Source: http://docplayer.pl/58406136-Przeznaczenie-podstawowe-funkcje.html
Timestamp: 2018-09-23 14:53:58+00:00
Document Index: 60205469

Matched Legal Cases: ['ART 1', 'ART 3', 'ART 5', 'ART 7', 'ART 9', 'ART 11', 'ART 13', 'ART 15', 'ART 17', 'ART 19', 'ART 21', 'ART 23', 'ART 25', 'ART 27', 'ART 29']

1 PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Regulator RX910-SMART jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania układami z kotłem gazowym lub olejowym, dwoma obwodami CO i obwodem CWU. Kocioł może mieć palnik jedno- lub dwustopniowy. Schematy technologiczne czterech podstawowych układów pracy regulatora przedstawiono niżej. Wyboru układu pracy, typu palnika i innych właściwości sterowanego układu dokonuje się przy pomocy przełączników konfiguracyjnych umieszczonych pod zaślepką z prawej strony górnej części płyty czołowej. Układ U0 ON Twe1/ZdS CWU Tzew Tcwu Tpow Układ U1 ON Twe1/ZdS Tco1 CWU Tzew M Tcwu Tpow Instrukcja obsługi RX910-SMART 1
2 Układ U2 ON Twe1/ZdS1 Twe2/ZdS Tco1 CWU Tzew M Tcwu Tpow Układ U3 ON Twe1/ZdS1 Twe2/ZdS Tco1 Tco2 CWU Tzew M M Tcwu Tpow Ważniejsze funkcje realizowane przez regulator: pogodowa lub pogodowo-pokojowa regulacja temperatury w obwodach CO, oddzielne krzywe grzania i niezależne programy tygodniowe dla obwodów CO, sterowanie pracą siłownika mieszaczy obwodów CO w oparciu o algorytm PI, ochrona przed mrozem, program Ferie załączany na określoną ilość dni lub bezterminowo, ręczny lub automatyczny wybór trybu Zima/Lato, tygodniowy program przygotowania CWU, praca z priorytetem lub bez priorytetu CWU, program dezynfekcji instalacji CWU, załączany ręcznie lub automatycznie, tygodniowy program działania cyrkulacji CWU z cykliczną pracą pompy, sterowanie pracą pompy podmieszania, sterowanie kotłem z palnikiem jedno lub dwustopniowym, ze zmienną histerezą definiowaną przez instalatora, funkcje ochrony kotła i bezpiecznego odstawiania kotła, ochrona pomp i siłowników przed zakleszczeniem, port komunikacyjny RS232 lub RS485 (do wyboru), możliwość współpracy z regulatorami MR65-MC, MR208-M2, MR208-M3, RX910-M3 lub RX910-SMART przy większej ilości obwodów CO/CWU w układzie, możliwość współpracy z modułem komunikacyjnym (wymagany port RS232) pozwalającym na zdalną obsługę regulatora za pośrednictwem sieci internet, 2 Instrukcja obsługi RX910-SMART
3 możliwość współpracy z terminalem TR01 pozwalającym na odczyt i zmianę parametrów regulatora z pomieszczenia oddalonego od kotłowni, wyświetlanie wszystkich mierzonych temperatur (zakres pomiaru temperatury -30 C 95 C), sygnalizacja stanów alarmowych (dźwiękowa z możliwością wyłączenia i świetlna), test wyjść umożliwiający sprawdzenie połączeń elektrycznych. KONFIGURACJA REGULATORA Konfiguracja regulatora polega na ustawieniu przełączników znajdujących się pod zaślepką w prawym górnym rogu pulpitu w odpowiednich położeniach. Dźwignia przełącznika przesunięta do góry oznacza stan ON. Dźwignia przełącznika przesunięta w dół oznacza stan OFF. Położenie przełączników można zmieniać przy użyciu małego wkrętaka lub długopisu. Funkcje poszczególnych przełączników opisuje tabela: Przełącznik Funkcja S1 S2 Rezerwa, przełącznik niewykorzystywany. Numer regulatora dla potrzeb komunikacji, nastawy: OFF - regulator nadrzędny MASTER, ON - regulator podrzędny SLAVE1. S3, S4 Zakodowany binarnie numer wybranego układu technologicznego. Obsługiwane układy technologiczne oraz przyporządkowane im ustawienie przełączników S3 i S4 przedstawiono w rozdziale PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. S5 S6 S7 S8 Typ palnika kotła, nastawy: OFF - kocioł z palnikiem jednostopniowy, ON - kocioł z palnikiem dwustopniowy. Stan przełącznika S5 jest ignorowany, gdy S8=OFF. Obsługa obwodu CWU, nastawy: OFF - regulator nie obsługuje obwodu CWU, ON - regulator obsługuje obwód CWU. Kontrola temperatury powrotu, nastawy: OFF - brak kontroli powrotu; można zrezygnować z montażu czujnika Tpow, ON - jest kontrola powrotu; regulator mierzy temperaturę powrotu i w układach U0, U1 i U2 steruje pompą podmieszania. Pompa ta umożliwia regulację temperatury wody powracającej do kotła. Obsługa kotła. Możliwe nastawy: OFF - regulator nie steruje pracą kotła; można zrezygnować z montażu czujnika. Obsługiwana instalacja zasilana jest z niezależnego źródła ciepła, np.: kotła na paliwo stałe, pompy ciepła, wymiennika zasilanego z sieci cieplnej itp., ON - regulator steruje kotłem. Typ palnika kotła (jedno lub dwustopniowy) określa przełącznik konfiguracyjny S5. Jeżeli S8=OFF nastawy przełączników S5 i S7 nie mają znaczenia. W układach, w których regulatory współpracują ze sobą, regulator typu MASTER steruje kotłem. Regulator typu SLAVE musi mieć wyłączoną obsługę kotła (S8=OFF). Każda zmiana położenia przełączników S3,.., S8 powoduje RESET regulatora i ustawienie wartości początkowych parametrów dla wybranej konfiguracji. Instrukcja obsługi RX910-SMART 3
4 CZUJNIKI Charakterystyka czujników temperatury Regulator ma wejścia pomiarowe przystosowane do współpracy z czujnikami KTY Zakres pomiarów wynosi od -30 C do 95 C. Poni ższa tabela przedstawia charakterystykę elementu pomiarowego. Temperatura ( C) Rezystancja (Ω) Temperatura ( C) Rezystancja (Ω) Wszystkie czujniki mają ten sam element pomiarowy. Informacje na temat dostępnych typów czujników oraz zalecenia dotyczące ich instalacji można znaleźć w karcie katalogowej "Czujniki temperatury z elementem pomiarowym KTY81-210" lub na stronie MONTAŻ Obudowa regulatora ma charakter uniwersalny i przeznaczona jest do montażu: tablicowego, w tym w panelach sterujących kotłów (z wykorzystaniem złącz RX-Z15), naściennego (z wykorzystaniem cokołu RX-BAZA), na szynie DIN (z wykorzystaniem cokołu RX-BAZA). Parametry istotne przy zabudowie tablicowej: wymiary otworu: 138x92mm, głębokość zabudowy: min 90mm, grubość tablicy: max 3,5mm. Do zamocowania regulatora w tablicy służą 2 wysuwane zaczepy, widoczne w prawym dolnym i lewym górnym narożniku płyty czołowej. Standardowe wymiary obudowy umożliwiają montaż regulatora w panelach sterowniczych kotłów wielu producentów. Montaż na ścianie wymaga zastosowania cokołu montażowego RX-BAZA. Cokół przykręca się do ściany 4 wkrętami. Po przyłączeniu przewodów obiektowych do zacisków cokołu, regulator wciska się w cokół. Przed włożeniem i wyjęciem regulatora z cokołu montażowego należy wyłączyć zasilanie. W czasie wyjmowania regulatora z cokołu należy zachować szczególną ostrożność. Zbytnie przechylanie regulatora przy wyjmowaniu z cokołu może doprowadzić do uszkodzenia męskiej części złącza. Cokół może być również montowany na szynie DIN. Do tego celu służy specjalny zaczep cokołu. 4 Instrukcja obsługi RX910-SMART
