Source: http://docplayer.hu/16458721-11-49-2010-hiv-sz-ug0d7000-k-2589-2009-kerjuk-hogy-az-uggyel-kapcsolatban-e-szamra-hivatkozzon.html
Timestamp: 2018-06-23 10:53:08
Document Index: 6160154

Matched Legal Cases: ['Pf: 31', 'Pf. 246', 'Pf. 27', 'Pf. 246', 'Pf. 27', 'Pf: 25', 'Pf.158', 'Pf.31', 'Pf.31', 'Pf.31', 'Pf.20']

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!) - PDF
Download "11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!)"
1 Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/ ; Fax: /49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!) Üi: Varga András, Tel: 46/ Üi.:Angyal Imre A határozat jogerős: június 3. FGSZ Földgázszállító Zrt Siófok Pf.: 102. Tárgy: Az Országhatár-Beregdaróc közötti DN 1400 méretű, PN 75 bar nyomású és a Beregdaróc- Hajdúszoboszló közötti DN 1000 méretű, PN 63 bar nyomású földgáz szállítóvezeték és tartozékai használatbavételi engedélye H A T Á R O Z A T A Miskolci Bányakapitányság felülvizsgálta az FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 5.) december 19-én beterjesztett tárgyi használatbavételi engedély kérelmét és az alábbiak szerint h a t á r o z o t t : A Miskolci Bányakapitányság az 1. pontban szereplő létesítmények használatbavételét az FGSZ Zrt. számára az alábbiak szerint engedélyezi: 1. Az engedélyezett létesítmények megnevezése, létesítési engedélyük száma, szelvényszám: 1.1 Az Országhatár-Beregdaróc közötti DN 1400 méretű, PN 75 bar nyomású földgáz szállítóvezeték: /20/2008 Országhatár-Beregdaróc DN 1400 PN 75 szakasz építése ( ,6)
2 2 1.2 Beregdaróc-Hajdúszoboszló közötti DN 1000 méretű, PN 63 bar nyomású földgáz szállítóvezeték /38/2008 Szipa csatorna DN 1000 PN 63 (6+650, ,3) /52/2008 Beregdaróc Kompresszor állomás (DN 1400 befutó, DN 1000 indító pont ,6)) /56/2008 Hajdúszoboszló Kompresszor állomás (DN 1000 befutó) /24/2008 Beregdaróc-Gelénes közötti DN 1000 PN 63 szakasz építése (0+186, ,6) /27/2008 Debrecen-2-Hajdúszoboszló közötti DN 1000 PN 63 szakasz építése ( , ,0) /64/2008 Gelénes-Őr közötti DN 1000 PN 63 szakasz és az Őr szakaszoló állomás építése (6+536, ,4között és , ,9 szakaszokat. Kivéve a , ,1 és a , ,7 szakaszokat) /2/2008 Máriapócs, Balkány szakaszoló állomások építése (56+226, ,0 és , ,7) /3/2008. Józsa szakaszoló állomás építése ( , ,8) /3/2008. M35 keresztezése DN 1000 PN 63 ( , ,5) /7/2008. V6 Debrecen-Tiszalök vasútvonal ( ,9), a V7U3 Debrecen- Füzesabony vasútvonal ( ,5) keresztezése /5/2008. Balkány-Bököny közötti DN 1000 PN 63 szakasz építése (74+826, ,0) /2/2008. Országhatár szakaszoló, Kisvarsány szakaszoló állomás és fáklya, Máriapócs szakaszoló állomás fáklya létesítése ( ,4 és , ,2) /2/2008. Hajdúszoboszló Kompresszor állomás fáklya építési engedély /4/2008. Az 1261/20/2008 szám alatt kiadott Országhatár-Beregdaróc DN 1400 PN 75 szakasz építése ( ,6) engedély módosítása /4/2008. Építési engedély a Nyírgyulaj Kis-rét Natura 2000 terület keresztezése irányított fúrással (47+988, ,1) /3/2008. Tisza folyó keresztezése DN 1000 PN 63 (14+422, ,4) /3/2008. Tisza folyó jobb parti védőtöltés keresztezése DN 1000 PN 63 (14+468, ,7) /5/2008. Őr-Balkány közötti DN 1000 PN63 szakasz építése (36+386, ,1 között, kivéve az ,3 és a ,6, valamint az szakaszokat.) /2/2008. Vasúti pályakeresztezések a Beregdaróc-Bököny DN 1000 PN 63 szakaszon U4V1 Kisvarsány (15+776, ,1), V2 Vásárosnamény (22+958, ,7), U19V3 Máriapócs (56+318, ,3), V4 Balkány (73+601, ,6) /2/2008. Hajdúhadház-Hajdúböszörmény közötti DN 1000 PN 63 szakasz építése (84+198, ,0) /3/2008. Hajdúböszörmény-Debrecen2 közötti DN 1000 PN 63 szakasz építése (94+860, ,6 között, kivéve a ,9-és a ,5 közötti vasútkeresztezéseket.) 2 A létesítmények rendeltetése, helye és főbb műszaki adatai: 2.1 Üzemeltető: FGSZ Földgázszállító Zrt. 2.2 A létesítmény rendeltetése: Az országhatártól Hajdúszoboszló kompresszor állomásig a földgáz szállítása csővezetéken keresztül
