Source: http://docplayer.fi/3840516-Paasihteeri-email-kenk-stm-stm-vn-fi-puh-03-260-8483-fax-03-260-8425-www-vn-fi-stm-suomi-eho-kenk-kemkoti-htm.html
Timestamp: 2017-02-21 19:38:59+00:00
Document Index: 8016393

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Pääsihteeri Puh. (03) Fax. (03) - PDF
Pääsihteeri Puh. (03) Fax. (03)
Download "Pääsihteeri Email: kenk.stm@stm.vn.fi Puh. (03) 260 8483 Fax. (03) 260 8425 www.vn.fi/stm/suomi/eho/kenk/kemkoti.htm"
Aapo Pertti Niemelä
1 HAPPOJEN JA EMÄSTEN VARASTOINTI JA KÄSITTELY 5. UUDISTETTU PAINOS Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö Kemikaalineuvottelukunta PL 33, 23 Valtioneuvosto Pääsihteeri Puh. (3) Fax. (3) Kustantaja: Oy Edita Ab PL 8 43 Edita Asiakaspalvelu puh. (9) Asiakaspalvelu fax. (9) Kannen kuva: Raimo Reinivuo Kirjapaino: Oy Edita Ab. Helsinki 2 ISBN ISSN X ESIPUHE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KEMIKAALINEUVOTTELUKUNTA Heinäkuu 2 Happojen ja emästen varastointi ja käsittely Kemikaalineuvottelukunta on uusinut happojen ja emästen varastointia koskevan oppaan. Oppaan viidenteen painokseen on lisätty lainsäädännöstä johtuvat tekniset muutokset. Opas on valmisteltu kemikaalineuvottelukunnan teollisuusjaostossa. Jaoston puheenjohtajana on toiminut Aimo Kastinen, jäseninä Anna Forsbacka, Eliisa Irpola, Matti Kajantie, Tapani Koivumäki, Jorma Lameranta, Jukka Metso, Kari Mäkelä, Lauri Mäki ja Anne-Mari Lähde. Teollisuusjaoston sihteeri Hanna Kuivalainen Turvatekniikan keskuksesta (puh ) antaa lisätietoja ohjeesta. Hänelle tai neuvottelukunnan pääsihteerille pyydämme myös ilmoittamaan mahdolliset parannus- ja korjausehdotukset. Puheenjohtaja... Juha Pyötsiä Pääsihteeri... Marilla Lahtinen2 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO VARASTO- JA KÄSITTELYPAIKKA Yleistä Sijoitus Viemäröinti Varaston rakenne ja ilmastointi Useiden kemikaalien varastointi samoissa tiloissa Esimerkkejä yhteensopimattomista aineista Säiliövarasto ulkona Säiliöiden sijoittelu ja perustus Vallitilat Vallitilan rakennetta koskevia ohjeita Säiliövarasto sisällä Astiavarasto Yleistä Astiavarasto huonetilassa Astiavarasto ulkona Täyttö- ja tyhjennyspaikat SÄILIÖT Rakenneaine Mitoitus Säiliöiden hitsaus Varusteet Korroosiosuojaus, pinnoitteet Eristeet Varoitusmerkinnät ja tunnuskilpi Tarkastus ja valvonta PUTKISTO JA VARUSTEET Yleistä Sijoitus Mitoitus ja valmistus Varusteet Venttiilit Varolaitteet Pumput Eristeet ja pinnoitteet Muut varusteet... 283 3 4.5 Ulkopuolinen korroosiosuojaus Merkintä TURVALLISUUSJÄRJESTELYT LAINSÄÄDÄNTÖ Yleistä Kemikaalilainsäädäntö Painelaitelainsäädäntö Työturvallisuuslainsäädäntö Ympäristönsuojelulainsäädäntö Maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö Pelastustoimen lainsäädäntö Vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset VIRANOMAISET LIITTEET 1. HAPPOJEN JA EMÄSTEN OMINAISUUDET Eräiden happojen ja emästen luokitus ja varoitusmerkinnät Ammoniakki Etikkahappo Fluorivety ja fluorivetyhappo Fosforihappo (ortofosforihappo) Muurahaishappo Natriumhydroksidi Rikkihappo Suolahappo (kloorivetyhappo) Typpihappo HAPPOJEN JA EMÄSTEN VAIKUTUS BETONIIN ERÄIDEN HAPPOJEN JA EMÄSTEN VAIKUTUS YLEISIMPIIN RAKENNEAINEISIIN54 4. KOKEMUKSIA KESTOMUOVIEN KÄYTÖSTÄ PROSESSILAITTEISSA YMPYRÄPOHJAISTEN SUORASEINÄISTEN SÄILIÖIDEN KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSESSA ESITETTÄVÄT ASIAKIRJAT KEMIKAALISÄILIÖN SÄILIÖKIRJAN SISÄLTÖ HAPPO- JA EMÄSONNETTOMUUKSIA KOSKEVAT ENSIAPUOHJEET OPPAASEEN LIITTYVÄT JULKAISUT... 64 4 1. JOHDANTO Happojen ja emästen yhteinen, terveydelle vaarallinen ominaisuus on niiden syövyttävyys. Tämän vuoksi on mahdollista laatia näiden aineiden varastoinnista ja käsittelystä opas, jossa otetaan huomioon erityisesti syövyttävyyden aiheuttamat vaarat. Kemikaalien muita vaaraominaisuuksia ei oppaassa ole yksityiskohtaisesti käsitelty. Oppaassa annettuja suosituksia voidaan kuitenkin soveltaa myös muiden terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin ottaen huomioon näiden kemikaalien erityisominaisuudet. Kemikaalien luokitus syövyttäväksi tehdään niiden elolliselle ainekselle syövyttävän ominaisuuden mukaan, mutta useimmiten tällainen aine syövyttää myös elotonta materiaalia. Oppaassa kiinnitetään huomiota ja annetaan ratkaisuvaihtoehtoja mm. seuraaviin asioihin: varastointi- ja käsittelypaikan sijoitus, säiliöiden ja astioiden rakenneaine, rakenne ja varusteet, putkistot ja niiden varusteet sekä turvallisuusjärjestelyt. Useimmat oppaan suositukset on tarkoitettu käytettäväksi uusia kohteita suunniteltaessa. Happojen, emästen ja muiden vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista sekä käsittelyyn liittyvistä lupa- ja muista hallinnollisista menettelyistä on annettu yksityiskohtaisia määräyksiä mm. kemikaalilainsäädännössä. Tämän oppaan lopussa on tarkempi selvitys asiaa koskevasta lainsäädännöstä ja valvontaviranomaisista. Tämän oppaan tarkoituksena on esittää ratkaisuja, joilla voidaan saavuttaa lainsäädännössä esitettyjen yleisten turvallisuusvaatimusten toteutuminen. Koska osa hapoista on myös palavia nesteitä, oppaassa esitettyjen ratkaisujen lisäksi on otettava huomioon palavia nesteitä koskevat määräykset.5 5 2. VARASTO- JA KÄSITTELYPAIKKA 2.1 Yleistä Happojen ja emästen varasto- ja käsittelypaikkaa suunniteltaessa ja perustettaessa on otettava huomioon mm. seuraavaa: a) Kemikaalien laatu ja määrä - happojen ja emästen myrkyllisyys ja syövyttävyys sekä muut ominaisuudet, kuten palavuus, hapettavuus ja haihtuvuus (liitteissä on tietoja happojen ja emästen ominaisuuksista ja niiden sekä muiden kemikaalien yhteensopivuudesta) - varastoitavat kokonaismäärät b) Sijoitus - sijoitus ympäristöön nähden, pohjavesialueet jne. - sijoitus tontilla, säiliöalueiden, astiavarastojen ja käsittelypaikkojen keskinäinen etäisyys c) Astiat, säiliöt ja laitteistot - koko ja lukumäärä - rakenne ja varustelu d) Turvallisuusjärjestelyt - työntekijöille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen ehkäisy: valvonta- ja varolaitteet, vallitilat, keräilyaltaat, ilmanvaihto, ilmaputkien johtaminen turvalliseen paikkaan jne. - suoja- ja vaaraetäisyydet - kulunvalvonta e) Onnettomuustilanteisiin varautuminen - kulkuväylien mitoitus - torjunta- ja pelastuskaluston laatu, määrä ja sijainti - henkilökohtaiset suojavarusteet6 6 2.2 Sijoitus Varasto- ja käsittelypaikan sijoituksessa otetaan huomioon ympäröivä asutus, läheisyydessä sijaitsevat koulut, hoitolaitokset, muut teollisuuslaitokset ja varastot, liikenneväylät. Ympäristöministeriön julkaisemassa oppaassa 2/1995 "Ympäristöriskien käsittely kaavoituksessa" annetaan ohjeita ympäristövahinkoriskejä aiheuttavien toimintojen sijoittamisessa ja maankäytön suunnittelussa tällaisten toimintojen läheisyydessä. Ympäristölupavirastojen suoja-aluepäätöksillä voidaan kieltää tai rajoittaa pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavia toimintoja vedenottamoiden valuma-alueilla. Kuntien laatimat pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat tähtäävät muidenkin pohjavesialueiden suojaamiseen pilaavilta toiminnoilta. Niissä esitetyt pilaantumisvaaraa aiheuttavia toimintoja koskevat kielto- ja rajoitussuositukset otetaan huomioon kaavoituksessa ja harkittaessa yksittäisen varaston sijoituslupaa. Kemikaalien varastoa ei saa sijoittaa ilman erityistä, perusteltua syytä tärkeälle tai muulle vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. Mikäli varasto sijoitetaan pohjavesialueelle, tulee rakenteellisin ja käyttöteknisin toimenpitein estää pohjaveden pilaantumisvaaran syntyminen sekä onnettomuustilanteissa että tavanomaisessa käytössä. Seuraavat menettelyt ovat tällöin välttämättömiä ympäristövahinkojen estämiseksi: maaperän tiivistäminen varaston ja sinne johtavien kulkuväylien ja piennarten kohdalla kulkuväylien päällystäminen varaston pohjan ja lastaus ja purkauspaikkojen tekeminen kemikaaleja läpäisemättömäksi varaston kattaminen vuotojen tarkkailun järjestäminen Jollei aineominaisuuksien takia ole tarvetta määritellä tontin ulkopuolelle meneviä suojaetäisyyksiä, voidaan käyttää standardeissa SFS 335 (Palavien nesteiden varastopaikka ja siellä olevat palavan nesteen käsittelypaikat) ja SFS 3353 (Palavan nesteen valmistuslaitos ja teknillinen käyttölaitos) esitettyjä suojavyöhykkeitä. Standardeissa on annettu varastointimääristä riippuvia säiliöalueiden ja muiden varastointi- ja käsittelypaikkojen vähimmäisetäisyyksiä tontin rajaan, yleiseen liikenneväylään tai muihin