 N L L ON QX N X50 QX N S T N Marron Noir N 9 QX 3 L n n n BX BX M H M M C L FX 3 EX C Sécurité plancher chauffant ON Sélecteur Y Y ou ou 8
19 Le raccordement des circuits vanne mélangeuse se fait sur les accessoires AVS75, en respectant les opérations suivantes: - Fixer les AVS75 sur les emplacements prévus. - Raccorder le câble nappe de communication () entre l AVS75 (borne X50) et le LMS 5 (borne X4). - Raccorder le câble nappe de communication () entre les AVS75 (borne X50 - borne X50) - Etablir l alimentation électrique entre les AVS75 et le bornier M (bornes bornes 8-9-0). - Raccorder les sondes départ (0) sur la borne BX - Raccorder les pompes (9) sur la borne QX3 et les vannes mélangeuses (8) sur les bornes QX et QX. - Positionner le sélecteur du ème AVS75 en. Réglages des paramètres Pour accéder aux paramètres, procéder comme suit: C A et C (6 secondes) B menu «mise en service» B valider Paramètres à modifier ou à vérifier A B C La sonde extérieure doit être raccordée BOITIER DE COMMANDE EN AMBIANCE (SUR CIRCUIT DIRECT CC) + SONDES EN AMBIANCE ( SUR CIRCUIT V3V CC - SUR CIRCUIT V3V CC3) MODULE 5 LED (RADIO) OU 3 LED (FILAIRE) SUR CHAUDIERE Valeur à configurer Réglage sur Menu Ligne Paramètre Valeur usine De scription ou à vérifier Interface utilisateur Configuration Boîtier de Circuit de commande chauffage Circuit de chauffage Circuit de chauffage 3 40 Utilisation Interface utilisateur CC Appareil Ambiance Utilisation du boitier de commande en ambiance sur circuit 4 Affectation appareil Tous les CC Circuit de chauffage Affectation au circuit de chauffage 570 Circuit Chauffage Marche Marche Circuit chaufage actif 575 Circuit Chauffage Arrêt Marche Activation Circuit chauffage 57 Circuit Chauffage 3 Arrêt Marche Activation Circuit chauffage Fonction entrée H5 Th. Ambiance CC Sans Pas de thermostat d'ambiance 600 Fonction module d'extension Circuit chauffage Circuit chauffage Affectation du module au circuit de chauffage 60 Fonction module d'extension Circuit chauffage 3 Circuit chauffage 3 Affectation du module au circuit de chauffage Fonct entrée EX module Sans Thermostat sécurité CC Si thermostat sécurité plancher chauffant sur CC 606 Fonct entrée EX module Sans Thermostat sécurité CC Si thermostat sécurité plancher chauffant sur CC3 600 Enregistrer sonde Non Oui L'affichage se remet à "Non" après validation 70 Pente de la courbe,5 "... " Valeur à adapter suivant type de circuit (voir courbe) Ex : Radiateur =,5 - Plancher chauffant = 0,7 74 Maximum consigne départ 80 C "... " Valeur à adapter suivant type de circuit Ex :Radiateur = 70 C - Plancher chauffant = 40 C 750 Influence ambiance 50% 50% 760 Limite influence ambiance 0,5 C 0,5 C 00 Pente de la courbe 0,7 "... " 04 Maximum consigne départ 80 C "... " 050 Influence ambiance 50% 50% 060 Limite influence ambiance 0,5 C 0,5 C 30 Pente de la courbe 0,7 "... " 34 Maximum consigne départ 80 C "... " 350 Influence ambiance 50% 50% 360 Limite influence ambiance 0,5 C 0,5 C Réglage des caractéristiques du circuit L'influence ambiance doit être entre 0 et 80 % Valeur à adapter suivant type de circuit (voir courbe) Ex : Radiateur =,5 - Plancher chauffant = 0,7 Valeur à adapter suivant type de circuit Ex : Radiateur = 70 C - Plancher chauffant = 40 C Réglage des caractéristiques du circuit L'influence ambiance doit être entre 0 et 80 % Valeur à adapter suivant type de circuit (voir courbe) Ex : Radiateur =,5 - Plancher chauffant = 0,7 Valeur à adapter suivant type de circuit Ex :Radiateur = 70 C - Plancher chauffant = 40 C Réglage des caractéristiques du circuit L'influence ambiance doit être entre 0 et 80 % HC Affectation unité Affectation de la sonde au circuit de chauffage Interface Ambiance La sonde ne contrôle que le circuit de chauffage utilisateur Ao Action service Loc respectif HC Affectation unité 3 Affectation de la sonde au circuit de chauffage 3 Interface Ambiance La sonde ne contrôle que le circuit de chauffage utilisateur Ao Action service Loc respectif Si le boîtier de commande reste sur la chaudière : mettre le paramètre 40 à : interface utilisateur CC et annuler l'influence ambiance du circuit correspondant Pente de la courbe T départ souhaitée T extérieure la plus basse 9