5 POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Montaż regulatora należy powierzyć firmie instalacyjnej lub wykwalifikowanemu elektrykowi. Samodzielne wykonywanie połączeń elektrycznych grozi porażeniem lub uszkodzeniem regulatora nie podlegającym gwarancji. Podtrzymanie nastaw regulatora wynosi minimum 15 dni. Wyłączenie napięcia zasilania na dłuższy okres czasu spowoduje utratę nastaw parametrów i niewłaściwą pracę regulatora. W zależności od wybranego układu technologicznego oraz sposobu montażu regulatora należy stosować się do jednego ze schematów połączeń elektrycznych przedstawionych na sąsiednich stronach. Skróty użyte na schematach przedstawia poniższa tabela: N Biegun neutralny zasilania sieciowego 230V/50Hz. L Zasilanie części elektronicznej regulatora (faza zasilania sieciowego 230V/50Hz). L Zasilanie urządzeń wykonawczych pomp, siłowników (faza zasilania sieciowego 230V/50Hz). Tzew Czujnik temperatury zewnętrznej. Czujnik nie jest wymagany, gdy regulator pracuje w sieci jako SLAVE i otrzymuje pomiar temperatury zewnętrznej od regulatora nadrzędnego (MASTER). Czujnik temperatury kotła. Tco1, Tco2 Czujniki temperatury wody instalacyjnej w obwodach CO1 i CO2, Twe1, Twe2 Czujniki temperatury wewnętrznej w obwodach CO1 i CO2, ZdS1, ZdS2 Opcjonalne zdalne sterowanie dla obwodów CO1 i CO2, zintegrowane z Czujnikiem temperatury wewnętrznej (czujnik typu CTI-S-02). Tcwu Czujnik temperatury wody w zasobniku CWU. Tpow Czujnik temperatury powrotu. Instrukcja obsługi RX910-SMART 5
6 Schemat połączeń elektrycznych - układ U0 (montaż tablicowy - widok złącz na tylnej ścianie regulatora) R I.st II.st N L L' obieg. CO1 podmieszania cyrkulacji CWU ładująca CWU Tx / B Rx / A GND Tpow Tcwu ZdS1 Twe1 Tzew Schemat połączeń elektrycznych - układ U0 (montaż w cokole - widok złącz cokołu montażowego) Tpow Tcwu ZdS1 Twe1 Tzew N L L' obieg. CO1 podmieszania cyrkulacji CWU ładująca CWU I.st II.st R 6 Instrukcja obsługi RX910-SMART
7 Schemat połączeń elektrycznych - układ U1 (montaż tablicowy - widok złącz na tylnej ścianie regulatora) R 16 o z M I.st II.st N L L' obieg. CO1 CO1 podmieszania cyrkulacji CWU ładująca CWU Tx / B Rx / A GND Tpow Tcwu ZdS1 Twe1 Tco1 Tzew Schemat połączeń elektrycznych - układ U1 (montaż w cokole - widok złącz cokołu montażowego) Tpow Tcwu ZdS1 Twe1 Tco1 Tzew N L L' obieg. CO1 CO1 podmieszania cyrkulacji CWU ładująca CWU I.st II.st M o z R Instrukcja obsługi RX910-SMART 7
8 Schemat połączeń elektrycznych - układ U2 (montaż tablicowy - widok złącz na tylnej ścianie regulatora) R 16 o z M I.st II.st N L L' obieg. CO1 obieg. CO2 CO1 podmieszania cyrkulacji CWU ładująca CWU Tx / B Rx / A GND Tpow Tcwu ZdS2 Twe2 ZdS1 Twe1 Tco1 Tzew Schemat połączeń elektrycznych - układ U2 (montaż w cokole - widok złącz cokołu montażowego) Tpow Tcwu ZdS2 Twe2 ZdS1 Twe1 Tco1 Tzew N L L' obieg. CO1 obieg. CO2 CO1 podmieszania cyrkulacji CWU ładująca CWU I.st II.st M o z R 8 Instrukcja obsługi RX910-SMART
9 Schemat połączeń elektrycznych - układ U3 (montaż tablicowy - widok złącz na tylnej ścianie regulatora) 16 N 15 R o z o z M M I.st II.st L L' obieg. CO1 obieg. CO2 CO1 CO2 ładująca CWU Tx / B Rx / A GND Tcwu ZdS2 Twe2 ZdS1 Twe1 Tco2 Tco1 Tzew Schemat połączeń elektrycznych - układ U3 (montaż w cokole - widok złącz cokołu montażowego) 15 N Tcwu ZdS2 Twe2 ZdS1 Twe1 Tco2 Tco1 Tzew L L' obieg. CO1 obieg. CO2 CO1 CO2 ładująca CWU I.st II.st M M o z o z R Instrukcja obsługi RX910-SMART 9
10 Litery Z i O przy zaciskach siłowników CO oznaczają odpowiednio zamykanie zaworu i otwieranie zaworu. Długość przewodów czujników nie powinna przekraczać 30m przy przekroju przewodu 2x0.5mm 2 Cu. Przewody czujników powinny być układane w odległości minimum 30cm od przewodów energetycznych. Niedopuszczalne jest prowadzenie wszystkich przewodów (czujnikowych i zasilania urządzeń) w jednej wiązce. Przewody czujników lub przewody energetyczne (zasilanie regulatora, przewody sterujące urządzeniami) nie mogą tworzyć wokół regulatora pętli. Maksymalna obciążalność pojedynczego wyjścia przekaźnikowego wynosi 1A/230VAC (AC1), 0.8A/230VAC (AC3, cosφ=0.6). Maksymalna sumaryczna obciążalność wyjść przekaźnikowych o zaciskach wynosi 2A/230VAC. Sterowanie urządzeniami niespełniającymi tych wymagań musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników. Sterowanie pompami musi się odbywać za pośrednictwem dodatkowych przekaźników/styczników o parametrach dostosowanych do charakteru obciążenia. Przy doborze przekaźnika należy zwrócić uwagę na znamionową moc silnikową zestyku oraz na zastosowany materiał styków - dla obciążeń silnikowych powinny to być styki AgCdO lub AgSnO 2. Przy łączeniu przewodów obiektowych do zacisków należy zawsze kierować się numerami zacisków a nie kolejnością urządzeń i czujników. Szczególnie uważnie należy podłączać przewody zasilania. Zasilanie części elektronicznej regulatora (L) i obwodów wykonawczych (L ) zostało rozdzielone po to, żeby można było je oddzielnie zabezpieczyć (jak na poniższym rysunku): WT1 - wkładka topikowa zabezpieczająca regulator, WT2 - wkładka topikowa zabezpieczająca obwody wykonawcze. Wkładka WT1 powinna mieć wartość 250mA, wartość WT2 powinna być najbliższa sumie prądów pobieranych przez urządzenia zasilane z regulatora (pompy, siłowniki). 10 Instrukcja obsługi RX910-SMART