säiliöihin. Taulukossa 1 on esitetty vähimmäisetäisyydet astiavarastolle. Etäisyyksiä voidaan soveltaa palaviksi nesteiksi luokittelemattomille happo- ja emäsvarastoille. Etäisyyden vesistöön tulisi olla vähintään 1 m. Taulukko 1. Astiavaraston vähimmäisetäisyys tontin rajasta tai yleisestä liikenneväylästä /SFS 335/ Varastointimäärä (V) m 3 Etäisyys m V < V < 15 37 7 15 V < V < V < Viemäröinti Ulkona olevilla varasto- ja käsittelypaikoilla pitää olla helposti valvottava ja hallittava sadevesien poistojärjestelmä. Sadevedet johdetaan valvotusti tarkkailukaivon tai -altaan kautta. Kaivon tai altaan pitää olla riittävän tilava kyetäkseen varastoimaan useiden tuntien aikana kertyvät sadevedet sekä mahdolliset sammutusvedet. Myös vallitila voi toimia sadevesien pidätysaltaana. Sadevesiviemärissä pitää olla sulkuventtiilit, joilla voidaan pysäyttää kemikaalivuotojen eteneminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Sulkuventtiilien toiminta voidaan järjestää automaattisesti toimivaksi ilmaisin- ja hälytysjärjestelmän ohjauksessa. Mikäli ilmaisinjärjestelmä ei reagoi kaikkiin varastoitaviin aineisiin, tai muuten ei voida järjestää luotettavaa ohjausta sulkuventtiileille, ne tulee pitää normaalisti kiinni. Venttiilit voidaan avata veden poistamiseksi vain valvotusti ja kun on varmistettu, ettei vedessä ole haitallisia määriä varastoitavia aineita. Mikäli varastossa säilytetään keskenään vaarallisesti reagoivia aineita, niiden varastopaikoilla pitää olla erilliset sadevesiviemärit ja tarkastuskaivot. Myös veteen liukenemattomat ja vesiliukoiset aineet on hyvä varastoida erikseen ja järjestää niille erilliset sadevesijärjestelmät. Sisätiloissa olevat käsittely- ja varastotilat allastetaan eikä niissä saisi olla viemäriin yhteydessä olevia lattiakaivoja tai kaatoaltaita. Mikäli viemäri on kyseisissä tiloissa välttämätön, siinä pitää olla sulkuventtiili. Se pidetään normaalisti kiinni ja avataan valvotusti tarvittaessa. 2.4 Varaston rakenne ja ilmastointi Tuotanto- ja varastorakennusten rakenteille on esitetty vaatimuksia Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteellista paloturvallisuutta koskevassa osissa E 1 ja E 2. Kokoelman mukaan palaviksi nesteiksi luokittelemattomien happojen ja emästen varastointija käsittelytilat kuuluvat yleensä palovaarallisuusluokkaan 1-3. Luokittelua ei yleensä määrää happo tai emäs, vaan muut käyttöön ja varastointiin liittyvät toiminnot. Luokittelusta seuraa kantavien seinien rakenteelle paloluokkavaatimus A6 ja osastoivien seinien rakenteille vähintään B 3. Usein kuitenkin tuotantorakennuksissa on muuta toimintaa, joka nostaa sen palovaarallisuusluokkaa luokkaan 4 tai 5. Tällöin myös kantavien ja osastoivien seinien rakenteelle asetetaan suurempia vaatimuksia (A6-A24). Sisätilassa olevaan varasto- ja käsittelypaikkaan järjestetään riittävän tehokas ilmanvaihto siten, ettei tilassa esiinny terveydelle vaarallisia tai haitallisia määriä ilman epäpuhtauksia. Ilmanvaihto toteutetaan sekä yleisilmanvaihdolla että paikallispoistoin. Jos kemikaali on8 8 palava, ilmanvaihtomäärän tulee olla vähintään huoneen tilavuus tunnissa. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D 2 on tietoja rakennusten ilmanvaihdosta. 2.5 Useiden kemikaalien varastointi samoissa tiloissa Varastoitaessa useita kemikaaleja samoissa tiloissa ne ryhmitellään aineittain tai aineryhmittäin. Yhteensopimattomat aineet pidetään erillään toisistaan. Väkeviä happoja ei saa varastoida samoissa tiloissa palavien nesteiden kanssa. Hapettavien happojen lähellä ei saa olla orgaanisia aineita, koska näiden reagoidessa voi aiheutua palo- tai räjähdysvaara sekä syntyä lisäksi myrkyllisiä kaasuja. Yhteensopimattomilla aineilla tarkoitetaan keskenään siten reagoivia aineita, että muodostuu lämpöä tai syntyy myrkyllisiä, varsinkin kaasumaisia aineita, tai syntyy joku muu erityinen vaaran mahdollisuus Esimerkkejä yhteensopimattomista aineista - Monet metallit, kuten rauta, alumiini, sinkki reagoivat useiden happojen kanssa vetyä kehittäen. - Syanidien joutuessa kosketuksiin happojen kanssa muodostuu myrkyllistä syaanivetykaasua. - Eräät nitridit, sulfidit ja karbidit kehittävät happojen kanssa myrkyllisiä ja palavia vety-yhdisteitä, kuten ammoniakkia, rikkivetyä, asetyleeniä ja hiilivetyjä. - Aniliini ja typpihappo muodostavat itsesyttyvän seoksen. - Väkevä rikkihappo ja typpihappo voivat aiheuttaa hienojakoisen palavan aineen syttymisen. - Väkevät alkalihydroksidit (esim. natriumhydroksidi) saattavat synnyttää alumiinin, sinkin ja galvanoidun metallin kanssa vetyä ja trikloorietyleenin kanssa räjähtävää diklooriasetyleenikaasua. - Natriumkloraatista vapautuu klooridioksidia, jos kloraatti joutuu kosketuksiin väkevien happojen kanssa. - Natriumkloraatti muodostaa orgaanisten ja hapettuvien aineiden kanssa rajusti palavia, jopa räjähtäviä seoksia. - Hypokloriitti hajoaa happojen vaikutuksesta huoneen lämmössä, jolloin siitä vapautuu klooria, kloorimonoksidia ja happea. - Orgaaniset peroksidit ovat palavia ja usein räjähtäviä; joutuessaan kosketuksiin väkevien happojen ja emästen kanssa ne saattavat syttyä. 2.6 Säiliövarasto ulkona Säiliöiden sijoittelu ja perustus Säiliövarastossa säiliöt sijoitetaan tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon varastoitavat kemikaalit ja niiden määrät. Käyttötoimenpiteet sekä säiliön tarkastukset, huollot ja korjaukset on voitava tehdä vaikeuksitta ja turvallisesti. Alueelta poistuminen ja pelastushenki-9 9 löstön pääsy erityisesti vaaratilanteissa varmistetaan. Säiliöiden keskinäistä etäisyyttä määrättäessä huomioidaan myös mahdolliset ylivuodot ja niiden viereiselle säiliölle aiheuttamat vaarat. Terveydelle vaarallisten säiliöiden sijoitukseen liittyviä ohjeita on TUKES-ohjeessa K1-97. Taulukossa 2 on esitetty ohjeelliset arvot säiliöiden keskinäisille etäisyyksille. Taulukko 2. Säiliöiden keskinäiset ohjeelliset etäisyydet D 6 m 6 m > D > 2 m D 2 m Etäisyys/m 3 D/2 1 D on vierekkäisistä säiliöistä suuremman säiliön halkaisija. Huom. Jos kemikaali on luokiteltu myös palavaksi, on noudatettava standardissa SFS 335 määriteltyä tasoa. Säiliön perustuksen pitää olla routimaton ja sen on kestettävä siihen kohdistuvat rasitukset. Lieriömäisten suoraseinäisten säiliöiden (esim. standardien SFS 2737 ja 274 mukaiset tai vastaavat) perustus suositellaan tehtäväksi standardin SFS 2679 mukaan. Jos käytetään muuta rakennetta, sen on oltava saman tasoinen kuin k.o. standardissa esitetyt ratkaisut. Erityisesti pohjavuotojen tarkkailusta on annettava selvitys. Kuvassa 1 on esitetty standardin SFS 2679 mukainen ratkaisu perustuksen tekemisestä ja pohjavuotojen tarkkailusta.10 1 Kuva 1. Esimerkki kemikaalisäiliön perustuksesta ja pohjavuotojen tarkkailusta /SFS 2679/ Vallitilat Happo- ja emässäiliöt ja muita vaarallisia kemikaaleja sisältävät säiliöt sijoitetaan aineiden vaikutusta kestävään tiiviiseen vallitilaan. Erittäin myrkyllisen, myrkyllisen, syövyttävän tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin varastosäiliöt sijoitetaan vallitilaan, jonka tilavuus on vähintään vallitilassa olevan suurimman säiliön tilavuus. Muiden terveydelle vaarallisten kemikaalien varastosäiliöt sijoitetaan vallitilaan, jonka tilavuus on vähintään 2 % suurimman säiliön tilavuudesta. Jos kemikaalit ovat myös palavia, noudatetaan standardissa SFS 335 määriteltyä tasoa. Palavien nesteiden säiliöt sijoitetaan vallitilaan, johon mahtuu 11 % suurimman säiliön tilavuudesta. Tärkeillä pohjavesialueilla voidaan edellyttää vallitilaa, johon mahtuu kaikkien säiliöiden tilavuus. Varastoitaessa syövyttäviä, haitallisia tai ärsyttäviä kemikaaleja vallitila voidaan korvata lupaviranomaisten hyväksymällä keräilykanavien ja kaivojen tai katastrofialtaiden järjestelmällä, jolla on vastaava pidätyskyky kuin vallitilalla. Keräilyaltaat ja kaivot tulee tällöin varustaa hälyttävällä pinnankorkeuden mittarilla. Kuvassa 2 on esimerkki säiliöiden sijoittelusta vallitilaan. Vallitilaa koskevia ohjeita sisältyy myös TUKES-ohjeeseen K Vallitilan rakennetta koskevia ohjeita Säiliön etäisyyden vallin reunaan pitää olla riittävä ylivuotojen keräämistä ja huolto- ja kunnostustöitä varten. Vallitilan harjan etäisyyden säiliön seinästä pitää olla vähintään 3 m. Jos säiliön säde on pienempi kuin 3 m, etäisyys voi olla säteen mitta, kuitenkin vähintään 1 m. Vallin harjan etäisyys makaavan lieriömäisen säiliön vaipasta ja päädyistä pitää olla vähintään 1 m. Vallitiloihin rakennetaan kulkutiet siten, että