20 7 TYPES D INSTALLATION EAU CHAUDE SANITAIRE (ECS) E : Préparateur HL - SL F : ECS solaire préparateurs SHL G : ECS solaire préparateurs SSL 0
21 H : Ballon thermodynamique Td 300 EH
22 E ECS (préparateurs SL - HL) 7 5 auxiliaire auxiliaire extérieure ECS d'ambiance d'ambiance M 5 ECS 7 échangeur à plaques (préparateur HL) Carte ACI (anode à courant imposé 3 Pompe sanitaire (préparateur HL) Connecteur en attente dans le tableau X4 X5 X3 X X X0 X X LMS 5 X5 X50 X3 X X70 X4 X60 X4 X4 X40 X30 X X0 3 Alimentation 30 V / 50 Hz Multifonction relais Commande à distance Auxiliaire circuit Auxiliaire circuit (3) M
23 Préparateur SL (avec serpentin) - Raccorder la sonde ECS (5) (fournie avec le ballon) - Raccorder la carte ACI () (câble fourni avec le ballon) Paramètre à configurer: Menu Ligne Paramètre Valeur usine Valeur à configurer Configuration 600 Enregistrer sonde Non Oui* * Remarque: l'affichage se remet à "Non" après validation Pour activer la fonction anti-légionelles voir tableau ci-dessous. Préparateur HL (stratification) - Raccorder la sonde ECS (5) (fournie avec le ballon) - Raccorder la sonde échangeur à plaques (7) (fournie avec le ballon) - Raccorder la carte ACI () (câble fourni avec le ballon) - Raccorder la pompe sanitaire (3) (câble fourni avec le ballon) Réglages des paramètres Pour accéder aux paramètres, procéder comme suit: C A et C (6 secondes) B menu «mise en service» B valider A B C Paramètres à modifier ou à vérifier Menu Ligne Paramètre Valeur usine Valeur à configurer Description 5890 Sortie relais QX Pompe CC Q Pompe ECS circuit interm. Q33 Configuration pompe circuit sanitaire Configuration 593 Entrée sonde BX Sans charge B36 Activation sonde ECS 600 Enregistrer sonde Non Oui* * Remarque: l'affichage se remet à "Non" après validation Fonction anti-légionelles La fonction anti-légionelles n'est pas active. Pour l'activer, modifier les paramètres suivants Menu Ligne Paramètre Valeur usine Valeur à configurer Description 640 Fonction anti-légionelles Arrêt Périodique ou Jour de semaine fixe Activation de la fonction 64 Fonc.légion. Périodique 7 "x x " Nombre de jour - Choix utilisateur Eau chaude sanitaire 64 Fonc.légion. Jour de semaine Lundi " x x x x x " Choix utilisateur 64 Heure fonc.anti-légionelles - - I - - "x x I x x" Heures I Minutes Choix utilisateur 3
24 F ECS SOLAIRE (préparateurs SHL) Connecteur en attente dans le tableau X4 X5 X3 X X X0 X X X5 X50 X3 X X70 X4 X60 X4 X4 X40 X30 X X0 9a M Alimentation 30 V / 50 Hz Multifonction Commande Auxiliaire Auxiliaire relais à distance circuit circuit (3) X50 0a AVS75 C S T N L EX FX 3 L QX 3 N QX N QX N L BX BX M H M M n n n X50 ON N L M auxiliaire auxiliaire extérieure ECS d'ambiance d'ambiance LMS 5 5 ECS (eau chaude sanitaire) 7 échangeur à plaques 9a Pompe circuit solaire 0a panneau solaire 0b ballon (partie basse) Câble nappe Carte ACI (anode à courant imposé) 3 Pompe sanitaire 3 0b Sélecteur ON Version sans AVS75 pour circuit chauffage 4
25 ECS SOLAIRE (préparateurs SHL) avec circuit chauffage V3V Connecteur en attente dans le tableau X4 X5 X3 X X X0 X X X5 X50 X3 X X70 X4 X60 X4 X4 X40 X30 X X0 9a M Alimentation 30 V / 50 Hz Multifonction relais Commande à distance Auxiliaire circuit Auxiliaire circuit (3) X50 0a AVS75 C S T N L EX FX 3 L QX 3 N QX N QX N L BX BX M H M M n n n X50 ON N L M auxiliaire auxiliaire extérieure ECS d'ambiance d'ambiance LMS 5 5 ECS (eau chaude sanitaire) 7 échangeur à plaques 9a Pompe circuit solaire 0a panneau solaire 0b ballon (partie basse) Câble nappe Carte ACI (anode à courant imposé) 3 Pompe sanitaire 3 0b X50 Sélecteur ON Sélecteur ON AVS75 Version avec AVS75 pour circuit chauffage C S T N L EX FX 3 L QX 3 N QX N QX N L BX BX M H M M n n n X50 ON 5