11 W najprostszym przypadku zasilanie można doprowadzić do zacisku 17 i połączyć zacisk 17 z zaciskiem 18 jak na rysunku: Obwód zasilania regulatora powinien być zabezpieczony oddzielnym wyłącznikiem instalacyjnym typu S191. Umożliwia to, oprócz funkcji zabezpieczającej, łatwe wyłączenie zasilania regulatora. W układach bez CWU zaleca się pozostawienie włączonego zasilania regulatora również poza sezonem grzewczym. Umożliwia to ochronę pomp i zaworów mieszających przed zakleszczeniem oraz zapewnia podtrzymanie nastaw regulatora. Wyłączenie napięcia zasilania na czas dłuższy od 15 dni może spowodować utratę nastaw parametrów i programów. Jeżeli zasilanie regulatora jest przez dłuższy czas wyłączone, na elementach elektronicznych może kondensować się para wodna, co niekorzystnie wpływa na trwałość urządzenia. Cokół RX910-BAZA oprócz zacisków widocznych na schematach ma listwę zacisków N i listwę zacisków PE: Przewody N zasilania i urządzeń (najczęściej w kolorze niebieskim) należy łączyć do listwy N. Przewody PE zasilania i urządzeń (najczęściej w kolorze żółto-zielonym) należy łączyć do listwy PE. Przy montażu tablicowym przewody N zasilania i urządzeń należy łączyć z listwą zaciskową N szafy sterowniczej lub pulpitu kotłowego. Podobnie przewody PE zasilania i urządzeń należy łączyć z listwą zaciskową PE szafy sterowniczej lub pulpitu kotłowego. Przewody czujników lub przewody energetyczne (zasilanie regulatora, przewody sterujące urządzeniami) nie mogą tworzyć wokół regulatora pętli. Jeżeli producent kotła nie przewidział możliwości zewnętrznego sterowania palnikiem, zaciski 26, 27 regulatora (sterowanie I stopniem palnika) należy włączyć w szereg z termostatem regulacyjnym kotła. Instrukcja obsługi RX910-SMART 11
12 OBSŁUGA Regulator ma podświetlany wyświetlacz LCD 4x16 znaków oraz klawiaturę składającą się z 6 przycisków. Duża pojemność wyświetlacza oraz intuicyjny system menu pozwalają większości użytkowników, po zapoznaniu się z instrukcją obsługiwać urządzenie bez sięgania po nią. dioda sygnalizująca stan regulatora przełączniki konfiguracji pod zaślepką ON przełącznik wyboru rodzaju pracy (Automatyka/Ręka) Naciśnięcie przycisku potwierdzane jest krótkim sygnałem dźwiękowym (buzzer). W lewym górnym rogu pulpitu znajduje się dioda statusowa. Jeżeli sprawne są wszystkie tory pomiarowe dioda świeci na zielono. Czerwony kolor diody sygnalizuje błąd toru pomiarowego (niesprawny czujnik, przerwa w linii czujnika). Ponadto dioda statusowa sygnalizuje bieżący tryb: świecenie ciągłe oznacza tryb użytkownika, mruganie diody oznacza tryb instalatora. Pod zaślepką w prawym górnym rogu pulpitu znajduje się 8 dwupozycyjnych przełączników służących do konfiguracji regulatora. Przełącznik w dolnej części pulpitu umożliwia przejście do ręcznego sterowania instalacją. Po włączeniu zasilania wyświetlany jest ekran główny: W pierwszym wierszu wyświetlany jest bieżący dzień tygodnia (Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, Ni), bieżący czas oraz informacja o trybie pracy sterownika. 12 Instrukcja obsługi RX910-SMART
13 Pole tryb pracy może przyjmować następujące wartości: Pole tryb Lato(R) Lato(A) Lato(*) Zima(R) Zima(A) Interpretacja Ręcznie wybrany tryb Lato (Lato obowiązuje bez względu na to, jaka jest temperatura zewnętrzna). Tryb Lato wybrany automatycznie. Ręcznie wybrany tryb Lato. Gwiazdka (*) sygnalizuje, że temperatura zewnętrzna spadła poniżej 3 C i realizowany jest tryb ochrony przed mrozem. Ręcznie wybrany tryb Zima (Zima obowiązuje bez względu na to, jaka jest temperatura zewnętrzna). Tryb Zima wybrany automatycznie. W trybie Lato zawory mieszające CO są zamknięte a pompy obiegowe CO wyłączone. Pompy obiegowe CO1 i CO2 są raz na dobę załączane na 10 sekund dla ochrony przed zakleszczeniem. Również zawory mieszające CO1 i CO2 są raz na dobę otwierane i ponownie zamykane. Obwód CWU działa normalnie. W trybie Zima zasilane są obwody CO1, CO2 i CWU. W drugim wierszu wyświetlana jest informacja o aktywnym programie pracy regulatora. Możliwe komunikaty: Komunikat Prg. tygodniowy Ferie, dni: Dezynfekcja CWU Interpretacja Obowiązuje program tygodniowy dla wszystkich obwodów. Regulacja we wszystkich obsługiwanych obwodach działa według niezależnych programów tygodniowych. Obowiązuje program Ferie dla wszystkich obwodów. Liczba po słowie "dni" oznacza ilość dni pozostałych do końca obowiązywania programu. Podczas działania programu Ferie regulator przez zadeklarowaną liczbę dni będzie utrzymywał temperaturę obniżoną w obwodach CO i w zasobniku CWU. Cyrkulacja CWU będzie wyłączona. W przypadku, gdy zadeklarowana ilość dni wynosi 0 program Ferie obowiązuje aż do ręcznej zmiany na program tygodniowy. Trwa program dezynfekcji zasobnika CWU. Wyświetlenie tego komunikatu jest nadrzędne nad pozostałymi. W czasie działania programu dezynfekcji i po jego zakończeniu woda w zasobniku ma wysoką temperaturę. Należy w tym czasie zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z ciepłej wody - grozi niebezpieczeństwo poparzenia! W ostatnim wierszu wyświetlany jest napis "Menu". Pozioma kreska widoczna pod literą "M" w prawym dolnym rogu ekranu to kursor, który wskazuje aktywny element ekranu. Pozycję kursora można zmieniać naciskając przyciski: < > przesuniecie kursora do góry, na pierwszy aktywny element linii ekranu; w przypadku, gdy kursor znajduje się w górnym wierszu ekranu naciśnięcie klawisza spowoduje przewiniecie ekranu w górę, < > przesunięcie kursora w dół, na pierwszy aktywny element linii ekranu; w przypadku, gdy kursor znajduje się w dolnym wierszu ekranu naciśnięcie klawisza spowoduje przewiniecie ekranu w dół, < > przesuniecie kursora w prawo, na kolejny aktywny element linii ekranu; w przypadku gdy kursor znajduje się na ostatnim aktywnym elemencie wiersza ekranu naciśnięcie klawisza spowoduje ustawienie kursora na pierwszym aktywnym elemencie tego samego wiersza, Instrukcja obsługi RX910-SMART 13