poistuminen vallitilasta on helppoa ja turvallista. Vallitilaan ei sijoiteta muita rakenteita tai laitteita kuin mitä siellä välttämättömästi tarvitaan. Pumppujen sijoitusta vallitilaan vältetään. Jos putkisto on rakennettu vallin läpi, putken ja vallin liitoskohdan tulee olla nestetiivis. Vallitila varustetaan avattavalla sadeveden poistolaitteella. Sadevedet poistetaan valvotusti ja tarvittaessa käsitellään. Vallitilan tai altaan pitää olla tiivis. Sen on kestettävä kaikkia tilassa varastoitavia kemikaaleja läpäisemättä vähintään kaksi vuorokautta. Tarvittaessa tila on pinnoitettava. Varsinkin11 11 jos varastoidaan voimakkaasti betonia syövyttävää ainetta, tulee betonisissa suoja-altaissa altaan sisäpuoli pinnoittaa aineen vaikutusta kestävällä materiaalilla (esim. epoksimaalilla) betonin rapautumisen estämiseksi (liite 2). Samassa vallitilassa ei saa olla keskenään vaarallisesti reagoivia aineita. Kemikaalit eivät myöskään saa syövyttää samassa vallitilassa olevien muiden säiliöiden rakennemateriaalia tai perustusta siten, että onnettomuuksien yhteydessä ilmenisi lisävahingon vaaraa. Näistä syistä samalla varastoalueella olevat happo- ja emässäiliöt tulee erottaa toisistaan ainakin kynnysvallilla. Kuva 2. Säiliöiden sijoittelu vallitilaan 2.7 Säiliövarasto sisällä Säiliöt pyritään sijoittamaan pääasiassa ulos, ellei niiden sijoittaminen sisälle ole välttämätöntä. Sijoitettaessa kemikaalisäiliöt sisälle huolehditaan erityisesti ilmanvaihdon riittävyydestä. Huonosta ilmanvaihdosta on työhygieenisiä haittoja. Lisäksi huono ilmanvaihto voi edistää korroosioita. Ulkona olevalta säiliöalueelta on myös helpompi poistua vaaratilanteessa kuin sisävarastosta. Jos happo- ja emässäiliöitä sijoitetaan sisälle, huonetila allastetaan. Allastus tehdään siten, että vuodot voidaan havaita ja kerätä talteen. Tarvittaessa lattia pinnoitetaan; pinnoitus katsotaan riittäväksi, jos se kestää varastoitavaa kemikaalia kaksi vuorokautta.12 12 Säiliön etäisyyden seinästä ja toisesta säiliöstä pitää olla vähintään 1 m, jotta huoltotyöt voidaan tehdä helposti ja tarvittaessa voidaan poistua varastosta nopeasti. Säiliöiden ilmaputket johdetaan ulos tai muuhun turvalliseen paikkaan. 2.8 Astiavarasto Yleistä Astiavarastossa samaa kemikaalia sisältävät astiat sijoitetaan samalle alueelle. Astiat järjestetään riveihin tai ryhmiksi siten, että niiden merkinnät näkyvät. Rivien tai yksiköiden väliin jätetään kulkutilaa astioiden siirtämistä varten. Varastoitaessa astioita päällekkäisillä hyllyillä huomioidaan astioiden mahdollisista vuodoista aiheutuvat vaarat. Astioita tai niiden kuljetuspakkauksia ei saa varastoida toistensa päälle, ellei niitä ole erityisesti suunniteltu ja valmistettu päällekkäin varastoitavaksi. Astiavarastoja on käsitelty tarkemmin kemikaalineuvottelukunnan laatimassa oppaassa (Ohje kemikaalien kappaletavaravarastosta. Chemas Oy, 2). Kuva 3. HSE) Yleiskuva astiavarastosta (The storage of flammable liquids in containers, Astiavarasto huonetilassa Hapot ja emäkset varastoidaan suljetuissa astioissa. Muuhun tilaan johtava ovi tai aukko varustetaan vähintään,1 m korkealla, nestetiiviillä kynnyksellä. Se voidaan tehdä luiska-13 13 maiseksi trukkiliikenteen helpottamiseksi. Myös muut järjestelyt ovat mahdollisia, esim. varastotilan koko lattia voi olla ympäröivää lattiatasoa,1 m alempana. Sopivin kallistuksin ja kanaalein lattialle vuotanut kemikaali johdetaan keräilysäiliöön tai -altaaseen. Kemikaalin pääsystä mahdolliseen keräilysäiliöön pitää lähteä tieto valvottuun paikkaan. Kuvassa 4 on esimerkki astiavarastojen sijoittelusta huonetilaan ja huoneen rakenteista, ilmanvaihdon järjestelyistä yms. Jos varastoidaan syövyttäviä aineita, lattia laatoitetaan tai pinnoitetaan kemikaalia kestävällä materiaalilla. Lattian pinnan pitää kestää varastoitavaa kemikaalia vähintään kaksi vuorokautta. Hapot ja emäkset varastoidaan siten, etteivät ne vuototapauksessa joudu toistensa kanssa kosketuksiin. Kynnysten korkeus on vähintään 1 cm. Ilmanvaihtoaukkoja on sekä ylhäällä että alhaalla (enintään 3 cm lattiapinnasta). Kuva 4. Astiavarasto sisällä Astiavarasto ulkona Jos happoa tai emästä sisältäviä astioita varastoidaan rakennuksen seinustalla, astioita ei saa sijoittaa 1,5 m lähemmäksi ovea tai hätäpoistumistietä (kuva 5). Jos kemikaaleja varastoidaan ulkona on suositeltavaa, että varastoalue reunustetaan vähintään,15 m korkealla kynnyksellä tai muulla tavoin estetään kemikaalin leviäminen ympäristöön. Erittäin helposti syttyvät, helposti syttyvät ja syttyvät palavat nesteet on sijoitettava vallitilaan, jos niiden varastointimäärä yli 15 m 3. Muut palavat nesteet tulee sijoittaa vallitilaan, jos niitä varastoidaan yli 1 m 3.14 14 Hapot ja emäkset ja muut terveydelle vaaralliset kemikaalit sijoitetaan vallitilaan, jos astiavaraston tilavuus on yli 15 m 3. >1,5 m Hätäsuihku Astiavaraston etäisyys ovesta on vähintään 1,5 m. Lähistöllä hätä- ja silmäsuihku Kuva 5. Astiavarasto ulkona 2.9 Täyttö- ja tyhjennyspaikat Hapon tai emäksen säiliöajoneuvojen täyttö- tai tyhjennyspaikan etäisyyden maanpäällisestä säiliöstä, rakennuksesta, naapurin rajasta tai yleisestä liikenneväylästä pitää olla vähintään 5 m. Etäisyys lasketaan vaakasuoraan täyttö- ja tyhjennyskohdasta yleisen tien, naapurin, rautatiealueen tai rakennuksen rajaan tai säiliön seinään. Rakennukseksi ei katsota pumppujen suojakatoksia eikä muitakaan kevytrakenteisia katoksia. Varastoitaessa palavia nesteitä, täyttö- tai tyhjennyspaikan etäisyys edelläluetelluista kohteista on vähintään 1 m riippuen säiliön halkaisijasta (ks. SFS 335). Erittäin myrkyllisen tai myrkyllisen kemikaalin täyttö- ja tyhjennyslaitteistoa ei saa sijoittaa 5 m lähemmäksi vilkkaasti liikennöityä liikenneväylää. Säiliön täyttöventtiilin, jota käytetään ajoneuvon säiliön täyttämisen säätöön, on oltava rakenteeltaan itsestään sulkeutuva ja käsin aukipidettävä, ellei täyttöjärjestelmä ole varustettu ylitäytön estoautomatiikalla. Alatäytössä ylitäytönestojärjestelmä on välttämätön, koska täyttöä ei useimmiten voida tarkkailla kuten ylätäytössä. Täyttö- ja tyhjennyspaikat rakennetaan siten, ettei käsiteltävä happo tai emäs vaurio- ja häiriötapauksissa pääse virtaamaan ympäristöön. Säiliöautolle varataan allastettu tila, josta mahdolliset vuodot voidaan kerätä. Jos mahdollisten vuotojen kerääntymisestä ajoneuvon alle on vaaraa, ne johdetaan sieltä pois kallistuksin. Jos käsittelyssä syntyvien kaasujen päästö sellaisenaan ulkoilmaan ei ole sallittua, ne kerätään talteen ja käsitellä asianmukaisesti.15 15 Rakennuksessa olevan täyttö- tai purkauspaikan sisätilojen yleisvalaistuksen valaistusvoimakkuus pitää olla vähintään 15 lx ja ulkotilassa olevalla täyttö- tai purkauspaikan teknillisten laitteiden alueella vähintään 1 lx. Tarkkuutta vaativissa kohteissa valaistusvoimakkuuden pitää olla vielä suurempi. Lattioiden pitää olla tiiviit ja kestää käsiteltävien aineiden kemiallista vaikutusta. Täyttö- tai tyhjennyspaikan työtilassa ei pidä säilyttää turhia tyhjiä ja täytettyjä säiliöitä. Täyttöputken ja -letkun (tyhjennysputken ja -letkun) sisältö on voitava tyhjentää vaarattomasti ennen niiden irrottamista säiliöstä. Täyttöputkistossa (tyhjennysputkistossa) pitää olla venttiilit, jotka putken tai letkun irrotessa tai vaurioituessa sulkeutuvat automaattisesti tai jotka voidaan sulkea turvallisesta paikasta. Täyttöputkiston (tyhjennysputkiston) liikuteltavien osien on oltava niin keveitä tai siten tasapainotettuja, että yksi henkilö voi helposti ja vaaratta käsitellä niitä. Niiden on toimittava, vaikka säiliöiden paikoilleen asettelu olisi epätarkka. Yläkautta täytettävän (tyhjennettävän) rautatiesäiliövaunun ja ajoneuvon täyttö- tai tyhjennyspaikalla on säiliön yläpuolisten täyttölaitteiden (tyhjennyslaitteiden) käsittelyssä oltava tarvittavat suojakaiteet, ellei säiliön päällä tapahtuvaa työskentelyä ole järjestetty turvalliseksi muulla tavoin. Täyttö- ja tyhjennyspaikalla on oltava käyttöohjeet sekä toimintaohjeet mahdollisia vaaratilanteita varten. Säiliöajoneuvon paikallaan pysyminen varmistetaan ennen putkien tai letkujen kytkemistä asettamalla esim. kiilat pyörien eteen sekä käyttämällä aina seisontajarrua. Rautatievaunusäiliöiden ja rautatievaunuun sijoitettujen säiliöiden täyttö- ja tyhjennyspaikan suunnittelussa on otettava edellisen lisäksi huomioon Ratahallintokeskuksen (RHK) määräykset aukean tilan ulottumasta, jonka sisäpuolella ei saa olla kiinteitä esineitä. Varusteiden ja laitteiden, jotka