26 Dans cette configuration, il est impossible d intégrer plus d un AVS75 pour le chauffage dans le tableau Le raccordement de l ECS solaire se fait sur l accessoire AVS75, en respectant les opérations suivantes: - Fixer l AVS75 sur l emplacement prévu. - Raccorder le câble nappe de communication () entre l AVS75 (borne X50) et le LMS 5 (borne X4). - ou Raccorder le câble nappe de communication () entre les AVS75 - Etablir l alimentation électrique entre l AVS75 et le bornier M (bornes 5-6-7). - Raccorder la sonde panneau solaire* (0a) sur la borne BX. - Raccorder la sonde ballon partie basse* (0b) sur la borne BX. - Raccorder la pompe** (9a) sur la borne QX3. - Raccorder la sonde ECS* (5) sur les bornes 7-8 du bornier M - Raccorder la sonde échangeur à plaques* (7) sur les bornes - du bornier M - Raccorder la pompe sanitaire** (3) sur les bornes du bornier M - Raccorder la carte ACI** () - Positionner le sélecteur de l AVS75 ECS solaire en (version avec AVS75 pour le circuit chauffage) * sondes fournies avec le ballon ** câbles fournis avec le ballon Réglages des paramètres Pour accéder aux paramètres, procéder comme suit: C A et C (6 secondes) B menu «mise en service» B valider A B C Paramètres ECS à modifier ou à vérifier Menu Ligne Paramètre Valeur usine Valeur à configurer ou à vérifier Description 5890 Sortie relais QX Pompe CC Q Pompe ECS circuit interm. Q33 Configuration pompe circuit sanitaire 593 Entrée sonde BX Sans charge B36 Activation sonde ECS Configuration 60 Fonction module extension Circuit chauffage 3 Solaire ECS Affectation du module au solaire ECS 6097 Type sonde collecteur CTN CTN * * Type de sonde collecteur 600 Enregistrer sonde Non Oui * * Remarque: l'affichage se remet à "Non" après validation * * Type de sonde inclus dans la livraison. Dans la cas d'une installation existante, vérifier le type de sonde. Fonction anti-légionelles La fonction anti-légionelles n'est pas active. Pour l'activer, modifier les paramètres suivants Menu Ligne Paramètre Valeur usine Valeur à configurer Description 640 Fonction anti-légionelles Arrêt Périodique ou Jour de semaine fixe Activation de la fonction 64 Fonc.légion. Périodique 7 "x x " Nombre de jour - Choix utilisateur Eau chaude sanitaire 64 Fonc.légion. Jour de semaine Lundi " x x x x x " Choix utilisateur 64 Heure fonc.anti-légionelles - - I - - "x x I x x" Heures I Minutes Choix utilisateur 6
27 Paramètres solaire Menu Ligne Paramètre Valeur usine Valeur à configurer Description 380 T mini entre la sonde capteur solaire et le Différence de température 8 C "x x " réservoir d'ecs solaire pour la marche de la pompe MARCHE solaire 38 Différence de température T max entre la sonde capteur solaire et le 4 C "x x " réservoir d'ecs solaire pour l'arrêt de la pompe ARRET solaire Solaire 3830 Fonction démarrage collecteur 30 min "x x " Pour mesurer correctement la T sur le panneau solaire (tube à vide) --- = désactivé 383 Durée min marche ppe coll. 30 S "x x " Fonctionnement minimum de la pompe du collecteur 3850 Protection surchauffe collecteur 0 C "x x " S'il y a un risque de surchauffe sur le collecteur, la charge du ballon se poursuit pour éliminer de cette façon l'excédent de chaleur La pompe solaire ne démarre que si température des collecteurs solaires S3> 8K (paramètre 38). Fonctionnement standard: - La pompe solaire ne démarre que si la différence de température entre les collecteurs et la sonde ballon solaire: t (S3-S) > 6K (paramètre 380) - La pompe solaire s arrête si: t (S3-S) < 4K (paramètre 38) - La pompe s arrête lorsque le ballon a atteint sa consigne de charge = 70 C (paramètre 5050 dans ballon ECS). Protection des