14 > przesuniecie kursora w lewo, na poprzedni aktywny element linii ekranu; w przypadku gdy kursor znajduje się na pierwszym aktywnym elemencie wiersza ekranu naciśnięcie klawisza spowoduje ustawienie kursora na ostatnim aktywnym elemencie tego samego wiersza. < Aktywnym elementem na ekranie (elementem pod którym można ustawić kursor) jest funkcja Menu umożliwiająca wyświetlenie ekranu z głównym menu sterownika. Menu Naciśnięcie przycisku <OK> przy kursorze ustawionym pod literą "M" napisu "Menu" spowoduje wyświetlenie ekranu zawierającego cztery pierwsze pozycje z menu sterownika. Naciśnięcie przycisku < > spowoduje wyświetlenie kolejnych pozycji menu. Poszczególne napisy są elementami menu umożliwiającymi przejście do realizacji związanych z nimi funkcji. Naciśnięcie przycisku <OK> spowoduje uruchomienie funkcji związanej z aktywnym elementem menu. W przypadku, gdy lista parametrów nie mieści się na jednym ekranie sterownika, w prawym dolnym lub górnym rogu tego ekranu wyświetlone zostaną znaki: " ", " ". Ekran można przewijać klawiszami: < > - w górę, < > w dół. Powrót do ekranu głównego następuje po naciśnięciu przycisku <ESC>. Elementy menu przedstawia poniższa tabela. Parametr Interpretacja Temperatury Funkcja umożliwiająca wyświetlenie mierzonych temperatur. Nastawy CO1 Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw użytkownika dla obwodu CO1. Nastawy CO2 Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw użytkownika dla obwodu CO2. Nastawy CWU Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw użytkownika dla obwodu CWU. Programy Funkcja umożliwiająca zmianę programu tygodniowego obwodów CO1, CO2, CWU i działania cyrkulacji CCW. Zegar i tryb Funkcja umożliwiająca zmianę nastaw zegara i trybu pracy regulatora. Parametry Funkcja umożliwiająca zmianę parametrów regulatora. Większość parametrów dostępnych jest tylko w trybie instalatora, gdy regulator steruje kotłem. Test wyjsc Funkcja umożliwiająca dokonanie testu wyjść sterownika. Funkcja jest dostępna tylko w trybie instalatora. Kalibracja Funkcja umożliwiająca dokonanie kalibracji torów pomiarowych. Funkcja jest dostępna tylko w trybie instalatora. Serwis Funkcja umożliwiająca przejście do trybu instalatora. 14 Instrukcja obsługi RX910-SMART
15 Temperatury ekran: Menu Temperatury Parametr Interpretacja Tzew Zmierzona wartość temperatury zewnętrznej. Zmierzona temperatura kotła. Tpow Zmierzona temperatura na powrocie, w punkcie Tpow. Tcwu Zmierzona temperatura ciepłej wody w zasobniku. Twe1 W tym wierszu mogą być wyświetlane dwie wartości: zmierzona temperatura wewnętrzna Twe1 i wartość obniżenia/podwyższenia nastawiona na zadajniku czujnika CTI-S-02. W przypadku, gdy zadajnik ZdS1 jest niepodłączony w polu wartości obniżenia/podwyższenia wyświetlana jest wartość 0. Twe2 W tym wierszu mogą być wyświetlane dwie wartości: zmierzona temperatura wewnętrzna Twe2 i wartość obniżenia/podwyższenia nastawiona na zadajniku czujnika CTI-S-02. W przypadku, gdy zadajnik ZdS2 jest niepodłączony w polu wartości obniżenia/podwyższenia wyświetlana jest wartość 0. Tco1 Zmierzona temperatura wody instalacyjnej w obwodzie CO1. Tco2 Zmierzona temperatura wody instalacyjnej w obwodzie CO2. Tzsr Średnia krótkoterminowa temperatury zewnętrznej z ostatnich 90 minut; średnia ta jest używana do obliczeń związanych z regulacją pogodową i do ustalania trybu pracy regulatora przy automatycznej zmianie trybu Zima/Lato. Regulator kontroluje sprawność torów pomiarowych. Uszkodzenie toru pomiarowego, do którego powinien być podłączony czujnik, sygnalizowane jest sygnalizowane jest krótkim przerywanym dźwiękiem, zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony oraz wyświetlaniem w polu odpowiedniej temperatury znaków "???.?" i litery "A" (awaria) w miejscu jednostek. Skasowanie sygnalizacji dźwiękowej następuje po naciśnięciu klawisza <ESC>. Nie zawsze wszystkie czujniki wymagane są do poprawnej pracy regulatora. Ich ilość zależy od ustawień regulatora. Brak czujnika temperatury kotła nie jest sygnalizowany, gdy regulator nie steruje kotłem. Brak czujnika temperatury na powrocie Tpow nie jest sygnalizowany, gdy regulator nie kontroluje temperatury powrotu. Brak czujnika temperatury zasobnika CWU nie jest sygnalizowany, gdy obwód CWU nie jest wykorzystywany. Brak danego czujnika temperatury wewnętrznej nie jest sygnalizowany, gdy dla danego obwodu CO parametr RegPokoj:NIE, lub gdy dany obwód CO nie jest wykorzystywany. Brak czujników temperatury Tco1 lub Tco2 nie jest sygnalizowany, gdy dany obwód CO nie jest wykorzystywany, lub gdy pracuje jako obwód bez mieszacza. Instrukcja obsługi RX910-SMART 15
16 Regulator kontroluje maksymalną temperaturę w obwodach CO z mieszaczami. Przekroczenie przez zmierzoną temperaturę w punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO sygnalizowane jest krótkim przerywanym sygnałem dźwiękowym, wyświetlaniem litery "A" (Alarm) w miejscu jednostek oraz zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony. Zakres wyświetlanych temperatur wynosi od -30,0 C do 95,0 C. Nastawy CO1 i CO2 ekran: Menu Nastawy CO1 (Nastawy CO2) Parametr Interpretacja TEko Wartość zadanej temperatury wewnętrznej ekonomicznej (obniżonej) dla wybranego obwodu CO. Niskie słupki są symbolem tej temperatury. TKmf Wartość zadanej temperatury wewnętrznej komfortowej (normalnej) dla wybranego obwodu CO. Wysokie słupki są symbolem tej temperatury. Krzywa Numer krzywej grzania dla wybranego obwodu CO. Dobrze dobrana krzywa powinna zapewnić utrzymanie temperatury wewnętrznej w ogrzewanych pomieszczeniach na poziomie 20 C. Krzywe o numerach od 0 do 7 są przeznaczone dla ogrzewania podłogowego, krzywe o numerach od 8 do 15 dla układów grzejnikowych. Zestaw krzywych do wyboru przedstawia rysunek: Tco[ C] Twew=20 C Tzew[ C] PriorCWU Jeżeli zadana temperatura wewnętrzna, wynikająca z programu regulacji, jest niższa lub wyższa od 20 C, wymagana temperatura wody instalacyjne j odczytywana jest z odpowiednio przesuniętej, w dół lub górę, krzywej. Priorytet grzania CWU względem wybranego obwodu CO; opcje: TAK - praca z priorytetem CWU; podczas grzania zasobnika CWU w obwodzie bez mieszacza wyłączana jest pompa obiegowa CO, a w obwodzie CO z mieszaczem zamykany jest zawór mieszający, NIE - praca bez priorytetu CWU; równoległe ładowanie zasobnika CWU i zasilanie obwodu CO. 16 Instrukcja obsługi RX910-SMART