täytön tai tyhjennyksen aikana ulottuvat tämän tilan sisäpuolelle, pitää olla sellaisia, että ne voidaan siirtää tieltä pois (esimerkiksi ylösnostettavat työskentelytasot ja tyhjennysputket). Jos siirrettävä laite voi aiheuttaa vaaran osuessaan vaunuun tai sen varusteisiin, laitteen asentoa valvotaan esim. valo- tai äänimerkein tai sähköisellä vaunujen siirtolaitteen lukituksella. Nämä turvatoimenpiteet yhdistetään vaunujen siirron turvalaitejärjestelmään. Turvalaitejärjestelmän pitää yleensä olla Ratahallintokeskuksen hyväksymä. Ratahallintokeskus myös neuvoo esimerkiksi kuormattavan vaunun suojaamisessa muulta liikenteeltä. Rautatievaunusäiliöiden täyttö- tai tyhjennyspaikalla täytettävänä (tyhjennettävänä) olevat vaunut suojataan täytön (tyhjennyksen) aikana siten, ettei muu liikenne vaaranna niitä tai päinvastoin. Vaunun paikallaan pysyminen on varmistettava pyörien eteen asetetuilla esteillä. Hyvä ratkaisu on allastaa junavaunujen tyhjennyspaikka. Allas mitoitetaan niin suureksi, että siihen mahtuu suurimman käytetyn junavaunun tilavuus. Vaunujen siirtoa varten käytetään vaihtoehtoista siirtojärjestelmää, joka mahdollistaa vaunujen siirtelyn, vaikka veturi ei olisi paikalla. Kuvassa 6 on esitetty allastus ja junavaunujen hätäsiirtojärjestely. M16 16 Kuva 6. Junavaunujen tyhjennyspaikan allastus ja hätäsiirtojärjestely Rautatievaunusäiliöiden ja rautatievaunuun sijoitettujen säiliöiden täyttö- ja purkauspaikalla raiteen kaltevuus saa olla enintään 1:4. Ajoneuvosäiliöiden ja ajoneuvoon sijoitettujen säiliöiden täyttö- ja purkauspaikalla ajotason kaltevuus saa olla enintään 1:5. Kuormauspaikalle päättyvän raiteen jatkeelle ei tulisi rakentaa mitään sellaista, josta aiheutuu vaaraa jos vaunut menevät liian pitkälle. Tyhjennys- ja täyttöpaikan välittömässä läheisyydessä on oltava yhdistelmäsuihku (hätä- ja silmäsuihku). Jäätynyttä säiliötä tai täyttö- ja tyhjennyslaitteita ei saa sulattaa avoliekillä. Jäätyminen voi vahingoittaa laitteistoa, joten sulattamisen jälkeen se on tarkastettava. Jos samassa täyttö- tai tyhjennyspaikassa käsitellään useita eri kemikaaleja, letkujen ja putkistojen liittimet on hyvä tehdä rakenteeltaan sellaisiksi, ettei niillä voida purkaa kuin yhtä kemikaalia. Säiliöt täytetään ja tyhjennetään asiantuntevan henkilön valvonnassa. Koska toimintoihin liittyy erityisiä riskejä, säiliöiden täytössä ja tyhjennyksessä on syytä käyttää työlupamenettelyä. 3. SÄILIÖT Happo- ja emässäiliöissä kiinnitetään erityisesti huomiota rakenneaineen oikeaan valintaan aineiden syövyttävyyden vuoksi. Jos kemikaaleja varastoidaan paineenalaisena, säiliöiden pitää täyttää painelaitteista annetut määräykset. Jos happo tai emäs on samalla palava neste, varastosäiliöiden pitää täyttää palavista nesteistä annettujen määräysten ja standardien vaatimukset. Terveydelle vaarallisten kemikaalien säiliöiden rakennetta ja mitoitusta koskevia ohjeita sisältyy TUKES-ohje K1-97. Happo- ja emässäiliöille voidaan soveltuvin osin käyttää palavien nesteiden säiliöitä koskevia standardeja tai ulkomaisia standardeja ottaen kuitenkin huomioon happojen ja emästen aineominaisuuksista johtuvat erityisvaatimukset. Erityisesti on otettava huomioon ominaispaino, joka hapoilla ja emäksillä voi olla suurempi kuin palavien nesteiden säiliöstandardeissa mitoitusperusteena käytetty arvo. Palavan nesteen säiliöistä on julkaistu seuraavat suomalaiset standardit: SFS 2733 SFS 2734 SFS 2735 SFS 2736 Teräksinen maanpäällinen lieriömäinen makaava säiliö Teräksinen maanpäällinen lieriömäinen pystysäiliö Teräksinen maanpäällinen suorakulmainen säiliö Teräksinen maanalainen lieriömäinen makaava säiliö17 17 SFS 2737 Maanpäällinen teräksinen palavien nesteiden ympyräpohjainen ja suoraseinäinen säiliö. Tilavuus 5 m 3. Ainevaatimukset ja mitoitus SFS 274 Maanpäällinen teräksinen palavien nesteiden ympyräpohjainen ja suoraseinäinen säiliö. Tilavuus > 5 m 3. Ainesvaatimukset ja mitoitus Jollei voida käyttää mitään luetelluista standardeista tai vaarallisille aineille hyväksyttyjä ulkomaisia standardeja, säiliö mitoitetaan yleisten lujuusopillisten kaavojen avulla. Asiaa on käsitelty mitoitusta koskevassa kappaleessa 3.2. Vaarallisia kemikaaleja koskevien lupa- ja ilmoitusmenettelyjen yhteydessä on esitettävä varastosäiliöiden mitoitusperusteet (käytetty standardi tai käyttöolosuhteiden perusteella tehty mitoitus). Lujitemuovin (LM) käytöstä säiliöiden rakenneaineena on julkaistu em. standardin lisäksi mm. seuraavat standardit ja ohjeet: LM-säiliöt. Polttoöljyn varastosäiliöt sisätiloissa. Rakenne ja yleiset omi- SFS 3915 naisuudet SFS 3916 LM-säiliöt. Polttoöljyn varastosäiliöt sisätiloissa. Laatuvaatimukset SFS-EN Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP). Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels. Part 1: Requirements and test methods for single wall tanks SFS-EN Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP). Horizontal cylindrical tanks for the non-pressure storage of liquid petroleum based fuels. Part 2: Transport, handling, storage and installation of single wall tanks SFS-EN 977 Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP). Method for one side exposure to fluids SFS-EN 978 Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP). Determination of factor alpha and factor beta TTL-ohje 7/81/P. Lujitemuovin käyttö paineastioissa Plastkärlsnormer (PLN) 1983, Tryckkärlskommissionen Näissä julkaisuissa esitettyjä periaatteita voidaan soveltuvin osin käyttää hyväksi myös lujitemuovisten happo- ja emässäiliöiden rakennetta, testausta ja laadunvalvontaa suunniteltaessa.18 Rakenneaine Rakenneaineen on kestettävä ulkopuolista ja sisällön aiheuttamaa korroosiota eikä rakenneaine saa reagoida sisällön kanssa. Tarvittaessa säiliö on pinnoitettava. Rakenneaineen valintaan vaikuttavat varastoitavan kemikaalin lisäksi: lämpötila, paine, kemikaalin sisältämät epäpuhtaudet, ph, virtausnopeus, kiintoainepitoisuus. Varastoitavan kemikaalin pienetkin epäpuhtaudet voivat vaikuttaa rakenneaineen kestävyyteen. Rakenneaineesta pyydetään sen toimittajalta ainestodistus, josta käy ilmi rakenneaineen koostumus, tyyppi, standardi, valmistustiedot ym. riippuen todistuksen tasosta. Minimivaatimus on standardin SFS-EN 1 24 mukainen laatuvakuus 2.1. Reunalevyjen ja vaipan alasarjan (seinämävahvuus < 1 mm) materiaaleista vaaditaan k.o. standardin mukainen toimituseräkohtainen koetodistus 2.3. Jos seinämävahvuus on 1 mm, vaaditaan k.o. standardin mukainen vastaanottotodistus 3.1.B. Ainestodistus liitetään säiliötä koskeviin asiakirjoihin (säiliökirjaan). Yleisimmin käytettävä rakenneaine on teräs. Liitteessä 3 on esitetty eräiden happo- ja emäsliuosten vaikutus yleisimpiin teräslaatuihin. Esimerkiksi tavallinen hiiliteräs kestää % rikkihapossa, kun sen lämpötila on alle 2 C. Mutta jos lämpötila on 35 C tai enemmän, saattaa hiiliteräs syöpyä. Ympäröivän ilman ja säiliön sisällön (kemikaali ja säiliön sisällä oleva ilma) suuri lämpötilaero on myös vaaratekijä. Kun eristämättömän säiliön metallipinta on kylmempi, säiliön sisäpuolella oleva kosteus kondensoituu vedeksi ja sekoittuu kemikaaleihin. Monet kemikaalit, jotka eivät kuivana syövytä, muuttuvat jo pienen vesimäärän vaikutuksesta syövyttäviksi. Liitteissä 2 ja 3 on tietoja happojen ja niiden vesiliuosten vaikutuksesta materiaaleihin. Erityisesti säiliön nesterajassa saattaa tapahtua syöpymistä kosteuden vaikutuksesta, koska siinä tapahtuu veden ja kemikaalin sekoittuminen. Vesiliuoksen ph-arvoilla 5-1 hiiliteräksen syöpymisnopeus on melko vähäinen, mutta jos ph on alle 5, syöpymisnopeus kasvaa voimakkaasti. Siksi hiiliteräs ei sovellu rakenneaineeksi, jos ph on alle 5. Säiliön rakenneaineena voidaan käyttää myös lujitemuovia ja muita muoveja. Alumiini ei sovellu lipeä- ja happosäiliöille. Lujitemuovi on nimensä mukaisesti lujitetta (yleensä lasikuitua) ja muovia. Lujitemuovin etuna on keveys, kimmoisuus ja hyvä kemiallinen kestävyys. Yleensä se kestää hyvin epäorgaanisia happoja. Orgaanisia happoja varastoitaessa on kuitenkin erityisesti varmistuttava lujitemuovin kestävyydestä. Lujitemuovi on yleensä käyttökelpoinen 8 o C lämpötilaan saakka. Säiliöiden rakenneaineena voidaan käyttää myös kestomuoveja. Tällaisia ovat esimerkiksi: PVC (polyvinyylikloridi), PE (polyeteeni), PP (polypropeeni), PVDF (polyvinylideenifluoridi), PTFE (polytetrafluorieteeni), E/CTFE (eteeni/ monoklooritrifluorieteeni kopolymeeri). Kestomuoveilla on yleensä hyvä kemiallinen kestävyys. Olosuhteet ja kemikaalin laatu vaikuttavat kuitenkin kestävyyteen. Väärä materiaalinvalinta voi johtaa muovin pehmiämiseen, kuplimiseen, turpoamiseen, halkeiluun jne. Halkeilu on useimmiten jännityskorroosiota; sitä esiintyy erityisesti PVDF-muoveilla niiden joutuessa kosketuksiin lipeän tai aktiivikloorin kanssa. Kuplimista esiintyy useimmiten silloin, kun kemikaali on hyvin19 19 kuumaa ja pienimolekyylistä. Liitteessä 4 on esimerkkejä kestomuovien käytöstä prosessilaitteissa. 