panneaux solaires: - Fonction anti-gel: la pompe démarre si la température S3 < 4 C (paramètre 3840). Évolution des températures Température [ C] Tcapteur S3 DD = Tballon + 6 C 3 4 Etat du Circulateur Marche Arrêt 5 3 DA = Tballon + C 4 Tballon S 0 08:00 09:00 0:00 :00 Heure Protection contre la surchauffe: - Si la température S3 > (paramètre 3850) = 0 C la pompe démarre même si le ballon a atteint sa consigne de charge. Pour éviter les dégâts sur le ballon, si la température S dépasse 90 C la pompe s arrête. Temp. 0 C (Paramètre 3850) K Temp. capteur S3 95 C (Paramètre 505) 70 C (Paramètre 5050) Temp. ballon S Pompe solaire arrêt marche arrêt marche arrêt Heures Quand le ballon a dépasse la consigne de charge pendant la journée, il peut être refroidi la nuit jusqu à 70 C (paramètre 5055). Arrêt de la pompe quand Temp. capteur S3 > 40 C. 7
28 G ECS SOLAIRE (préparateurs SSL) 0a auxiliaire 4 3 s non détrompées bien vérifier le raccordement sur le bornier 0b 5 Connecteur en attente dans le tableau auxiliaire extérieure ECS d'ambiance d'ambiance X4 X5 X3 X X X0 X X M LMS 5 X5 X50 X3 X X70 X4 X60 X4 X4 X40 X30 X X0 9a Alimentation 30 V / 50 Hz Multifonction relais Commande à distance Auxiliaire circuit Auxiliaire circuit (3) M 5 ECS (eau chaude sanitaire) 9a Pompe circuit solaire 0a panneau solaire 0b ballon (partie basse) Carte ACI (anode à courant imposé) 8
29 Le raccordement de l ECS solaire se fait en respectant les opérations suivantes: - Raccorder la sonde panneau solaire* (0a) sur les bornes 3-4 du bornier M. - Raccorder la sonde ballon partie basse* (0b) sur les bornes - du bornier M. - Raccorder la pompe** (9a) sur les bornes du bornier M - Raccorder la sonde ECS* (5) les bornes 7-8 du bornier M. - Raccorder le connecteur de la carte ACI** () * sondes fournies avec le ballon ** câbles fournis avec le ballon Réglages des paramètres Pour accéder aux paramètres, procéder comme suit: C A et C (6 secondes) B menu «mise en service» B valider A B C Paramètres ECS à modifier ou à vérifier Menu Ligne Paramètre Valeur usine Valeur à configurer Description 5890 Sortie relais QX Pompe CC Q Pompe panneau solaire Q5 Configuration pompe panneau solaire 593 Entrée sonde BX Sans ECS B3 Configuration sonde ECS Configuration 593 Entrée sonde BX3 Sans panneau solaire B6 Configuration sonde panneau solaire 6097 Type sonde collecteur CTN CTN * * Type de sonde collecteur 600 Enregistrer sonde Non Oui * * Remarque: l'affichage se remet à "Non" après validation * * Type de sonde inclus dans la livraison. Dans la cas d'une installation existante, vérifier le type de sonde. Fonction anti-légionelles La fonction anti-légionelles n'est pas active. Pour l'activer, modifier les paramètres suivants Menu Ligne Paramètre Valeur usine Valeur à configurer Description 640 Fonction anti-légionelles Arrêt Périodique ou Jour de semaine fixe Activation de la fonction 64 Fonc.légion. Périodique 7 "x x " Nombre de jour - Choix utilisateur Eau chaude sanitaire 64 Fonc.légion. Jour de semaine Lundi " x x x x x " Choix utilisateur 64 Heure fonc.anti-légionelles - - I - - "x x I x x" Heures I Minutes Choix utilisateur Paramètres solaire (voir page 7) 9
30 H Ballon thermodynamique Td 300 EH auxiliaire 4 3 Contact Td 300 EH auxiliaire extérieure ECS d'ambiance d'ambiance M X4 X5 X3 X X X X LMS 5 X5 X50 X3 X X70 X4 X60 X4 X4 X40 X30 X X0 X0 Alimentation 30 V / 50 Hz Multifonction relais Commande à distance Auxiliaire circuit Auxiliaire circuit (3) M 30
31 Le raccordement du ballon thermodynamique se fait en respectant les opérations suivantes: - Raccorder le contact du Td 300 EH sur les bornes 7-8 du bornier M. Réglages des paramètres Pour accéder aux paramètres, procéder comme suit: C A et C (6 secondes) B menu «mise en service» B valider A B C Paramètres à modifier ou à vérifier Menu Ligne Paramètre Valeur usine Valeur à configurer Description Eau chaude sanitaire 60 Consigne confort 60 C 60 C * Réglage de la température ECS Configuration 5730 ECS ECS B3 Thermostat Paramétrage sorties 7-8 du bornier M * La valeur doit être égale à la consigne du ballon Td 300 EH et au minimun de 60 C. Note : La fonction anti-légionelles n est pas active sur la régulation de la chaudière. Le ballon Td 300 EH gère cette fonction (voir la notice du produit). 3
32 8 PROGRAMMATION HORAIRE Avant de procéder à la programmation, il faut activer le mode de fonctionnement Automatique (chapitre 4). Les programmations horaires en chauffage (Programme horaire CC) et ECS (Programme horaire 4 / ECS) permettent de programmer le fonctionnement automatique de la chaudière au cours des plages horaires quotidiennes déterminées et au cours des jours de la semaine. L exemple reporté sur la figure ci-après se réfère à la plage horaire quotidienne (ci-après) où «a» est la période de fonctionnement à la température de confort et «b» est la période de fonctionnement en mode Réduit (chapitre 4). Les programmations de fonctionnement de la chaudière peuvent être exécutées par groupes de jours ou par jours individuels (tous les jours du Lundi au Dimanche). Intervalles hebdomadaires préréglés (Ligne de programme 500 pour le chauffage et 560 pour l ECS) Lun-dim (groupes de jours) Lun-vend (groupes de jours) Sam-dim (groupes de jours) Lundi-Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi-Samedi-Dimanche (jours individuels) Plages horaires quotidiennes préréglées (Ligne de programme 54 pour le chauffage et 574 pour l ECS) 06:00-08:00.. :00-3:00.. 7h00-3h00 (exemple sur la figure ci-contre) 06:00-08:00.. 7:00-3:00 06:00-3:00 8. Groupes de jours Cette fonction permet de programmer l un des 3 intervalles hebdomadaires disponibles, chacun avec trois plages horaires quotidiennes préréglées de marche et arrêt de la chaudière, qui peuvent cependant être modifiées par l utilisateur - lignes de programme Les intervalles sont les suivants : Lun-dim (valeur par défaut) / Lun-vend / Sam-dim. Si l installation est divisée en zones, chacune contrôlée par son boîtier de commande/appareil d ambiance, la programmation de chaque zone doit être réglée séparément sur chaque dispositif. 8. Jours individuels Toutes les phases quotidiennes de marche et d arrêt de la chaudière peuvent être modifiées par l utilisateur. Pour chaque jour sélectionné, 3 plages horaires préréglées sont disponibles, ainsi que cela est reporté dans le tableau récapitulatif à la fin de ce chapitre. 8.3 Procédure de modification de la programmation horaire (chauffage / ECS) Après avoir effectué la programmation horaire en utilisant les programmes préréglés, il est dans tous les cas possible de modifier les périodes des trois plages horaires - lignes de programme pour le chauffage et pour l ECS, ainsi que cela est décrit ci-après. Procédure de modification de la programmation du circuit de chauffage C B Programme horaire CC» B ligne de programme 500 (Sélection jours). B : le champ groupes de jours (chapitre 4.) commence à clignoter B pour faire défiler les jours («Groupes de jours» ou «Jours individuels») B pour valider. B ligne de programme 54 (Sélection valeurs défaut?) B et B pour sélectionner l un des 3 programmes préréglés de la programmation horaire «Groupes de jours» (chapitre 7.) ou B d une position dans le sens des aiguilles d une montre pour passer à la programmation manuelle : lignes de programme Procédure de modification de la programmation du circuit ECS La procédure pour activer la programmation horaire de l eau chaude sanitaire est la même que celle de la programmation horaire prévue pour le chauffage. La différence concerne uniquement le nom du menu Programme horaire 4 / ECS et les lignes de programme à programmer 560 (Sélection jours). Pour désactiver cette fonction, il faut exécuter la procédure décrite ci-après dans la section «Restaurer la Programmation par Défaut d Origine». 3