3 3 2.3 A létesítmény főbb műszaki adatai: Az Országhatár-Beregdaróc közötti DN 1400 méretű, PN 75 bar nyomású földgáz szállítóvezeték: A szállítóvezeték nyomvonala, ill. biztonsági övezete a határozat mellékletét képező 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat érinti A létesítmény főbb műszaki adatai: A létesítmény jellege: Tervezési nyomás (DP): Max. üzemnyomás (MOP): Cső névleges átmérő: Tervezési hőmérséklet: Szállítandó közeg: Hossz: Induló szelvény: Végszelvény: A beépítésre kerülő csövek műszaki adatai: Csőátmérő: Cső anyagminőség: Cső anyag és méretszabványa: Korrózióvédelem: Passzív szigetelés: Gyári szigetelés szabványa: Kiegészítő védelem: Hegesztési varratok szigetelése: Bizonylatolás: állandó 75 bar 75 bar DN 1400 mm -20 o C és +50 o C között földgáz 4,932 km km+m 4+939,6 km+m Ø DN 1422 x 25,0 minőségű hosszvarratos acélcső, L485MB EN Aktív + passzív (katódos védelem +gyári extrudált előreszigetelt kemény polietilén) 3 mm vtg. gyári extrudált előreszigetelt kemény polietilén DIN szerint Út és irányított fúrással keresztezett műtárgyak esetén: 3 mm vtg. üvegszál erősítésű műgyanta bevonat. PE anyagú C 30 minőségi osztályú zsugormandzsetta MSZ EN B Beregdaróc-Hajdúszoboszló közötti DN 1000 méretű, PN 63 bar nyomású földgáz szállítóvezeték: A szállítóvezeték nyomvonala, ill. biztonsági övezete a határozat mellékletét képező 2. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat érinti A létesítmény főbb műszaki adatai: A létesítmény jellege: Tervezési nyomás (DP): Max. üzemnyomás (MOP): Cső névleges átmérő: Tervezési hőmérséklet: állandó 63 bar 63 bar DN 1000 mm -20 o C és +50 o C között
4 4 Szállítandó közeg: Hossz: Induló szelvény: Végszelvény: földgáz ,4 km 0+186,6 km+m km+m A beépítésre kerülő csövek műszaki adatai: Csőátmérő: Ø DN 1016 x 12,5 minőségű hosszvarratos acélcső, Cső anyagminőség: L485MB Cső anyag és méretszabványa: EN Korrózióvédelem: Aktív + passzív (katódos védelem +gyári extrudált előreszigetelt kemény polietilén) Passzív szigetelés: 3 mm vtg. gyári extrudált előreszigetelt kemény polietilén Gyári szigetelés szabványa: DIN szerint Kiegészítő védelem: Út és irányított fúrással keresztezett műtárgyak esetén: 3 mm vtg. üvegszál erősítésű műgyanta bevonat. Hegesztési varratok szig.: PE anyagú C 30 minőségi osztályú zsugormandzsetta Bizonylatolás: MSZ EN B Szakaszoló állomások: Országhatár szakaszoló hrsz:0226/9, Kisvarsány szakaszoló hrsz:077/29, 077/21, Őrszakaszoló hrsz: saját tulajdonú terület, Máriapócs szakaszoló hrsz: 0112/7, Balkány szakaszoló hrsz: saját tulajdonú terület, Józsa szakaszoló hrsz: saját tulajdonú terület, 3. A létesítmények biztonsági övezetének mértéke: 3.1. Telepített szakaszoló állomások estében: 10 m Beregdaróc csomópont fáklya: 120 m Kisvarsány szakaszoló állomás fáklya: 120 m Máriapócs szakaszoló állomás fáklya: 150 m Hajdúszoboszló csomópont fáklya: 120 m 3.2. Szállítóvezetékek esetében: DN 1400 mm, PN 75 bar: m a