3.2 Mitoitus Säiliötä mitoitettaessa ja suunniteltaessa on otettava huomioon käyttö- ja koeolosuhteissa jatkuvasti tai hetkellisesti vaikuttavat kuormitukset, joilla on merkitystä rakenteiden mitoitukseen: - alipaine ja siitä johtuva lommahtamisvaara - paine ja mahdollinen paineen purkautuminen säiliöön - rakenteen ja sisällön paino, tuuli- ja lumikuorma - rakenneosiin vaikuttavat paikalliset voimat, jotka johtuvat esimerkiksi putkistosta, tuennasta tai muusta vastaavasta kuormituksesta - lämpötilaeroista johtuvat lämpöjännitykset Jos säiliötä käytetään erilaisissa käyttöolosuhteissa, säiliö mitoitetaan sen olosuhteen mukaan, joka johtaa maksimimitoitukseen. Tarvittaessa käytetään säiliön rakenteen vahvistamiseen vahvistuslevyjä ja tukirakenteita. Koska terveydelle vaarallisille kemikaaleille noudatettavaksi tarkoitettua määrättyä standardia ei ole, mitoitus voidaan tehdä käyttäen lähtökohtana palavien nesteiden säiliöstandardeja ottaen kuitenkin huomioon aineominaisuudet. Näissä standardeissa seinämävahvuudet on laskettu olettaen rakennemateriaaliksi hiiliteräs, siksi niihin on lisätty syöpymisvara. Käytettäessä syöpymättömiä teräsmateriaaleja (esim. austeniittinen ruostumaton teräs), standardien esittämistä seinämävahvuuksista voidaan vähentää 1 mm. Jos sopivaa standardia ei ole käytössä, säiliö mitoitetaan yleisesti käytettävillä lujuusopillisilla kaavoilla. Muiden kuin ympyräpohjaisten, suoraseinäisten säiliöiden (SFS 2737 ja SFS 274) mitoitus suunnitellaan siten, että ne kestävät vähintään 2 bar ylipainetta. Vaipan mitoituksessa varmuuskertoimena käytetään vähintään arvoa 1,5. Hitsausliitosten lujuuskertoimena käytetään arvoa,7. Jos säiliön sisältö syövyttää rakenneainetta vähäisessä määrin, voidaan syöpyminen kompensoida lisäämällä ainepaksuuksiin ohenemisvara, jonka suuruus on vähintään 2 mm. Ohenemisvaran voi korvata syöpymistä kestävällä pinnoitteella. Mikäli on varauduttava kemikaalien ominaisuuksista tai muusta syystä johtuvaan räjähdysvaaraan, säiliön heikoimmaksi rakenteeksi tehdään sen katto. Säiliön katon tulee kuitenkin olla tiivis ja kestävä. Kattorakenteiden tulee täyttää teräsrakenteista voimassa olevat ohjeet. Tuuli- ja lumikuormat määritetään Suomen rakentamismääräyskokoelmassa olevien ohjeiden mukaisesti. 3.3 Säiliöiden hitsaus Säiliöiden hitsaus tulee tehdä asiantuntevasti ja huolellisesti. Hitsausliitosten muotoilussa, mitoituksessa ja hitsaamisessa noudatetaan soveltuvin osin standardeja:20 2 SFS-EN Hitsaajan pätevyyskoe (TTK-ohje P1-94) SFS 2223 SFS-EN 499 SFS EN SFS 2373 SFS-EN 756 SFS-EN 44 Yleiset valmistusohjeet Hitsauspuikot seostamattomille teräksille Hitsaus. Hitsausliitosten liitosmuodot teräksille. Osa 1: Paineenalaiset osat Hitsaus. Staattisesti kuormitettujen teräsrakenteiden hitsausliitosten mitoitus ja lujuuslaskenta Hitsausaineet. Hitsauslangat ja lanka-jauheyhdistelmät seostamattomien terästen ja hienoraeterästen jauhekaarihitsaukseen. Luokittelu Hitsausaineet. Hitsauslangat ja hitsiaineet seostamattomien terästen ja hienoraeterästen metallikaasukaarihitsaukseen. Luokittelu SFS-EN 16 Hitsausaineet. Hitsauspuikot ruostumattomien ja tulenkestävien terästen puikkohitsaukseen. Luokittelu Muutoin hitsauksessa noudatetaan soveltuvin osin palavan nesteen säiliöitä koskevissa standardeissa esitettyjä hitsausohjeita. 3.4 Varusteet Säiliön yhteet pyritään sijoittamaan säiliövaipan yläosaan. Nestepinnan alapuolelle sijoitetaan vain välttämättömät yhteet. Täyttö-, tyhjennys- ja muut yhteet sijoitetaan vähintään 1 mm etäisyydelle muista hitsausliitoksista; sijoitus lähemmäksi voi heikentää säiliötä. Säiliön kunnostusta ja tarkastusta varten tulee pienissä säiliöissä olla vähintään 2 mm tarkastusaukko ja yli 3 m 3 suuruisissa säiliöissä kulkuaukko. Kulkuaukon halkaisijan tulee olla vähintään 5 mm. Jos säiliön sisältö edellyttää huolto- ja korjaustehtävissä käytettäväksi hengityssuojainta tai muita suojavälineitä, kulkuaukko tulee mitoittaa niin suureksi, että huoltoa tai korjausta tekevä henkilö suojavälineineen pääsee turvallisesti säiliöön ja sieltä pois. Tarvittaessa säiliöön voidaan asentaa apuaukko. Kulku- ja apuaukko varustetaan tiiviisti sulkeutuvalla ja kestävällä kannella. Nestepinnan alapuolella olevan kulkuaukon kannen ja sen vastalaipan tiivistepinnat työstetään. Tiivisteen tulee kestää varastoitavan aineen vaikutusta. Kulkuaukon mitoituksesta ja rakenteesta on ohjeita mm. palavan nesteen säiliöstandardeissa. Jos säiliötä ei valmisteta käyttöpaikalla, säiliö varustetaan kahdella nostokorvakkeella, joiden kummankin tulee kestää vähintään kaksi kertaa säiliön paino tyhjänä. Nostokorvakkeet sijoitetaan yhtä etäälle säiliön painopisteestä sen kummallekin puolelle. Säiliö tulee varustaa ilmaputkella, joka johdetaan yleensä ulkotilaan. Jos varastoitava aine on erittäin myrkyllistä tai myrkyllistä, höngät kerätään talteen ja käsitellään. Ulos johdetun21 21 ilmaputken päähän kiinnitetään joko putkikäyrä tai suojahattu. Lisäksi on varmistettava, ettei ilmaputki tukkeudu jäätymällä tai suolautumalla. Kosteuden pääsy säiliöön tulee estää, jos siitä aiheutuu säiliön syöpymisvaaraa. Jollei säiliötä varusteta ilmaputkella, se varustetaan yli- ja alipaineventtiilillä. Säiliöön asennetaan pinnankorkeuden mittalaite, jonka tulisi olla hälyttävä. Usein on syytä varustaa säiliö ylitäytönestojärjestelmällä. Tarvittaessa säiliöt varustetaan lisäksi paine- ja lämpötila-antureilla. Kuvassa 7 on esimerkki säiliön varustelusta. TIA LISA HH TI TIA = Osoittava ja hälyttävä lämpötilan mittaus TI = Osoittava lämpötilan mittaus LISA = Osoittava, hälyttävä ja lukitseva pinnankorkeuden mittalaite (ylitäytönesto) Kuva 7. Esimerkki säiliön varustelusta Paineeton säiliö voidaan varustaa ylivuotoputkella, joka johdetaan turvalliseen paikkaan. Tiedon ylivuodosta on mentävä valvottuun paikkaan. Huoltoa, käyttöä ja tarkastusta varten säiliössä tulee olla tarvittaessa portaat ja hoitotasot kaiteineen ja askeltukineen. Lisävarusteina voi tarvittaessa olla sekoittimia, lämmittimiä jne, joiden aiheuttama kuormitus tasataan tukirakenteilla. 3.5 Korroosiosuojaus, pinnoitteet Jos rakenneaine ei kestä sisällön vaikutusta, säiliö suojataan pinnoittamalla tai käytetään sähköistä suojausta tai korroosioinhibiittejä. Ulkopuolista korroosiota vastaan säiliö voidaan suojata pinnoittamalla tai käyttämällä sähköistä suojausta. Korroosionkestävyyden ennustaminen on usein erittäin vaikeata, koska olosuhteiden aiheuttaman syövyttävyyden arviointi saattaa olla hankalaa. Pinnoitteiden ensisijaisena tehtävänä on eristää metallipinta syövyttävästä ympäristöstä. Mitä vaikeammat olosuhteet ovat, sitä tärkeämpää on pinnoitteen eheys. Pinnoitteena voidaan käyttää mm. maalia, kumia, muovia, lasia, keraamisia yhdisteitä ja metallisia pinnoitteita. Pinnoitteen materiaalivalintaan vaikuttaa kemiallinen ja mekaani-22 22 nen rasitus sekä lämpörasitus. Pinnoituksen onnistumisen edellytyksenä on huolellinen pohjustus- ja pinnoitustyö sekä riittävä laadunvalvonta mm. pinnoituksen tiiviyden toteamiseksi. Kun varastoidaan väkeviä ja kuumia happoliuoksia, on yleensä turvauduttava erikoismateriaaleihin. Esimerkiksi maalipinnoitteet eivät kestä väkeviä happoliuoksia. Laimeille hapoille alhaisissa lämpötiloissa mm. kumitus on usein käyttökelpoinen korroosiosuoja. Korroosion estämiseksi voidaan käyttää myös katodista suojausta. Sen mukaan korroosioreaktioiden synnyttämä sähkövirta voidaan kumota muodostamalla virtapiiri, jossa kulkee korroosioreaktiolle vastakkainen tasavirta. Menetelmää voidaan soveltaa syövyttäviin nesteisiin tai maaperään upotettujen metallirakenteiden suojaukseen. Sekä rakenteen että ympäristön on johdettava sähköä. Katodinen suojaus voidaan toteuttaa joko käyttämällä uhrautuvaa anodia tai ulkoista virtalähdettä. Happo- ja emässäiliöille tehdyissä sovellutuksissa käytetään yleensä ulkoista virtalähdettä. Usein katodinen suojaus täydentää pinnoituksen antamaa suojaa, kun virheetöntä pinnoitetta on vaikea aikaansaada ja jatkuvasti ylläpitää. Toteutettaessa yhdessä katodinen suojaus ja pinnoitus saavutetaan molempien menetelmien edut. Suojavirta hakeutuu luonnostaan pinnoitteen virhe- ja vauriokohtiin, koska siellä sähköinen vastus korroosioympäristöstä metallirakenteeseen on pienin. Pinnoitteen olemassaolo puolestaan vähentää suojavirran tarvetta. Anodisen suojauksen tarkoituksena on muodostaa ja ylläpitää passiivinen suojakerros metallipinnalla olosuhteista riippumatta. Suojauksessa metallia tavallaan lievästi syövytetään, kunnes syöpymätuotteet (yleensä oksidit) muodostavat tiiviin kalvon metallin pintaan eli metallin pinta passivoituu. Menetelmän soveltamisen edellytyksenä on, että valittu rakenneaine voidaan passivoida sähkövirralla kyseisissä olosuhteissa. 