33 Tableau récapitulatif Groupes de jour Ligne de programme 54 (chauffage) (ECS) Programmes Programmes préréglés préréglés Marche - Arrêt Marche - Arrêt Marche 3 - Arrêt 3 Lun-Dim 06:00-08:00 :00-3:00 7:00-3:00 Lun-Ven 06:00-08:00 7:00-3:00 Sam-Dim 06:00-3:00 Jours individuels Intervalle jours Lundi-Mardi-Mercredi Jeudi-Vendredi Samedi-Dimanche Lignes de progr (chauffage) (ECS) Programmes préréglés Marche - Arrêt Marche - Arrêt Marche 3 - Arrêt 3 06:00-08:00 :00-3:00 7:00-3:00 Pour faciliter la programmation, il est possible de copier les programmes existants sur d autres jours de la semaine. La procédure est la suivante : Copier un programme sur un autre jour Après avoir programmé la plage horaire d un jour déterminé, il est possible de la copier sur un ou plusieurs jours de la semaine. Le paramètre entre parenthèses «( )» se réfère à la programmation horaire dans ECS Depuis la ligne de programme 54 (574) (si on a utilisé l une des 3 plages horaires préréglées) ou depuis la ligne de programme 50(56) (si on a exécuté la programmation manuelle), tourner le bouton vers la droite jusqu à la ligne de programme 55 (575). L afficheur visualise Copier?. B Copier vers : le jour de la semaine clignote. B pour faire défiler les jours de la semaine, choisir le jour sur lequel copier le programme, puis B pour valider. Répéter le point ci-dessus si l on veut copier le même programme quotidien sur d autres jours. C pour revenir au menu précédent. Restaurer la programmation d origine (par défaut) Il est possible de supprimer la programmation hebdomadaire effectuée et d activer le chauffage toujours en confort (la valeur qui sera programmée est 00-4, identique pour tous les jours de la semaine). C B Programme horaire CC B la ligne de programme 500 (Programme horaire CC) ou 560 (Programme horaire 4 / ECS). B d une position dans le sens inverse des aiguilles d une montre, la ligne de programme 56 (Valeurs par défaut) pour le chauffage et la ligne de programme 576 pour l ECS. B d une position jusqu à ce que l inscription Oui s affiche, B pour valider. C pour revenir au menu précédent. Quand on affiche le menu principal une fois la procédure terminée, on remarque que la barre de programmation quotidienne change. Le chauffage est toujours actif au cours des 4 h. Pour reprogrammer la chaudière, il faut répéter la procédure décrite dans le chapitre 5. 33
34 9 FONCTION DE VERROUILLAGE/DEVERROUILLAGE DU BOITIER Dans le but d empêcher que des personnes non autorisées effectuent la programmation, il est possible de verrouiller toutes les fonctions associées à la touche C. 9. Procédure de verrouillage C B Interface utilisateur B appuyer pour valider. B ligne de programme 7 (Verrouillage programmation), B pour valider. B Marche B pour activer la fonction de verrouillage. 9. Procédure de déverrouillage C A et B (maintenir appuyé pendant env. 6 secondes) Programmation Verrouill. inact. temporaire». Cette phase de déverrouillage est temporaire, elle dure minute, puis le verrouillage se réactive automatiquement. Pour désactiver de façon permanente la fonction, il faut activer la procédure de déverrouillage temporaire puis B sur Arrêt à la ligne de programme 7 (Verrouillage programmation) et B pour valider le déverrouillage. 0 ARRET DE LA CHAUDIERE Pour arrêter la chaudière, il faut couper l alimentation électrique à l appareil en actionnant l interrupteur bipolaire. Quand le mode de fonctionnement «Mode protection» est activé, la chaudière reste éteinte, mais les circuits électriques restent sous tension et la fonction antigel est activée 34
INSTRUCTIONS D INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT AVANTTIA CGM-04/392 ER-0170/1996 Nous vous remercions d avoir choisi une chaudière de chauffage DOMUSA. Dans la gamme de produits de DOMUSA vous avez choisi