17 Nastawy CO1 (Nastawy CO2) - ciąg dalszy. Parametr Interpretacja RegPokoj Zezwolenie na regulację pokojową w danym obwodzie CO; opcje do wyboru: TAK po osiągnięciu zadanej temperatury wewnętrznej regulator wyłącza pompę obiegową CO (dodatkowo, w obwodzie z mieszaczem zamyka zawór mieszający), NIE brak zezwolenia na regulację pokojową - ciągła praca pompy obiegowej CO. Parametr ma znaczenie tylko wtedy, gdy w obwodzie CO zainstalowano czujnik temperatury wewnętrznej. Brak lub uszkodzenie czujnika temperatury wewnętrznej powoduje w trybie Zima załączenie na stałe pompy obiegowej CO niezależnie od nastawy parametru RegPokoj. WspKor Współczynnik korekcji dla danego obwodu CO; parametr może przyjmować wartości od 0 do 9. Korekcja powoduje szybsze nagrzewanie pomieszczeń przy zmianie temperatury zadanej z ekonomicznej na komfortową oraz dłuższe postoje kotła przy zmianie temperatury z komfortowej na ekonomiczną. Przy WspKor=0 korekcja jest wyłączona. TmaxCO Maksymalna zadana temperatura wody instalacyjnej w danym obwodzie CO z mieszaczem. Parametr jest istotny w układach ogrzewania podłogowego, gdzie temperatura wody w instalacji nie powinna przekraczać C. Parametr wyświetlany jest tylko w trybie instalatora, dla obwodu CO z mieszaczem. Tps Czas, w sekundach, przejścia siłownika zaworu mieszającego w danym obwodzie CO z mieszaczem, od pełnego otwarcia do całkowitego zamknięcia parametr ten podaje zwykle producent siłownika. Parametr wyświetlany jest tylko w trybie instalatora, dla obwodu CO z mieszaczem. WzmocPI Wzmocnienie regulatora PI sterującego siłownikiem zaworu w danym obwodzie CO z mieszaczem. Wartość tego parametru należy dobrać doświadczalnie. Jeżeli reakcja zaworu na odchyłkę regulacji jest zbyt wolna, wartość parametru należy zwiększyć, jeżeli reakcje siłownika są zbyt gwałtowne (oscylacje), wartość parametru należy zmniejszyć. Nastawa fabryczna wynosi 6, zakres nastaw od 2 do 15. Parametr wyświetlany jest w trybie instalatora, tylko dla obwodu CO z mieszaczem. Nastawianie zadanej temperatury wewnętrznej ekonomicznej przyciskami < >,< >,< >,< > ustawić kursor w polu TEko, nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej cyfry zadanej temperatury, naciskając przyciski < >,< > nastawić pierwszą cyfrę zadanej temperatury ekonomicznej, naciskając przycisk < > ustawić kursor na drugiej cyfrze zadanej temperatury, naciskając przyciski < >,< > nastawić drugą cyfrę zadanej temperatury ekonomicznej, nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję zadanej temperatury ekonomicznej. Edycja pozostałych parametrów sterownika odbywa się w sposób analogiczny do powyższego. Instrukcja obsługi RX910-SMART 17
18 Nastawy CWU ekran: Menu Nastawy CWU Parametr Interpretacja TEko Wartość zadanej temperatury ekonomicznej (obniżonej) dla zasobnika CWU. Niskie słupki są symbolem tej temperatury. TKmf Wartość zadanej temperatury komfortowej (normalnej) dla zasobnika CWU. Wysokie słupki są symbolem tej temperatury. Dezynf. Dezynfekcja zasobnika CWU; opcje: AUTO regulator w każdą niedzielę o godzinie 2:00 uruchomi program dezynfekcji obwodu CWU, ZAL ręczne załączenie programu dezynfekcji obwodu CWU. Po zakończeniu programu dezynfekcji wartość parametru Dezynf. zostanie automatycznie ustawiona na WYL, WYL wyłączenie programu dezynfekcji obwodu CWU. Uruchomienie programu Dezynfekcji spowoduje podgrzanie wody w zasobniku do 70 C i utrzymanie tej temperatury prze z 1 godzinę. Program dezynfekcji działa nie dłużej niż 2 godziny. W czasie dezynfekcji, po podgrzaniu wody w zasobniku do 70 C, pompa cyrkulac ji CWU jest załączana na czas 20 minut. W pozostałym czasie pompa cyrkulacji jest wyłączona. Program dezynfekcji realizowany jest z priorytetem nad regulacją w obwodach CO (działa priorytet CWU względem danego obwodu CO niezależnie od nastawy parametru PriorCWU). W obwodzie CO bez mieszacza, na czas dezynfekcji, pompa obiegowa CO jest wyłączona. Po zakończeniu dezynfekcji regulator wraca do realizacji programu Tygodniowego. Program dezynfekcji może być uruchomiony tylko wtedy, gdy obowiązuje program tygodniowy. W programie Ferie nie można załączyć programu dezynfekcji zasobnika CWU. HistCWU Tcwu t_wylpcwu t_zalccw t_wylccw W czasie działania programu dezynfekcji i po jego zakończeniu woda w zasobniku ma wysoką temperaturę. Należy w tym czasie zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z ciepłej wody - grozi niebezpieczeństwo poparzenia! Histereza regulacji CWU; parametr może przyjmować wartości od 1 C do 9 C. Histereza o wartości 4 C oznacza, że ładowanie zasobnika rozpocznie się przy spadku temperatury CWU o 2 C poniżej zadanej i zakończy się przy wzroście temperatury CWU o 2 C powyżej zadanej. Przewyższenie temperatury kotła w stosunku do zadanej temperatury CWU podczas ładowania zasobnika CWU; parametr może przyjmować wartości od 5 C do 40 C. Czas, w minutach, zwłoki w wyłączeniu pompy ładującej CWU po uzyskaniu w zasobniku wymaganej temperatury; czas potrzebny na rozładowanie pojemności cieplnej kotła. Czas, w minutach, załączenia pompy cyrkulacji CWU. W przypadku, gdy pompa cyrkulacji CWU ma pracować bez przerw należy zaprogramować t_wylccw=0 lub t_zalccw=0. Czas, w minutach, wyłączenia pompy cyrkulacji CWU. 18 Instrukcja obsługi RX910-SMART
19 Programy dobowe Funkcja Programy dostępna z poziomu menu głównego umożliwia wyświetlenie i zmianę programów tygodniowych dla obwodów CO1, CO2, CWU i cyrkulacji CWU (CCW). Program tygodniowy każdego z obwodów składa się z programów dobowych na każdy dzień tygodnia (Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, Ni). Dla poszczególnych programów można określić jeden lub dwa przedziały czasowe. Czasy rozpoczęcia i zakończenia przedziałów czasowych deklarowane są z dokładnością do minuty. Dla obwodów CO zadeklarowane przedziały wyznaczają okresy w których obowiązuje temperatura komfortowa określona parametrem TKmf - słupek wysoki. W pozostałych okresach doby obowiązuje temperatura ekonomiczna określona parametrem TEko - słupek niski. Dla obwodu CWU zadeklarowane przedziały czasowe wyznaczają okresy z temperaturą zadaną w zasobniku CWU określoną parametrem TKmf. Poza tymi przedziałami temperatura zadana określona jest parametrem TEko. Dla cyrkulacji CWU zadeklarowane przedziały czasowe określają okresy działania cyrkulacji. W zadeklarowanych przedziałach pompa cyrkulacyjna może pracować cyklicznie. Czas pracy i postoju pompy określają parametry t_zalccw i t_wylccw. Ekran wyświetlany po uruchomieniu funkcji Programy przedstawiono niżej. W prawym górnym rogu ekranu wyświetlany jest bieżący obwód, tzn. obwód którego dotyczy program dobowy wyświetlany na ekranie. Pole to podlega edycji i może przyjmować wartości: CO1 - program dobowy dla obwodu CO1, CO2 - program dobowy dla obwodu CO2, CWU - program dobowy dla obwodu CWU, CCW - program dobowy działania cyrkulacji CWU. W polu Dzien wyświetlany jest dzień tygodnia, do którego odnosi się wyświetlany program. W pierwszej linii ekranu wyświetlana jest przybliżona interpretacja graficzna programu dobowego. Niskie słupki oznaczają okresy z temperaturą obniżoną (ekonomiczną), wysokie słupki oznaczają okresy z temperaturą komfortową (dla obwodu CCW wysokie słupki oznaczają okresy działania cyrkulacji CWU). Pole CPY umożliwia przypisanie (skopiowanie) aktualnie wyświetlanego programu dobowego do wybranego dnia tygodnia bieżącego obwodu. Program dobowy przedstawiony na powyższym ekranie oznacza, że w obwodzie CO1 w piątek od godziny 6:15 do godziny 14:20 i od godziny 16:00 do godziny 24:00 obowiązuje temperatura komfortowa, w pozostałym czasie ekonomiczna (obniżona). Instrukcja obsługi RX910-SMART 19
20 Zmiana bieżącego obwodu przyciskami < >,< >,< >,< > ustawić kursor w polu nazwy bieżącego obwodu, pod pierwszą literą nazwy, nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt, naciskając przyciski < >,< > nastawić żądany obwód, dla którego chcemy zmienić/wyświetlić program dobowy (CO1, CO2, CWU, CCW), nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję bieżącego obwodu. Zmiana dnia tygodnia przyciskami < >,< >,< >,< > ustawić kursor w polu Dzien pod pierwszą literą dnia tygodnia, nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt, naciskając przyciski < >,< > nastawić żądany dzień tygodnia (Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, Ni), nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję dnia tygodnia. Zmiana programu dobowego Po wyświetleniu właściwego programu dobowego można przystąpić do edycji tego programu, tzn. zmienić czasy początku i końca przedziałów. Należy przy tym przestrzegać zasady, że kolejne czasy muszą być rosnące. Zmiany czasu początku/końca przedziału czasowego dokonuje się następująco: ustawić kursor pod godziną początku/końca przedziału (przyciski: < >,< >,< >,< >), nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej cyfry godziny, naciskając przyciski < >,< > nastawić pierwszą cyfrę godziny, naciskając przycisk < > ustawić kursor na drugiej cyfrze godziny, naciskając przyciski < >,< > nastawić drugą cyfrę godziny, nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję godziny, ustawić kursor pod minutami początku/końca przedziału, nacisnąć przycisk <OK> - kursor zmieni się na pulsujący prostokąt w polu pierwszej cyfry minut, naciskając przyciski < >,< > nastawić pierwszą cyfrę minut, naciskając przycisk < > ustawić kursor na drugiej cyfrze minut, naciskając przyciski < >,< > nastawić drugą cyfrę minut, nacisnąć przycisk <OK> dla akceptacji wyboru lub nacisnąć przycisk <ESC> żeby porzucić edycję minut. Kopiowanie bieżącego programu ustawić kursor w polu CPY (przyciski: < >,< >,< >,< >), nacisnąć przycisk <OK>, przyciskami < >,< > nastawić dzień tygodnia, do którego chcemy skopiować aktualnie wyświetlany program (Pn, Wt,, Ni), nacisnąć <OK> aby zatwierdzić przekopiowanie programu lub nacisnąć <ESC> aby zakończyć operację (bez przekopiowania). 20 Instrukcja obsługi RX910-SMART
21 Zegar i tryb ekran: Menu Zegar i tryb Parametr Interpretacja Czas - godzina Godzina bieżącego czasu dnia. Czas - minuty Minuty bieżącego czasu dnia. Dzien Aktualny dzień tygodnia: Pn, Wt, Sr, Cz, Pt, So, Ni. Tryb Tryb pracy regulatora, opcje: Zima ręcznie wybrany tryb Zima (do czasu ręcznej zmiany na inny), Lato ręcznie wybrany tryb Lato (do czasu ręcznej zmiany na inny), Auto przy tej nastawie tryb pracy jest wybierany automatycznie w zależności od wartości parametru Tzsr i TprogZ/L. TprogZ/L Temperatura progu Zima/Lato. Jeżeli Tryb=Auto i średnia temperatura zewnętrzna Tzsr jest wyższa niż nastawiona wartość parametru, regulator pracuje w trybie Lato. Jeżeli Tryb=Auto i średnia temperatura zewnętrzna Tzsr jest niższa niż TprogZ/L regulator pracuje w trybie Zima. Parametry ekran: Menu Parametry Parametr Interpretacja Prg Aktywny program pracy regulatora. Możliwe nastawy: Tygodniowy obowiązuje program tygodniowy dla wszystkich obwodów, regulacja we wszystkich obwodach działa według niezależnych programów tygodniowych, Ferie obowiązuje program Ferie dla wszystkich obwodów, ilość dni pozostałych do końca obowiązywania programu ferii określa parametr Dni. Wybór programu Ferie spowoduje, że regulator przez zadeklarowaną liczbę dni będzie utrzymywał temperaturę ekonomiczną w obwodach CO i w zasobniku CWU. Pompa cyrkulacji CWU będzie wyłączona. Dni Ilość dni pozostałych do końca obowiązywania programu Ferie. W przypadku, gdy zadeklarowana ilość dni wynosi 0 program Ferie będzie obowiązywał aż do ręcznej zmiany na program tygodniowy. Parametr wyświetlany jest tylko, gdy wybrany jest program Ferie. TminKot Minimalna temperatura kotła. Parametr wyświetlany jest gdy S7=OFF. Tminpow Odst.Kot Minimalna temperatura powrotu, pomiar w punkcie Tpow. Spadek temperatury powrotu Tpow poniżej nastawionej wartości powoduje załączenie pompy podmieszania. Dodatkowo, gdy Pr.och.Kot:TAK może zostać wyłączona pompa ładująca CWU, zamknięte zawory mieszające obwodów CO lub wyłączone pompy obiegowe CO. Parametr wyświetlany jest w układach U0, U1 i U2, gdy S7=ON. Zezwolenie na odstawienie kotła; opcje: TAK - przy braku zapotrzebowania na ciepło dopuszcza się obniżenie temperatury kotła poniżej zadanego minimum: dla S7=OFF określonego wartością TminKot+0.5H, dla S7=ON określonego wartością Tminpow+10 C+0.5H. NIE - przy braku zapotrzebowania na ciepło na kotle utrzymywana jest minimalna temperatura określona: dla S7=OFF wartością TminKot+0.5H, dla S7=ON wartością Tminpow+10 C+0.5H. H - histereza regulacji temperatury kotła. W przypadku, gdy brak jest zezwolenia ma regulację pokojową (parametr RegPokoj:NIE) regulator blokuje funkcję odstawiania kotła. Instrukcja obsługi RX910-SMART 21
22 Parametry - ciąg dalszy. Parametr Interpretacja Pr.och.Kot Priorytet ochrony kotła, opcje: TAK załączony priorytet ochrony kotła; realizacja funkcji ochrony kotła zależy od stanu przełącznika konfiguracyjnego S7. Dla S7=ON (włączona kontrola powrotu) spadek temperatury powrotu w punkcie Tpow poniżej zadanego minimum określonego parametrem Tminpow powoduje zamknięcie zaworów mieszających obwodów CO (w obwodach bez mieszaczy następuje wyłączenie pomp obiegowych CO) i wyłączenie pompy ładującej CWU. Dla S7=OFF (brak kontroli powrotu) spadek temperatury kotła poniżej zadanego minimum określonego parametrem TminKot powoduje zamknięcie zaworów mieszających obwodów CO (w obwodach bez mieszaczy następuje wyłączenie pomp obiegowych CO) i wyłączenie pompy ładującej CWU, NIE wyłączony priorytet ochrony kotła. t_zal2st Ustawienie wartości Pr.och.Kot:TAK przy S7=ON w układzie bez pompy podmieszania może spowodować zablokowanie instalacji (brak elementu wykonawczego dla kontroli powrotu). Czas, w minutach, zwłoki w załączeniu II stopnia palnika. Parametr może przyjmować wartości od 0 do 19 minut. Parametr wyświetlany jest, gdy regulator steruje kotłem z palnikiem dwustopniowym. Algorytm sterowania palnikiem dwustopniowym przedstawia poniższy rysunek: [ C ] Zad+0.5H Zad Zad-0.5H palnik1st palnik2st Stopień palnika: Załączony Wyłączony t_zal2st Czas Zad - zadana temperatura kolła, H - histereza regulacji temperatury kotła. Jeżeli temperatura kotła jest w strefie histerezy, ilość załączonych stopni nie zmienia się. Szerokość strefy histerezy (odległość między progiem załączenia i wyłączenia) zmienia się w zależności od obciążenia. Dynamiczna zmiana histerezy pozwala zredukować ilość załączeń palnika. Sposób wyliczania histerezy przedstawia poniższy rysunek: H [ C ] HistKotMax HistKotMin 30 C 90 C Zad [ C ] 22 Instrukcja obsługi RX910-SMART
23 Parametry - ciąg dalszy. Parametr Interpretacja HistKotMin Minimalna wartość histerezy kotła (dla zadanej temperatury kotła 90 C). Dla poprawnego działania regulatora musi być spełniony warunek HistKotMin<HistKotMax. Regulator podczas edycji tych parametrów uniemożliwia wprowadzenie niepoprawnych wartości. HistKotMax Maksymalna wartość histerezy kotła (dla zadanej temperatury kotła 30 C). Sygnal TrybKom HasloLAN Sygnalizacja dźwiękowa stanów alarmowych, opcje: TAK - sygnalizacja dźwiękowa załączona regulator przerywanym sygnałem dźwiękowym, sygnalizuje następujące stany alarmowe: uszkodzenie lub brak wymaganego czujnika temperatury, w układach CO z mieszaczem przekroczenie w danym punkcie Tco wartości określonej parametrem TmaxCO. Przekroczenie musi trwać co najmniej 3 minuty. Powyższy stan może być spowodowany np. uszkodzeniem siłownika mieszacza CO itp. NIE sygnalizacja dźwiękowa wyłączona. Wyłączenie sygnalizacji danej awarii następuje po naciśnięciu klawisza <ESC>. Niezależnie od nastawy Sygnal wystąpienie jednej z powyższych awarii jest sygnalizowane wyświetleniem znaku "A" w wierszu odpowiedniej temperatury na ekranach funkcji Temperatury i zapaleniem diody statusowej na kolor czerwony. Parametr określa tryb komunikacji z regulatorem, opcje: MODBUS interfejs (port RS232 lub RS485) regulatora realizuje protokół MODBUS RTU. Regulator może współpracować z terminalem TR01 lub regulatorami RX910-SMART, RX910-M3 i MR65-MC oraz umożliwia komunikację z poziomu systemu FRISKO-ONLINE. LAN interfejs regulatora realizuje protokół umożliwiający połączenie regulatora, za pośrednictwem modułu komunikacyjnego (wymagany port RS232), z panelem zdalnego dostępu. Aplikacja "Panel zdalnego dostępu", dostępna na naszej stronie internetowej, umożliwia zmianę wszystkich nastaw regulatora za pośrednictwem sieci ethernet. Po zmianie parametru TrybKom należy wyłączyć i ponownie załączyć zasilanie sterownika! Hasło dostępu do sterownika z poziomu systemu FRISKO-ONLINE. Instrukcja obsługi RX910-SMART 23
24 Test wyjść ekran: Menu Test wyjsc Parametr Interpretacja Pompa CO1 Stan wyjścia sterującego pompą CO1, opcje: ZAL pompa załączona, WYL pompa wyłączona. SilownCO1 Stan wyjść sterujących siłownikiem zaworu mieszającego CO1, opcje: OTW otwieranie zaworu, ZAM zamykanie zaworu, STOP zawór pozostaje w ostatnim położeniu. Pompa CO2 Stan wyjścia sterującego pompą CO2, opcje: ZAL pompa załączona, WYL pompa wyłączona. SilownCO2 Stan wyjść sterujących siłownikiem zaworu mieszającego CO2, opcje: OTW otwieranie zaworu, ZAM zamykanie zaworu, STOP zawór pozostaje w ostatnim położeniu. Pompa CWU Stan wyjścia sterującego pompą ładującą CWU, opcje: ZAL pompa załączona, WYL pompa wyłączona. Pompa CCW Stan wyjścia sterującego pompą cyrkulacji CWU, opcje: ZAL pompa załączona, WYL pompa wyłączona. Pompa POD Stan wyjścia sterującego pompą podmieszania, opcje: ZAL pompa załączona, WYL pompa wyłączona. Palnik1st Stan wyjścia sterującego pierwszym stopniem palnika, opcje: ZAL I stopień palnika załączony, WYL I stopień palnika wyłączony. Palnik2st Stan wyjścia sterującego drugim stopniem palnika, opcje: ZAL II stopień palnika załączony, WYL II stopień palnika wyłączony. W celu załączenia drugiego stopnia palnika należy najpierw załączyć pierwszy stopień palnika Palnik1st:ZAL. Powyższa tabela przedstawia wszystkie elementy ekranu funkcji "Test wyjsc". Ilość wyświetlanych elementów zależy od konfiguracji regulatora. Funkcja Test umożliwia sprawdzenie wyjść regulatora oraz właściwego podłączenia urządzeń. W czasie wyświetlania ekranów funkcji wyjścia przyjmują stany zgodne z wyświetlanymi na tych ekranach. Po powrocie do menu serwisowego regulator ustawia wyjścia w stany wynikające z działania automatyki. 24 Instrukcja obsługi RX910-SMART
25 Kalibracja ekran: Menu Kalibracja Parametr Interpretacja Tzew W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tzew wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tzew. W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" współczynnik kalibracji toru. Tpow W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tpow wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tpow. Tcwu W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tcwu wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tcwu. Twe1 W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Twe1 wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" współczynnik kalibracji toru Twe1. Twe2 W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Twe2 wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" współczynnik kalibracji toru Twe2. Tco1 W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tco1 wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tco1. Tco2 W tym wierszu wyświetlane są dwie wartości: zmierzona czujnikiem Tco2 wartość temperatury z uwzględnieniem współczynnika kalibracji oraz, po znaku "/" współczynnik kalibracji toru Tco2. Powyższa tabela przedstawia wszystkie elementy ekranu funkcji "Kalibracja". Ilość wyświetlanych elementów zależy od konfiguracji regulatora. Wartości współczynników kalibracji dodawane są do wartości mierzonych. Kalibracja pozwala wyeliminować błędy pomiarów związanych m.in. z rezystancją przewodów czujnikowych. Korzystanie z możliwości kalibracji wymaga stosowania dokładnych termometrów. Pomiar wzorcowy powinien być dokonywany w tym samym punkcie, w którym zainstalowano czujniki pomiarowe. Instrukcja obsługi RX910-SMART 25
26 PRACA RĘCZNA Po przestawieniu przełącznika rodzaju pracy w pozycję "ręka" wyjścia regulatora przyjmują stany zgodne z poniższą tabelą: pompa obiegowa CO1 siłownik mieszacza CO1 pompa obiegowa CO2 siłownik mieszacza CO2 pompa ładująca CWU pompa cyrkulacji CWU pompa podmieszania I stopień palnika II stopień palnika załączona pozostaje w ostatnim położeniu załączona otwiera się załączona wyłączona załączona załączony załączony Temperaturą zasilania (kotła) można sterować przez zmianę nastawy termostatu regulacyjnego kotła. Temperaturę wody w obiegach grzewczych z mieszaczami ustala się przez ręczne ustawienie mieszaczy w odpowiednich położeniach. Możliwość indywidualnego wyłączania pomp należy przewidzieć podczas projektowania instalacji elektrycznej kotłowni (indywidualne wyłączniki). WSPÓŁPRACA Z INNYMI REGULATORAMI Regulatory produkowane są z interfejsem RS232 lub RS485 (do wyboru). Jeżeli w zamówieniu nie zadysponowano RS485, standardowo dostarczany jest regulator z interfejsem RS232. Gdy parametr TrybKom:MODBUS interfejs realizuje obsługę protokołu MODBUS RTU, co umożliwia współpracę z regulatorami typu: RX910-SMART, RX910-M3 MR208-M3, MR208-M2, MR65-MC. Maksymalnie RX910-SMART typu MASTER może współpracować z pięcioma regulatorami. Jednym regulatorem RX910-SMART typu SLAVE1 i czteroma regulatorami RX910-M3, MR208-M3, MR208-M2 lub MR65-MC typu SLAVE4, 5, 6 lub 7. Numery regulatorów typu RX910-SMART i RX910-M3 ustawiane są przełącznikami konfiguracyjnymi (S2 SMART i S2, S3 M3). Numery regulatorów MR65-MC ustawiany jest w trybie instalatora, na ekranie funkcji "Konfiguracja" (parametr "Adres"). Regulator typu MASTER dokonuje pomiarów temperatury zewnętrznej i steruje pracą kotła na potrzeby wszystkich obwodów obsługiwanych przez współpracujące ze sobą regulatory. Regulator typu SLAVE nie musi mieć podłączonego czujnika temperatury zewnętrznej (wartość temperatury zewnętrznej jest otrzymywana z regulatora typu MASTER). Interfejs RS232 umożliwia połączenie ze sobą dwóch regulatorów na odległość nie przekraczającą 15 metrów. Połączenie należy dokonać trójżyłowym przewodem w ekranie. Ekran należy w jednym punkcie połączyć z najbliższym zaciskiem PE. Schemat połączenia pokazano na poniższym rysunku: 26 Instrukcja obsługi RX910-SMART
27 RX910-SMART MASTER Tx Rx Gnd REGULATOR SLAVE1,..., SLAVE7 Tx Rx Gnd Interfejs RS485 jest wykorzystywany przy łączeniu kilku regulatorów w rozległym układzie sterowania na odległość do 1000m. Połączeń należy dokonać jak na rysunku (maksymalne połączenie trzech regulatorów). Połączeń na odległości powyżej 2m należy dokonywać ekranowaną skrętką. Ekran należy w jednym punkcie połączyć z najbliższym zaciskiem PE. RX910-SMART MASTER A B RX910-SMART SLAVE1 A B RX910-M3 (MR65-MC) SLAVE4 A B RX910-M3 (MR65-MC) SLAVE7 A B Regulator RX910-SMART typu SLAVE1 musi mieć wyłączoną obsługę kotła (przełącznik S8=OFF). Instrukcja obsługi RX910-SMART 27
28 ZDALNA OBSŁUGA REGULATORA. Aplikacja "Panel zdalnego dostępu" dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce "Panel zdalnego dostępu" umożliwia zdalną obsługę regulatora RX910-SMART za pośrednictwem sieci ethernet (LAN i/lub WAN). Sterownik musi być podłączony za pośrednictwem modułu DS203 lub DS1206 do sieci lokalnej mającej dostęp do internetu. Dostęp do internetu musi być realizowany przez router posiadający funkcję wirtualnego serwera umożliwiającą forwardowanie portów z sieci WAN do LAN. Aby było możliwe połączenie regulatora z modułem DS203 lub 1206 regulator musi być wyposażony w interfejs RS232, a parametr TrybKom musi mieć nastawę TrybKom:LAN. Komunikacja aplikacji "Panel zdalnego dostępu" ze sterownikiem odbywa się z wykorzystaniem portu Podłączając sterownik do sieci ethernet należy zadbać o to, aby inne aplikacje, w szczególności Firewall, nie blokowały portu Przy zamawianiu sterownika z modułem DS203 lub DS1206 należy podać adres IP modułu w sieci lokalnej. Przy pomocy aplikacji można dokonać odczytu i zmian wszystkich parametrów sterownika. Dostęp do sterownika chroniony jest hasłem określanym parametrem HasloLAN regulatora. Schemat podłączenia regulatora z modułem DS203 (DS1206) przedstawia poniższy rysunek. Sterownik FRISKO Tx Rx GND DS203 Rx do rutera RJ45 RS232 Tx GND Kabel Kk232-9/2 28 Instrukcja obsługi RX910-SMART
29 WARTOŚCI POCZĄTKOWE PARAMETRÓW Po każdej zmianie położenia jednego z przełączników konfiguracji regulator wykonuje RESET. Powoduje to ustawienie wartości początkowych parametrów regulatora zgodnie z poniższą tabelą: Pozycja menu Parametr Wartość początkowa Nastawy CO1, TEko 17 C CO2 TKmf 20 C Krzywa 6 PriorCWU TAK RegPokoj TAK WspKor 0 TmaxCO 90 C Tps 120 sekund WzmocPI 6 Nastawy CWU TEko 10 C TKmf 50 C Dezynf. WYL HistCWU 4 C Tcwu 20 C t_wylpcwu 3 minuty t_zalccw 5 minut t_wylccw 25 minut Programy Jednakowe programy dobowe dla wszystkich obwodów, na wszystkie dni tygodnia (temperatura komfortowa od 05:00 do 22:00, CCW załączona od 05:00 do 22:00) Zegar i tryb Czas Aktualny czas Dzień tygodnia Aktualna data Tryb AUTO TprogZ/L 18 C Parametry Prg Tygodniowy TminKot 45 C Tminpow 45 C Odst.Kot TAK Pr.och.Kot NIE t_zal2st 5 minut HistKotMax 8 C HistKotMin 4 C Sygnal NIE TrybKom MODBUS HasloLan 0000 Kalibracja Jednakowa wartość dla wszystkich współczynników kalibracji. 0,0 C Instrukcja obsługi RX910-SMART 29
Instrukcja instalacji i obsługi regulatora RX910-SMART