3.6 Eristeet Säiliöt voidaan tarvittaessa eristää mm. lämpöhäviöiden estämiseksi sopivilla eristemateriaaleilla. Eristemateriaali tulee valita siten, ettei se reagoi sisällön kanssa aiheuttaen vaaratilanteita. Putki-, säiliö- ja laite-eristyksistä on julkaistu standardit SFS 3975-SFS Varoitusmerkinnät ja tunnuskilpi Happoa tai emästä sisältävä säiliö tulee merkitä sisältöä ja sen vaaraa osoittavin varoitusmerkinnöin siten kuin työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden käytöstä annetussa valtioneuvoston päätöksessä tai standardissa SFS 5491 (Vaaralliset kemikaalit, säiliöiden merkitseminen) on esitetty. Kuvassa 8 on esimerkki merkinnästä.23 23 RIKKIHAPPO 8 % RIKKIHAPPO 8 % Kuva 8. Esimerkit säiliön vaihtoehtoisista merkitsemistavoista Merkinnän tulee erottua selvästi ja sen on oltava helposti havaittavassa paikassa. Merkintä voi olla säiliön kyljessä tai säiliön välittömässä läheisyydessä olevassa erillisessä taulussa. Merkintöjen tekstien ja varoitusmerkkien koko riippuu säiliön koosta taulukon 3 mukaisesti. Taulukko 3. Säiliöiden tekstin ja varoitusmerkkien koko /SFS 5491/ Säiliön tilavuus kirjainkoko Kemikaalin nimen Varoitusmerkki m 3 cm cm 1 V < V < V Säiliön valmistustiedot ilmoitetaan säiliöön kiinnitetyssä tunnuskilvessä. Tiedot ovat tarpeen mm. arvioitaessa tarkastustarvetta, säiliön valmistustietojen jäljitettävyyden varmistamiseksi esim. onnettomuus- tai vauriotilanteessa. Kilvestä tulee ilmetä seuraavat tiedot: - valmistajan nimi ja osoite - valmistusvuosi ja -numero - säiliön tilavuus - tarkastusvuosi ja -kuukausi - rakennestandardi (jos standardin mukainen)24 Tarkastus ja valvonta Säiliöt tarkastetaan ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen määräajoin. Ellei lainsäädännössä ole muuta määrätty, tarkastukset tekee säiliön valmistaja. Tarkastuksista laaditaan pöytäkirja, joka liitetään muuhun säiliöstä tehtyihin dokumentteihin. Jos säiliö tehdään vahvistetun standardin mukaisesti, myös tarkastukset tehdään noudattaen siinä annettuja ohjeita. Vähimmäisvaatimuksena kaikille säiliöille on vuorokauden vesitäyttö ja hitsausliitosten silmämääräinen tarkastus. Jos säiliössä varastoidaan erittäin myrkyllistä tai myrkyllistä kemikaalia, terässäiliön hitsausliitoksista tarkastetaan ainettarikkomattomalla menetelmällä vähintään 3 %. Hyväksymisrajana on IIW-luokituksen mukaan 3 ilman juurivirhettä. Ennen käyttöönottoa tehtävän tarkastuksen tekee yleensä säiliön valmistaja. Tulokset dokumentoidaan ja esitetään valvovalle viranomaiselle. Säiliön haltijan tulee säilyttää asiakirjat. Ympyräpohjaiset, suoraseinäiset säiliöt tarkastetaan ja niistä esitetään liitteessä 5 esitetyt asiakirjat. Liitteessä esitetty tarkastus- ja dokumentointitapa on Turvatekniikan keskuksen lupa- ja ilmoitusmenettelyissä soveltama käytäntö, mutta sitä voidaan soveltaa myös muissa kohteissa. Lujitemuovisäiliöille tehdään vesitäyttökoe ja Barcol-kovuuden mittaus. Sen tulee olla vähintään 9 % valmistajan ilmoittamasta kovettuneen laminaatin arvosta. Käyttöönoton jälkeen säiliöiden kuntoa valvotaan niille tehdyn tarkastussuunnitelman mukaisesti. Tarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: - syöpymäkohdat säiliön sisä- ja ulkopuolella - seinämän paksuus - hitsausliitokset - eristyksen ja pinnoitteen kunto ja tiiviys - yhteiden ympäristö - varo- ja valvontalaitteiden kunto Säiliön ensimmäinen sisäpuolinen tarkastus on syytä tehdä 2-3 vuoden kuluttua käyttöönotosta. Tällöin säiliö puhdistetaan ja tarkastetaan sekä silmämääräisesti että ultraäänitarkastuksin. Jollei havaita erityistä syöpymistä, seuraavat tarkastukset voidaan tehdä pidemmin aikavälein. Ulkopuolisten syöpymien havaitsemiseksi pohjassa on syytä tehdä pohjan ultraäänitarkastus vuosittain. Varsinkin ympyräpohjaisten suoraseinäisten säiliöiden pohjan syöpymät voivat jäädä muuten havaitsematta. Kaikista säiliölle tehdyistä tarkastuksista ja korjauksista pidetään kirjaa ja ne kootaan yhdessä rakennepiirustusten ym. kanssa säiliökirjaksi; sen sisältö on esitetty liitteessä 6.25 25 Jos happoja ja emäksiä varastoidaan rekisteröitävässä painelaitteissa, tarkastukset ja käytön valvonta järjestetään painelaitemääräysten mukaan. Rekisteröidyn painelaitteen määräaikaistarkastuksia ovat käyttötarkastus, sisäpuolinen tarkastus ja määräaikainen painekoe. Rekisteröidyn painesäiliön käyttötarkastus ja sisäpuolinen tarkastus tehdään neljän vuoden välein. Määräaikainen painekoe tehdään joka toisen sisäpuolisen tarkastuksen yhteydessä eli kahdeksan vuoden välein. Rekisteröidyn lujitemuovisen painesäiliön käyttötarkastus ja sisäpuolinen tarkastus tehdään kahdeksan vuoden välein. Määräaikainen painekoe tehdään joka toisen sisäpuolisen tarkastuksen yhteydessä eli neljän vuoden välein. 4. PUTKISTO JA VARUSTEET 4.1 Yleistä Putkistot varusteineen tulee suunnitella, mitoittaa ja rakentaa siten, että onnettomuusvaara on estetty riittävän tehokkaasti. Putkistot varustetaan riittävin valvonta- ja varolaittein. Höyrykattilaan tai painesäiliöön liitetty putkisto kuuluu painelaitemääräysten piiriin ja niitä koskevat painelaitelainsäädäntö valmistuksen, varustelun, sijoituksen ja tarkastusten suhteen. Tarkempia määräyksiä on mm. standardissa SFS 3323 (Paineastian sijoitus, varustelu ja käyttö. Putkistot). Palavan nesteen putkiston osalta on noudatettava, mitä on määrätty kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä palavista nesteistä ja standardissa SFS 3356 (Palavan nesteen putkisto). Jos putkisto asennetaan laitokseen, jolle vaaditaan Turvatekniíkan keskuksen lupa, putkiston tulee olla sellaisen valmistajan valmistama, jolla on paineastioita koskevien säännösten ja määräysten mukainen lupa valmistaa putkistoja ja näissä säännöksissä tarkoitettu valmistuksen valvoja. 4.2 Sijoitus Putkisto sijoitetaan siten, että putkisto siihen liittyvine varusteineen ja laitteineen muodostaa turvallisesti toimivan kokonaisuuden. Tehdasalueelle sijoittelussa ottaa huomioon mm. raskas ajoneuvoliikenne. Putkistot sijoitetaan siten, että kuorma-auto pääsee kulkemaan putkisillan alta lava ylhäällä. Tällöin vähimmäiskorkeudeksi tulee noin 8 m. Putkisto pyritään sijoittamaan maan päälle, koska tällöin tarkastukset ja huolto voidaan tehdä helpommin. Myös mahdollisten vuotojen havaitseminen on varmempaa. Jos putkisto on sijoitettava maan alle, se asennetaan tiiviiseen kanaaliin tai suojaputkeen. Putkiston suojaputki johdetaan tarkkailukaivoon vuotojen havaitsemiseksi. Vuotojen helppo havaitseminen ja niiden aiheuttamien vahinkojen ehkäisy edellyttää myös, ettei putkistoa sijoiteta rakennusten perustuksiin eikä seinärakenteiden sisään. Putkistoa vältetään johtamasta tilan läpi, jossa työskentelee muita kuin putkiston ja siihen liittyvien laitteiden käyttöhenkilökuntaa. Sijoituksessa varmistetaan, ettei sisältö mahdollisen vuodon sattuessa joudu kuumille pinnoille ja höyrysty. Putkistoa ei pidä myöskään sijoittaa sähköjohtojen yläpuolelle, koska pienetkin tippavuodot voivat vahingoittaa sähköjohtoja. Näytä lisää
Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja? Lisätiedot Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta
Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus Lisätiedot Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä
PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos Lisätiedot Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet)
Yritysneuvojakoulutus Gardenia 28.2.2008 Ympäristötarkastaja Hannu Arovaara Kemikaalit jätteinä (Ongelmajätteet) Ongelmajätteet Jätelaki (1072/1993) Jäte: aine tai esine, jonka sen haltija on poistanut Lisätiedot opas Vaarallisten kemikaalien varastointi
opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen Lisätiedot VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.
VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Lisätiedot PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä
sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely Lisätiedot Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3
Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi. Lisätiedot Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta
TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja Lisätiedot Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen
PÄÄTÖS 1 (5) Osuuskunta Maitomaa Kuopiontie 2 77600 SUONENJOKI Hakemuksenne 29.8.2008 Asia Nestekaasun käyttölaitoksen rakentaminen Kohde ja sen sijainti Osuuskunta Maitomaan osoitteessa Kuopiontie 2 (kiinteistötunnus Lisätiedot FORATIA FINLAND OY KEMIKAALIEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI FORATIA FINLAND OY. PL 561 13101 Hämeenlinna
FORATIA FINLAND OY PL 561 13101 Hämeenlinna Puh: 020 7345 858 0400 844 632 Fax :03 652 3208 info@foratiafinland.fi www.foratiafinland.fi FORATIA FINLAND OY KEMIKAALIEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI KEMIKAALI Lisätiedot KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet
KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien Lisätiedot ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU
Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301) Lisätiedot SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus Lisätiedot FORATIA FINLAND OY KEMIKAALIEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI
FORATIA FINLAND OY KEMIKAALIEN KÄSITTELY JA VARASTOINTI KEMIKAALI TURVA-ALLAS, SARJA 250/2 valmistettu korkealuokkaisesta polyeteenistä kestää erinomaisesti erilaisia kemikaaleja erittäin käytännöllinen, Lisätiedot Postinumero ja - toimipaikka
RISKIKARTOITUS NUMMELANHARJUN-NUMMENKYLÄN POHJAVESIALUUELLA - YRITYKSET 1 YRITYS Yrityksen nimi 2 TOIMIPAIKKA 3 LISÄTIETOJA YRITYKSESTÄ 4 TOIMINNAN KUVAUS Yrityksen toimiala Lähiosoite Puhelin Kiinteistön Lisätiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta Lisätiedot PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS
PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä. Lisätiedot Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste
P3-topax 56 Elintarviketeollisuuden hapan vaahtopesuneste OMINAISUUDET Erinomainen poistamaan mineraalisaostumia Poistaa hyvin rasvaa ja proteiinia Erittäin tehokas matalissa konsentraateissa Parannellut Lisätiedot Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa
Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa 1. Luennon aiheesta yleistä 2. Käsiteltävät kemikaalit 3. Tuotantomäärät 4. Olemassa Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön Lisätiedot ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote
Sivu 1 / 5 ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote Tarkastettu 29.6.2015 1. TUOTTEEN TUNNISTETIEDOT, VALMISTAJA JA TOIMITTAJA Tuotenimi: Valmistaja/toimittaja: ANC Erikoisleikkuuneste Lisätiedot ecoteco - luonnon ehdoilla, luonnollisesti
Kompostoiva puucee Suomessa suunniteltu suomalaisiin olosuhteisiin. Ecoteco-toimitus sisältää täydellisen toimivan puuceeratkaisun vapaaajan käyttöön. Elementtirakenteisen rakennuksen, joka on helppo itse Lisätiedot Putken korjaus ja huolto
Putken korjaus ja huolto Laaja valikoima samalta toimittajalta. Ainutlaatuisen kestävät rakenteet. Nopeaa ja luotettavaa suorituskykyä. Tyyppi Mallien määrä Sivu Koepainepumput 2 9.2 Putkenjäädyttimet Lisätiedot Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala
22.5.2015 Kuolemaan johtanut tulityöonnettomuus Tina Sammi Öljy- ja biopolttoaineala Kuolemaan johtanut onnettomuus 9.7.2014 Jakeluasema, miehittämätön Valmistelevat työt maanalaisen bensiinisäiliön sisäpuoliselle Lisätiedot Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset.
9. Vastusupokasuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto Vastusupokasuuneissa irrallinen upokas on sijoitettu ylhäältä avonaiseen uunipesään, jonka seinämillä ovat sähkövastukset. Upokas Lisätiedot ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA
HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto... Lisätiedot Harri Koskenranta 24.2. 2005
FYYSINEN TURVALLISUUS T-110.460 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 24.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 24.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA FYYSISET KEINOT MENETTELYTAVAT Lisätiedot ASENNUSOHJEET SILENCIO 24 / 36 SILENCIO EL
ASENNUSOHJEET 24 / 36 EL Näin saavutetaan paras ääneneristys Betonielementit ja betoniset ontelolaatat Betonisten välipohjien ääneneristys riippuu paljolti siitä, millaisia kantavat rakenteet ovat. Laatta- Lisätiedot Luettelo tunnusnumeroista 1801 (1) Huom. (2)
3300 N:o 899 OSA III Lisäykset Lisäys VIII MÄÄRÄYKSET TUNNUSMERKINNÖISTÄ SEKÄ VAARALLISTEN AINEIDEN LUETTELO Säiliövaunujen, monisäiliövaunujen, irrotettavilla säiliöillä varustettujen vaunujen ja säiliökonttien, Lisätiedot Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut
Siilotilasäiliöt ja maitohuoneratkaisut Valion Navettaseminaari 12.2.2014 Rantasipi Airport Congress Center Esa Manninen Valio Oy AMS tilasto 2013 12.2.2014 Alkutuotanto 2 Sisältö A. Siilotilasäiliöt maitohuone: Lisätiedot Turvallisuusvyöhykeperiaate T-110.5610/Koskenranta 4
SUOJAUKSET TOIMITILATURVALLISUUS T-110.5610 - lukitusturvallisuus Harri Koskenranta 22.3.2007 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 Lähialue TURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITETILA Asiakaspalvelu Työtilat Lisätiedot JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5 Lisätiedot RakMK:n mukainen suunnittelu
RV-VAluAnkkurit RakMK:n mukainen suunnittelu RV-VAluAnkkurit 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Valuankkurin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS... Lisätiedot KÄYTTÖOHJE MDG pumput
KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3 Lisätiedot Absol. monipuolinen imeytysaine
Absol monipuolinen imeytysaine Absol ehdottomasti oikea valinta ympäristölle vaarallisten nesteiden imeytykseen Absol sitoo, puhdistaa ja neutraloi nopeasti ja tehokkaasti ympäristölle vaaralliset nesteet. Lisätiedot SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET
SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon Lisätiedot SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA
1 Länsi-Säkylän Teollisuusalue 1.9.2014 Ohjesääntö Länsi-Säkylän Teollisuusalueella työskenteleville LIITE 5 SÄILIÖTÖIDEN TURVALLISUUSOHJEET, SÄILIÖTYÖLUPA 1. TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Ohjeen tarkoitus Lisätiedot Puu pintamateriaalina_halli
1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää Lisätiedot OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT. Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT
OY PUMPPULOHJA AB 1 (5) LAATUTIE 4 09430 SAUKKOLA 2016 KÄYTTÖOHJE PAINEASTIAT Painelaitedirektiivi 2014/68/EU TEKNISET TIEDOT VAROITUKSET 2 (5) 1. Älä ylitä painesäiliön arvokilpeen merkittyä suurinta Lisätiedot SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA
SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE HUOLTOPÄIVÄKIRJA Täytetyt lomakkeet säilytetään kiinteistöllä ja ne esitetään pyydettäessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistön haltija Lisätiedot OHJE KEMIKAALIEN KAPPALETAVARAVARASTOSTA 5. UUDISTETTU PAINOS
OHJE KEMIKAALIEN KAPPALETAVARAVARASTOSTA 5. UUDISTETTU PAINOS Julkaisija: Sosiaali- ja terveysministeriö Kemikaalineuvottelukunta PL 33, 00023 Valtioneuvosto Pääsihteeri Puh. (03) 260 8483 Telekopio (03) Lisätiedot AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
AQUATRON ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET 1. ASENNUKSEEN HANKITTAVAT TARVIKKEET Seuraavat tarvikkeet tarvitaan laitteistotoimituksen lisäksi Aquatron-laitteiston asennukseen: 1.1 Wc-istuin. - 3 L huuhteleva pientalon Lisätiedot 1. Malmista metalliksi
1. Malmista metalliksi Metallit esiintyvät maaperässä yhdisteinä, mineraaleina Malmiksi sanotaan kiviainesta, joka sisältää jotakin hyödyllistä metallia niin paljon, että sen erottaminen on taloudellisesti Lisätiedot Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa
Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa Lisätiedot Alpex-duo paineputkijärjestelmän putki on kerrosrakenteinen komposiittiputki, jonka sisä- ja ulkopinta on PEX-muovia ja välikerros alumiinia.
FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi Lisätiedot Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen. Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 SASTAMALA.
PÄÄTÖS 1 (4) Kemira Chemicals Oy PL 7 32741 SASTAMALA Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Märkälujahartsin ja selkeytyksen apuaineen tuotannon aloittaminen Kemira Chemicals Oy, Äetsä, Harmajantie 3, 32740 Lisätiedot T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04
T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 18.2.2004: Lukitusturvallisuus LUKITUKSEN LÄHTÖKOHDAT Lukitus suunnitellaan tarvetta vastaavaksi eli Lisätiedot Emäksinen, klooripitoinen ja silikaattia sisältävä pesuneste elintarviketeollisuuden laitteistojen ja pintojen pesuun
P3-ansep ALU Emäksinen, klooripitoinen ja silikaattia sisältävä pesuneste elintarviketeollisuuden laitteistojen ja pintojen pesuun KUVAUS soveltuu erityisesti alumiinipinnoille erinomaiset pesevät ominaisuudet Lisätiedot Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet
Maatilan jätehuolto ja vaaralliset aineet 1 Jätehuollon ajurit kohti kierrätysyhteiskuntaa Vahvimmat muutosajurit Uusi jätelaki ja siihen liittyvät asetukset Biohajoavan jätteen kaatopaikkaamiskielto Markkinatalouden Lisätiedot Irrotettava kahva helpottaa asennusta. Kahvaa voidaan kääntää sekä vasemmalle että oikealle, kun palloventtiili suljetaan.