vezeték mindkét oldalán DN 1000 mm, PN 63 bar: nyomvonalon: m a vezeték mindkét oldalán, műtárgyaknál: m a vezeték mindkét oldalán 3.3. A biztonsági övezeten belül tilos: a) az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; b) a tűzrakás, illetve anyagok égetése; c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; d) a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; e) a robbantási tevékenység; f) anyagok elhelyezése, tárolása; g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zagytér létesítése;
5 5 h) fák, illetve a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése, valamint a 0,5 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, a kézimunkával végzett régészeti feltárás kivételével egyéb földmunka végzése, tereprendezés, a kőolaj- és földgázbányászati létesítmények, az elosztóvezeték és a szállítóvezeték részét képező állomások, fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, illetve a szállítóvezeték tengelyétől mért 5-5 m távolságon belül; i) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása; j) a bányászati létesítmény, a gázelosztó- és szállítóvezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása. 4. Az üzemeltetés során az általánosan kötelező műszaki és biztonsági előírásokon túlmenően a szakhatóságok alábbiakban felsorolt előírásait be kell tartani: 4.1 Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4401 Nyíregyháza Pf. 246.) A gyomosodás megelőzésének érdekében a telepítési hely bolygatott talajfelszíneinek helyreállításáról és megfelelő utógondozásáról gondoskodni kell a megfelelő faj összetételű gyep állapot eléréséig Gyommentesítő kaszálás során a gyomos növényi tömeget a területről el kell szállítani. A nedves üde élőhelyeken csak kézi kaszálás végezhető, a rendszeresen kiszáradó élőhelyek esetében gépi kaszálás csak száraz, kemény talajviszonyok között történhet, a kaszálás következtében a talajfelszín károsodását meg kell előzni A védett természeti területeken és/vagy Natura 2000 madarvedelmi területeken a karbantartási munkálatok során szükségessé váló kaszálások a földön fészkelő madárfajok fészkelésének védelme érdekében kizárólag a természetvédelmi kezelővel egyeztetett időpontban végezhetők Az üzemeltetés során a nyomásszabályozó illetve az egyéb környezeti zajt kibocsátó elemek által okozott zajterhelés nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008 (XII. 3.) KvVm-EÜM együttes rendelet határértékeit Havária helyzet esetén (vezetéksérülés, robbanás, szennyezés) értesíteni kell az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget és a természetvédelmi kezelőt is. Természeti értékek és természetvédelmi területek károsodását a legkisebb mértékűre kell csökkentetni, meg kell vizsgálni a helyreállítás lehetőségét. A sérült szakasz megközelítése védett vagy Natura 2000 területen elsődlegesen a nyomvonalban, illetve a fenntartási sávban történhet A fenntartási sáv Natura 2000 gyepterületeinek hasznosítása során be kell tartani a 269/2007 (X. 18.) Kormányrendelet előírásait, ez az üzemeltetéshez kapcsolódó kaszálási tevékenységre is érvényes. 4.2 Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4001 Debrecen Pf. 27.) A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény előírásai szerint a hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles környezetszennyezést kizáró módon, a veszélyes hulladéktól elkülönítve gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni A hulladékok kezelése során a évi XLIII. törvény egyéb előírásainak betartása mellett a következő jelenleg hatályos jogszabályok szerint kell eljárni: a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
6 6 módosított 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet; a települési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Kormányrendelet; a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Kormányrendelet; a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet A tevékenység végzése során biztosítani kell a 219/2004.(VTT. 21.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotát. A tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz, a földtani közeg 6/2009. (TV. 14.) KvVM - EüM FVM együttes rendelet 1. és 2. számú melléklete szerinti (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát A tevékenység végzésének időtartama alatt a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a talaj szennyeződési lehetőségét ki kell zárni a környezethasználat megfelelő szervezésével az évi LIII. tv. 6.. (1) bekezdésének megfelelően Rendkívüli környezeti esemény (havária) bekövetkezése, esetén értesíteni kell a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget. 4.3 Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság (1576 Budapest 141, Pf.: 25.) A vonatkozó jogszabályokat és a tervdokumentációt átvizsgálva megállapítható, hogy az Országhatár-Beregdaróc-Hajdúszoboszló vezeték Beregdaróc-Máriapócs szakasz Tisza folyó 681,7 fkm keresztezés takarása megfelelő (a legkisebb takarás 9,4 m.) Amennyiben a tárgyi szelvényben van kiépítve horgonyzást tiltó jelzés - és az más nyomvonalas létesítményt nem véd -, a jelzést el kell bontani. A jelzés megszüntetésének eljárását a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt ÜgyekIgazgatóságának Hajózási Hatósági Főosztályán kell kezdeményezni. 4.4 Nemzeti Közlekedési Hatóság, Észa-alföldi Regionális Igazgatósága (4401 Nyíregyháza Pf.: 77.) A Beregdaróc Község Önkormányzata kezelésében és tulajdonában lévő Táncsics utca helyreállítását április 30-i határidőig el kell végezni. 5. A tárgyi szállítóvezeték és tartozékainak üzembe helyezését és üzemeltetését csak az FGSZ Földgázszállító Zrt. végezheti. 6. A szállítóvezeték nyomvonalát és mélységi elhelyezését megváltoztatni, az engedélyezett nyomást túllépni csak a Miskolci Bányakapitányság által előzetesen megadott engedélyben foglalt feltételeknek megfelelően szabad. 7. A létesítménnyel, valamint biztonsági övezetével érintett ingatlanokra a bányaszolgalom alapítását és az ingatlannyilvántartásba történő bejegyeztetését az engedélyes köteles haladéktalanul kezdeményezni. 8. A biztonsági övezet határait feltüntető megvalósulási térkép dokumentáció (bányatérkép) 1 pldát az engedélyes köteles a területileg illetékes építésügyi hatóságnak a használatbavételt követően haladéktalanul megküldeni. 9. A használatbavételi engedélyt és a mellékletét képező megvalósulási dokumentáció 1 pld.-át az engedélyes a létesítmény selejtezéséig köteles hiánytalanul megőrizni. 10. A létesítmények üzemeltetése során bekövetkezett súlyos baleseteket, ill. súlyos üzemzavarokat haladéktalanul be kell jelenteni a Miskolci Bányakapitányságnak, valamint a Magyar Bányászati
7 7 és Földtani Hivatalnak. A szóbeli bejelentést legkésőbb a következő munkanapon írásban meg kell ismételni. A jelen használatbavételi engedély h a t á r o z a t l a n ideig érvényes. A bányakapitányság által kiadott határozatban foglaltak ellen a közléstől számított 10 munka napon belül a Miskolci Bányakapitányságra (3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.) benyújtott, de a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalhoz címzett fellebbezésnek van helye. Az igazgatási szolgáltatási fellebbezési díj az elsőfokú eljárás díjának 50 %-a, azaz Ft megkezdett km-ként, amelyet előre, a kérelem benyújtását megelőzően köteles az ügyfél megfizetni. A fizetés megtörténtét a befizetési bizonylattal (postai készpénz átutalási megbízás igazoló szelvényrészével vagy bankszámlájának megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal) a kérelem benyújtásakor kell igazolni. A befizetési bizonylaton fel kell tüntetni a befizetés jogcímét és a B 192 kódszámot. A fellebbezési díjat a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlára kell befizetni. Mentesül a fellebbezési eljárás díj megfizetése alól az építtető. I N D O K O L Á S A Miskolci Bányakapitányságra az Országhatár-Beregdaróc-Hajúszoboszló közötti földgáz szállítóvezeték és tartozékai használatbavételi engedély kérelmét a 6932/2/2009. számon iktatott kérelemmel az FGSZ Földgázszállító Zrt. terjesztette be. A Miskolci Bányakapitányság azért határozott a rendelkező részben foglaltak szerint, mert a beterjesztett kérelem és tervdokumentáció, valamint a beérkezett szakhatósági nyilatkozatok, hiánypótlások alapján megállapította, hogy a benyújtott kérelem, a benyújtásakor hatályos - az eljárásra vonatkozó 96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 24. -ában foglalt - előírásoknak megfelelően lett előterjesztve, a megépített indító-, fogadó állomás, a szállítóvezetékvezeték és tartozékai megfelel a bányászatról szóló évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) vonatkozó előírásaiban meghatározott követelményeknek, a szállítóvezeték az FGSZ Zrt. beruházásában, a Miskolci Bányakapitányság rendelkező részben részletezett számú építési engedélyekben foglaltaknak megfelelően valósult meg. A szállítóvezeték és tartozékainak műszaki átadás-átvétele megtörtént. Az indító-, fogadó állomás, valamint a szállítóvezeték vezeték generál kivitelezője az OTF Zrt. (1036 Budapest, III. ker. Lajos u. 103.) volt, aki a szállítóvezeték és tartozékai kivitelezéshez szükséges jogosultsággal rendelkezett. A március 25-én megtartott használatbavételi engedélyezési szemlén a szállítóvezeték biztonságos üzemeltetését befolyásoló hiányosság nem merült fel. A kérelemhez csatolt üzemeltetői nyilatkozat, próbaüzemi jelentés alapján a létesítményt a Miskolci Bányakapitányság üzemeltetésre alkalmasnak tartotta. A rendelkező részben foglaltakat az alábbi jogszabályi előírások indokolják: a 1., 2. pont esetében a Bt /1/ bek. előírása, a 3. pontban foglaltakat a Szénghidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata (továbbiakban: SzSzBSz) közzétételéről szóló 79/2005. (X.11.) GKM rendelet 3. számú táblázata. A korlátozásokat és tilalmakat pe-
8 8 dig a 106/2005. (VI. 16) Korm. rendelettel módosított 203/1998. (XII. 19.) Korm rendelet 19/A. (2) bekezdés előírásai tartalmazzák. a 4. pontban foglaltakat a a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 45. (1) bekezdése, az 5. pontban foglaltakat a Bt. 24. (2) bekezdése, a 6. pontban a 203/1998. (XII. 19.) Korm rendelet 19/A (4) szakasza, SzSzBSz V. fejezet 1.4 pontja, a 7. pont előírását a Bt. 24. (2) bekezdése, a 8. pont rendelkezését az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény, a 9. pont előírását az SzSzBSz V. fejezet 4. pontjában foglaltak, a 10. pont rendelkezését a 89/2003. (XII. 16.) sz. GKM rendelet mellékletének 2.3 pontjában foglaltak, A 4.1 pont Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4401 Nyíregyháza Pf. 246.) 529-1/2010. számú szakhatósági hozzájárulásán alapul. Indoklásuk a következő: A használatbavételi eljárásban érintett Országhatár-Beregdaróc-Hajdúszoboszló földgázszállító vezeték két eltérő tulajdonságú illetőleg környezetvédelmi szempontból különböző megítélésű szakaszra osztható, az Országhatártól Beregdaróc kompresszorállomásig megépített DN 1400-as és a Beregdaróc kompresszorállomástól Hajdúszoboszló kompresszorállomásig kiépített DN 1000 vezetékszakaszra. Mindkét vezetékszakasz létesítése előzetes vizsgálathoz kötött, azonban a DN 1400-as földgáz szállító vezeték előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat szerint ennek esetében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetőek, illetőleg az ott megadott és a szakhatósági eljárásokban érvényesített feltételek betartása esetén kizárható a jelentős környezeti kár bekövetkezése, a DN 1000-es vezeték azonban környezetvédelmi hatásvizsgálat eredményeképpen környezetvédelmi engedélyt kapott, melynek száma /2008. A környezetvédelmi engedély a létesítésre, üzemeltetésre és felszámolásra vonatkozó előírásokat is tartalmazza. Fentiek szerint a DN 1000 Beregdaróc - Hajdúszoboszló vezeték vonatkozásában a Felügyelőségnek az engedélyezési eljárásokban a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 9. pontja alapján nincs hatásköre, így a Felügyelőség a szakhatósági állásfoglalást a fennmaradó Országhatár-Beregdaróc DN 1400-as földgáz szállító vezetékre vonatkozóan adja ki. A beruházás a felelős műszaki vezető nyilatkozata alapján a tárgyi létesítmény a Bányakapitányság által kiadott érvényes és jogerős, - a Felügyelőség környezetvédelmi vízügyi és természetvédelmi szempontú előírásait is tartalmazó- engedélyei alapján valósult meg. A DN 1400 földgáz szállítóvezeték nyomvonalának jelentős része európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű (Natura 2000) gyepterület, védett, fokozottan védett és a különleges madárvédclmi terület jelölő madárfajaiként megjelölt madárfajok fészkelési területe, ezért az üzemeltetéshez kapcsolódó karbantartási feladatok tervezése és végzése során ezt a körülményt figyelembe kell venni. Amennyiben az egyeztetési kötelességnek nem tesznek eleget, a kedvezőtlen időjárási viszonyok közt vagy fészkelési időszakban végzett karbantartás, kaszálás természeti értékek károsodását eredményezheti. Az így bekövetkező természetkárosításért az engedélyes vonható felelősségre. A Natura 2000 gyepterületek hasznosítására vonatkozóan a 269/2007 (X. 18.) Kormányrendelet a természeti értékek védelme érdekében előírásokat fogalmaz meg, amelyeket a gázvezeték üzemeltetése és ahhoz kapcsolódó tevékenységek végzése során be kell tartani. A Országhatár-Beregdaróc DN 1400-as földgáz szállító vezeték használatba vétele, üzemeltetése a rendelkező részben szereplő feltételek betartása mellett a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek megfelel, vízgazdálkodási érdekeket nem sért, a Felügyelőség a használatbavételi engedély megadásához a rendelkező részben szereplő feltételekkel hozzájárul.
9 9 A szakhatósági állásfoglalást a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletének 9. pontja alapján adtam. A 4.2 pont Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4001 Debrecen Pf. 27.) 47/2/2010. számú szakhatósági hozzájárulásán alapul. Indoklásuk a következő: Kérelméhez mellékelte a felelős műszaki vezetői nyilatkozatot és a kivitelezés során keletkező hulladékok kezeléséről szóló nyilatkozatot, ezért a szakhatósági hozzájárulás kiadásának akadálya nincs. A 4.3 pont a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság (1576 Budapest 141, Pf.: 25.) 6932/4/2009. számú szakhatósági hozzájárulásán alapul. Indoklásuk a következő: Az ügy elbírálásához olyan adat volt szükséges, mellyel a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságának Hajózási Hatósági Főosztálya rendelkezik, ezért a szerv - belföldi jogsegéllyel - megkeresésre került.a benyújtott iratanyag áttanulmányozása során megállapítottuk, hogy vízjogi létesítési engedély kiadása ellen hajózási, szempontból akadályozó tényező nem merült fel. A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglalt kikötésekkel szakhatósági hozzájárulásunkat megadtuk. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól" szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 33. (3) bekezdés b), c) pontja alapján a hiánypótlás teljesítéséig eltelt idő, és a jogsegély időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele. A szakhatósági hozzájárulást a Nemzeti Közlekedési Hatóságról" szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 7. (2) bekezdése, továbbá a hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről" szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. (1) pontja alapján megállapított hatáskörben, a megjelölt illetékességi területen, a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról" szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 3. számú melléklete a Ket. 26. (1) bekezdés c) pontja, 33. (3) bekezdés b), c) pontjai, 44. (1), (3) és (6) bekezdései alapján adtuk ki. A 4.4 pont a Nemzeti Közlekedési Hatóság, Észa-alföldi Regionális Igazgatósága (4401 Nyíregyháza Pf.: 77.) KA/1263/1/2010. számú szakhatósági hozzájárulásán alapul. Indoklásuk a következő: A helyszíni szemle során megállapítottam, hogy a Beregdaróc, táncsics utca helyreállításának feltételével a földgáz szállítóvezeték használatbavétele közlekedési érdekekte nem sért. A Magyar Köút Nonprofit Zrt. SzSzB/1049-2/2009. szám alatt közútkezelői hozzájárulását megadta. Feltétel nélkül hozzájárultak a szállítóvezeték üzembehelyezéséhez az alábbiakban felsorolt szakhatóságok: 1. HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály (1885 Budapest Pf: 25.), HKF/33-1/ Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság (1675 Budapest Pf.: 41.) LI/RT/NS/A/8160/1/ Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-Alföldi Iroda (4025 Debrecen Piac u. 79.) 480/0205/1/ Hajdúböszörmény Önkormányzat Jegyzője (4221 Hajdúböszörmény Bocskai tér 1.) 343-2/2010. Feltétel nélkül hozzájárultak a szállítóvezeték üzembehelyezéséhez az alábbiakban felsorolt közmű üzemeltetők, terület- és vízfolyás- kezelők (zárójelben a hozzájárulás kelte, száma): 1. Beregdaróc Község Önkormányzat, Beregdaróc, Szabadság út86/b, (2009.okt.06.) 2. Hajdúböszörmény Önkormányzat, 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1., ( ) 3. Hajdúhadház Önkormányzat 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1., ( ) 4. Debrecen-Józsa Önkormányzat 4224 Debrecen - Józsa, Szentgyörgyfalvi u.9., ( ) 5. Debrecen Önkormányzat 4024 Debrecen, Piac u. 20. ( ) 6. Ebes Önkormányzat 4211 Ebes, Széchenyi tér 1. ( ) 7. Nagyhegyes Önkormányzat 4064 Nagyhegyes, Kossuth u.2. ( ) 8. Kántorjánosi Önkormányzat 4335 Kántorjánosi, Kossuth u.14. ( )
10 10 9. Ófehértó Önkormányzat 4558.Ófehértó, Alkotmány u.54. ( ) 10. MÁV Zrt. PVÜ Debreceni Területi Közp. PL. osztály 4024Debrecen, Piac u.18.(debrecen ) 11. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Sz-Sz-B. megyei ig Nyiregyháza, Búza tér 20. ( ) 12. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Észak-alföldi Regionális Főmérnökség 3529 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u Magyar Közút Kht. Hajdú-Bihar Megyei Ter. Ig Polgár, Vörösmarty u.1/a., ( ) 14. Kállósemjén Önkormányzat 4324 Kállósemjén, Kossuth u.112., ( ) 15. Kántorjánosi Önkormányzat 4335 Kántorjánosi, Kossuth u.14., ( ) 16. Őr Község Önkormányzat 4336 Őr, Kossuth út 2., ( ) 17. Nyírgyulaj Községi Önkormányzat 4311 Nyírgyulaj, Kossuth tér 1., ( ) 18. Máriapócs Város Önkormányzat 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1., ( ) 19. Új Beregi Vízgazdálkodási Társulat 4833 Tiszaadony, Kossuth u.66., ( ) 20. Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.8., ( ) 21. Kovács László 4233 Balkány, Ady u. 4., ( ) 22. Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.8., ( ) 23. Vásárosnamény Önkormányzat 4800 Vásárosnamény, Tamási Á.u.1., ( ) 24. Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Ig Nyíregyháza, Széchenyi út 19., ( ) 25. TIKÖVIZIG Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Ig Debrecen, Hatvan u , ( ) 26. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága 4024 Debrecen, Sumen u.2., ( ) 27. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt Debrecen, Füredi u , ( ) 28. Pető László 4564 Nyírmada, ( ) 29. Önkormányzati Víz-és Csatornamű Máriapócs-Pócspetri 4327 Pócspetri, Iskola u.13., ( ) 30. Kristályvíz Kht Mátészalka, Kocsordi út 2., ( ) 31. Kösely Mezőgazdasági Zrt Hajdúszoboszló, Debrecen útja 11., ( ) 32. Farkas Sámuel 4200 Hajdúszoboszló, Álmos u. 7., ( ) 33. Debreceni Vízmű Zrt Debrecen, Hatvan u , ( ) 34. Balkányi Nonprofit Kft Balkány, Szakolyi út 20., ( ) 35. EON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Nyíregyháza Régióközpont 4024 Debrecen, Kossuth u.41., (K49091/2008.) 36. Szatmár II. Projekt Tiszaadony és Térsége Térség-fejlesztő Társulás 4833 Tiszaadony, Kossuth u.66., ( ) 37. Szélessávú Internet és KTV Beruházást Lebonyolító Intézmény 4331 Nyírcsászári, ( ) 38. Magyar Telekom Nyrt. Debrecen üzemeltetési osztály 4047 Debrecen Galamb u.16., ( ) 39. E-on Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Debreceni Régióközpont 4024 Debrecen, Kossuth u.41., (50093/2009.) 40. Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. H Budapest Pf.158., (00670/ÁIG_KÖZMŰ/2009/01.) 41. Millenium Archi-Tech Kft Budapest, Rákosi u.51., ( ) 42. MOL Földgázszállító Zrt Hajdúszoboszló, Pf.31., ( ) Pan Tel Technokom 4200 Hajdúszoboszló, Pf.31., ( ) 43. MOL Földgázszállító Zrt Hajdúszoboszló, Pf.31., ( ) 44. Tiszaadony és Térsége Térségfejlesztő Társulás 4833 Tiszaadony, Kossuth u.66., ( )
11 45. T-COM 4400 Nyíregyháza, Hunyadi u.39., ( ) 46. T-COM Mátészalka 4700 Kálvin tér 5., ( ) 47. T-COM Kisvárda 4500 Szent László u. 49., ( ) 48. FGSZ Zrt Hajdúszoboszló, Balmazújvárosi útfél, ( ) 49. FGSZ Zrt Hajdúszoboszló, Balmazújvárosi útfél, ( ) 50. TIGÁZ DSO 4400 Nyíregyháza, Debreceni u.103., ( ) 51. TIGÁZ DSO 4090 Debrecen, Híd u.1., (220/35/ /2009.) 52. TVK Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt Tiszaújváros Pf.20., ( ) 11 A Bányakapitányság az engedélyezési eljárást a Bt. 43. (3) bekezdés és a 44. (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott hatáskörében folytatta le. A március 25-én megtartott helyszíni szemlén üzemelést akadályozó körülmény nem merült fel. A szemlén feltárt dokumentációs hiányosság megszüntetésére a bányakapitányság a jegyzőkönyvben intézkedett. Ügyintézési határidő: április 2. Kérelmező a évi CXXXVIII. törvénnyel módosított Bt. 43. (9) bek előírása szerint mentesül az igazgatási-szolgáltatási díj fizetésétől. A jogorvoslati lehetőségre vonatkozó felhívás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény 98. (1) bekezdésén alapul. A jogorvoslati eljárás igazgatási-szolgáltatási díját az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 4. (1) bekezdése határozza meg. Miskolc, március 30. Varga András bányafelügyeleti főmérnök