Laadukas pallosulkuventtiili LENO MSV-S Kuvaus LENO TM MSV-S on pallosulkuventtiili kaikille LENOtuoteryhmän kertasääteisille linjasäätöventtiileille. LENO TM MSV-S-venttiiliä voidaan käyttää myös laadukkaana Lisätiedot RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu
RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS... Lisätiedot Oy Finn-Gamec AB. Member of K-D Group
Oy Finn-Gamec AB Member of K-D Group K-D GROUP K-DEVELOP OY (www.k-develop.fi) on 2008 perustettu omistajayhtiö, joka pitkäjänteisesti rakentaa vahvaa tekniikkaryhmää K-D GROUP TAVOITE K-D Groupin tavoite Lisätiedot TURVATEKNIIKAN KESKUS
TURVATEKNIIKAN KESKUS 1 2 JAKELUASEMIEN MUUTTUVAT VELVOITTEET Jakeluasemille on annettu uusia velvoitteita, joiden tarkoituksena on jakeluasemien turvallisuuden lisääminen ja päästöjen vähentäminen. Velvoitteet Lisätiedot Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle
Maakaasu Biokaasu Asennus Käyttö Hätätilanne Ohjeita maa- ja biokaasun käyttäjälle KAASUN KÄYTTÖ ON TURVALLISTA JA HELPPOA. KAASUN KÄYTTÄJÄN ON KUITENKIN HUOLEHDITTAVA PUTKISTON JA KAASULAITTEIDEN ASIANMUKAISESTA Lisätiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 Search Bio Laundry Powder 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.
Sivu: 1/5 * 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuotetunniste Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen / valmisteen käyttö Hampaiden Lisätiedot Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin Lisätiedot PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015
Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno Lisätiedot Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta
PÄÄTÖS 1 (5) Berner Oy PL 15 00131 HELSINKI Asia Kohde ja sen sijainti Teknokemian tehtaan perustaminen ja johtopäätökset sisäisestä pelastussuunnitelmasta Berner Oy:n teknokemian tehdas sijaitsee Heinäveden Lisätiedot Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina. Käyttöohjeet
Kirami SUB Merialumiininen uppokamiina Käyttöohjeet Tiedot & Asennus Tekniset tiedot: Uppokamiina 3mm merialumiinia (AlMg3) Kolme kiinnityskorvaa Ilmanottoa säätelevä kansi Teräksinen ilmanohjauspelti Lisätiedot TEHOKASTA PUHDISTUSTA
TEHOKASTA PUHDISTUSTA www.mesto.de Huippu-uutuus Mestolta : Foamer sarja Vaahtoavien nesteiden käyttö puhdistusalalla on lisääntynyt huomattavasti. Uusien FOAMER nestesumuttimien myötä, MESTO tarjoaa tehokkaan Lisätiedot Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen
PÄÄTÖS 1 (5) CrTe-Plating Oy PL 246 78201 VARKAUS Lupahakemus 15.1.2008 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Metallituotteiden pintakäsittelylaitoksen rakentaminen Tuotantolaitos rakennetaan Varkauden kaupungissa Lisätiedot SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet
SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja Lisätiedot UUSI! 998:28468. VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä.
UUSI! VESITÄYTTEINEN KAIVONSULKULAITE Kätevä ja tehokas kaivonsulkulaite, joka täytetään tavallisella hanavedellä. Ennaltaehkäisevään vuodontorjuntaan. Tiivistä kaivonkannet esim. ennen pesuja, huoltoa Lisätiedot RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet
SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää Lisätiedot Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote
Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Lisätiedot HAATO Lämminvesivaraajat. Laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta. vuoden. takuu. vuoden. takuu
HAATO Lämminvesivaraajat Laatua, turvallisuutta ja taloudellisuutta 5 vuoden takuu 5 vuoden takuu Varma valinta Lämminvesivaraajan on toimittava vuosia, riippumatta veden laadusta. Lisäksi sen tulee olla Lisätiedot VALUMA-ALTAAT IBC-SÄILIÖILLE VAARALLISTEN AINEIDEN VARASTOIMISEEN JA SIIRTÄMISEEN ISOISSA ASTIOISSA
VALUMA-ALTAAT IBC-SÄILIÖILLE VAARALLISTEN AINEIDEN VARASTOIMISEEN JA SIIRTÄMISEEN ISOISSA ASTIOISSA Tukevat valuma-altaat hitsattua terästä, 3 mm, EN 10025 mukainen. Hyvin haponkestävää, pohjustettu ja Lisätiedot KULJETTAJAN KÄSIKIRJA
KULJETTAJAN KÄSIKIRJA www.fogmaker.com Art. No. 8012-010 Edition 2.1 1 Yleinen kuvaus Tämä linja-auto on varustettu täysautomaattisella moottoritilan ja mahdollisen erillisen lisälämmitintilan sammutusjärjestelmällä. Lisätiedot EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE
EW-TULISIJA PAK ASENNUSOHJE Kaukora Oy 2014 EW tulisija PAK Asennusohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää... 4 Turvallisuustiedot... 4 2 Yleistä... 4 Tuotekuvaus... 4 Takuu... 4 Kierrätys... 4 3 Putkiliitännät... Lisätiedot Ulkoporealtaan ostajan opas
Ulkoporealtaan ostajan opas 1.Ulkoporealtaan valinta 2.Ulkoporealtaan sijoituspaikka 3.Ulkoporealtaan perusta 4.Ulkoporealtaan toimitus 5.Ulkoporealtaan käyttöönotto 6.Ulkoporealtaan vedenhoito Ulkoporealtaan Lisätiedot 15. Sulan metallin lämpötilan mittaus
15. Sulan metallin lämpötilan mittaus Raimo Keskinen Peka Niemi - Tampereen ammattiopisto Sulan lämpötila joudutan mittaamaan usean otteeseen valmistusprosessin aikana. Sula mitataan uunissa, sekä mm. Lisätiedot Painelaitteiden seuranta
Ohje 11/2015 13.11.2015 0 (5) Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 1 (5) Sisältöalue Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaaminen painelaitteiden Lisätiedot Maakaasu- ja kaukolämpölinjat
Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2 Lisätiedot ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE
1(7) WATMAN - VEDENSUODATTIMET ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE NEUTRALOINTISUODATIN... C8 (laitetyypit alkaen 08-11-2006) C10 C12 C15 C18 YLEISTÄ 1. ASENNUS 2. SUODATTIMEN KÄYTTÖÖNOTTO 3. ph- ARVON SÄÄTÖ 4. HUOLTO Lisätiedot SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)
Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Lisätiedot ESD- seminaari. Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 3.11.2006 JYH
ESD- seminaari Viranomaisvaatimukset ja standardit räjähdysvaarallisten tilojen maadoituksille 1 Tarkoitus Suojamaadoitus ja potentiaalintasaus: pyritään hallitsemaan staattisen sähkön, sähkölaiteen eristysvian, Lisätiedot Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn
Onko kemikaalivarastosi kunnossa? Kemian opetuksen päivät 13. 14.4.2012 OuLUMA Elsi Torn Oliko tässä muutoksen alku?? että MIKÄ???? Lyhenteet sanoiksi REACH Lyhenne REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Lisätiedot Päivitetty : 25/07/2006 Versio : S86 N nomenclature : 73502
Onnittelut tämän hyvin suunnitellun tuotteen valinnasta ; Ennen asennusta ja laitteen käyttöä lue huolellisesti seuraavat suositukset turvallisuudesta, jotta voit välttää onnettomuudet käyttäjälle ja vahingot Lisätiedot Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi
Asennusohjeet Valmispiippu Kerastar on ainutlaatuinen yhdistelmä: teräksinen kuori, keraaminen hormi Valmispiippu Kerastar on tarkoitettu lähtemään tulisijan päältä. Siinä on haponkestävä, keraaminen sisähormi. Lisätiedot Hulevesien johtaminen ja käsittely Kuinka varmistamme laadukkaan loppuratkaisun? Teemu Salminen Tuotehallintapäällikkö
Hulevesien johtaminen ja käsittely Kuinka varmistamme laadukkaan loppuratkaisun? Teemu Salminen Tuotehallintapäällikkö Nordic Poly Mark Nordic Poly Mark on muoviputkituotteiden vapaaehtoinen laatumerkki Lisätiedot Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
CoolLine- -nestejäähdyttimet CLMG, CLVG, CLWG, CLSWG Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Valmistaja Koja Oy Osoite Lentokentänkatu 7 FIN-33900 Tampere Finland Teknisen tiedoston Lisätiedot FK esittää standardiehdotuksen jatkotyöstöön oheisessa kommenttilomakkeessa esitettyjä muutosehdotuksia:
Lausunto () 3.5.03 Julkinen Lehto Raimo Turvallisuus ja Infra Öljyalan Keskusliitto Standardiehdotus SFS 3357 PALAVIEN NESTEIDEN VARASTON SAMMUTUS- JA PALONTORJUNTAKALUSTO Lausuntopyyntö 6/3,.4.03 FK LAUSUNTO Lisätiedot Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen
Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on Lisätiedot Pyrolyysilaitoksen rakentaminen Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun voimalaitokselle.
PÄÄTÖS 1 (4) Fortum Power And Heat Oy PL 100 00048 FORTUM Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Pyrolyysilaitoksen rakentaminen Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun voimalaitokselle. Lisätiedot Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa
1 (6) Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa P intakäsittelyn kestävyys riippuu aina tehdyistä kokonaisratkaisuista. Onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavat monet muutkin tekijät Lisätiedot WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT
WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö Lisätiedot NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRISUPPILOT & TYNNYRIKANNET
NESTEIDEN KÄSITTELY TYNNYRI & TYNNYRIKANNET TYNNYRINKANSI SUOJAA NESTEET NOPEASTI JA YKSINKERTAISESTI Tynnyrinkansi, joka tekee tavallisesta 200 L tynnyristä paloturvallisen säiliön ongelmajätteille. Täyttää Lisätiedot ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI
ÖLJYNJAKELULAITTEET PAINEPISTE OY WWW.PAINEPISTE.FI ÖLJYPUMPPU 1:1 Viton tiivisteet Painesuhde 1:1 - Virtaus 23 l/min A327 Siirtopumppu N 1 packing m 3,6 Kg 4,3 A3271 Siirtopumppu räätälöitävällä 1" imuputkella Lisätiedot Sisällysluettelo. Esipuhe 9. painokseen...1. Sisällysluettelo...3
Sisällysluettelo 3 (163) Sisällysluettelo Esipuhe 9. painokseen...1 Sisällysluettelo...3 1. Työturvallisuuslainsäädäntö...9 1.1. Erilaiset säädökset...9 1.2. Työturvallisuuslaki...9 1.3. Kemialliset tekijät...11 Lisätiedot vakioteräsosat rakmk:n Mukainen suunnittelu
vakioteräsosat RakMK:n mukainen suunnittelu vakioteräsosat 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5 3.4 Laadunvalvonta...5 Lisätiedot Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa. Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa
Turvallisuus prosessien suunnittelussa ja käyttöönotossa Moduuli 1 Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Moduuli 1: Turvallisuus prosessin valinnassa ja skaalauksessa Turvallisuus mahdollisten Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute