Source: http://docplayer.it/16691554-Istruzione-gr-no-13-tende-costruzioni-temporanee.html
Timestamp: 2018-06-19 13:27:51+00:00
Document Index: 60533649

Matched Legal Cases: ['art. 48', 'art. 1', 'art. 8', 'art. 5', 'arte 1', 'arte 2']

Istruzione GR No. 13 Tende Costruzioni temporanee - PDF
Download "Istruzione GR No. 13 Tende Costruzioni temporanee"
1 Istruzione GR No. 13 Tende Costruzioni temporanee La presente istruzione entra in vigore il 1. gennaio 2011 Emanata dalla Commissione amministrativa dell Assicurazione fabbricati dei Grigioni in virtù dell art. 48 della legge sulla protezione antincendio e dell art. 1 dell ordinanza sulla protezione antincendio il 20 dicembre Disposizioni complementari alla Norma di protezione antincendio del 26 marzo 2003, articolo 2, capoverso 1. La presente istruzione fa stato anche per le costruzioni e gli impianti giusta l ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC) , articolo 40, cpv. 1, cifra 6, stato al 1. gennaio Campo d applicazione Le disposizioni della presente istruzione si applicano per costruzioni e impianti installati temporaneamente, che non vengono eretti o installati per più di sei mesi l anno (OPTC , articolo 40) e giusta articolo 13 della legge sull Assicurazione fabbricati, articolo 4 e 5 dell ordinanza della legge sull Assicurazione fabbricati non sono soggetti all obbligo di assicurazione (p.es. tendoni per feste, tipi, capannoni e simili) 1.1 con una concentrazione di più di 100 persone per l esecuzione di manifestazioni come ad es. festival, concerti, spettacoli teatrali, esposizioni, open air e eventi simili; 1.2 nei quali vengono alloggiate 15 o più persone; 1.3 che vengono utilizzati come banchi di mercati, di vendita e di ristorazione. Fanno inoltre stato le disposizioni della Norma di protezione antincendio e delle direttive antincendio dell Associazione degli istituti di assicurazione antincendio (AICAA) del 26 marzo Competenza e procedura di autorizzazione della polizia del fuoco 2.1 Responsabilità personale I proprietari e gli utenti devono adottare le misure necessarie sul piano organizzativo e personale per garantire la sicurezza antincendio. 2.2 Procedura di autorizzazione Per le tende con una capienza di più di 200 persone deve essere inoltrata al comune la documentazione del progetto per esame e autorizzazione (art. 8 della legga sulla protezione antincendio e art. 5 dell ordinanza sulla protezione antincendio). Per i pernottamenti giusta la cifra 1.2 in tende come tipi ecc. (OPTC, articolo 40, cpv. 1, cifra 7) e simili, p.es. in aree sciistiche durante la stagione invernale o in fattorie durante la stagione estiva, deve essere richiesta l autorizzazione presso la polizia cantonale del fuoco (OPTC, articolo 40, cpv. 3). 2.3 Deroghe Se nell ambito di un concetto di protezione antincendio riferito allo specifico oggetto si deroga alle vigenti prescrizioni di protezione antincendio, devono essere adottate le rispettive misure di sicurezza d intesa con la polizia cantonale del fuoco. Copyright GVG 2011 Assicurazione fabbricati dei Grigioni Polizia del fuoco Ottostrasse Coira Tel
2 3. Vie di fuga e di soccorso (vedasi appendice) 3.1 Principi Le vie di fuga e di soccorso devono essere mantenute costantemente libere e praticabili in modo sicuro. Le vie di fuga dalle costruzioni e dagli impianti non possono portare all esterno attraverso delle tende. 3.2 Lunghezza Se una tenda dispone di una sola uscita, nessun punto all interno della tenda deve risultare più lontano di 20 m dalla stessa. In caso di due o più uscite è ammessa una distanza di 35 m. Le uscite devono essere disposte il più distante possibile tra loro e in modo da creare diverse direzioni di fuga, per evitare che le persone in fuga di si ostacolino. 3.3 Porte Le porte nelle vie di fuga devono sempre poter essere identificate come tali, aperte rapidamente senza far ricorso a mezzi ausiliari e utilizzate in modo sicuro. Le porte devono aprirsi nella direzione di fuga. La larghezza in luce ammonta almeno a 0.9 m. Le porte nelle vie di fuga che per motivi di esercizio rimangono chiuse devono essere equipaggiate in modo che in caso di incendio o di panico si possano aprire rapidamente e in modo sicuro. 3.4 Numero e larghezza delle uscite A seconda della concentrazione di persone, le tende devono avere almeno le uscite seguenti: Fino a 200 persone: tre uscite larghe 0.9 m ciascuna, o due uscite, di cui una larga 0.9 m e l altra larga. In caso di maggiore concentrazione di persone, le uscite raggiungibili a livello del suolo avranno in totale almeno una larghezza di 0.6 m per 100 persone. Le singole uscite devono avere una larghezza di almeno. Per il calcolo, le unità di persone vanno arrotondate ai prossimi Scale Le scale e i pianerottoli devono avere una larghezza di almeno, essere praticabili in sicurezza ed essere diritte. Devono essere eseguiti in metallo o in legno. Nelle vie di fuga non sono ammessi singoli gradini. E consentita una sequenza di almeno tre gradini, a condizione che sia presente l illuminazione di sicurezza. Le rampe come vie di fuga devono avere una pendenza di al massimo 6 %. 3.6 Posti a sedere I posti a sedere devono essere sistemati in file e suddividisi da passaggi, in modo che le uscite possano essere raggiunte il più direttamente possibile. Il libero passaggio tra le file di posti a sedere non deve essere inforiore a 0.45 m. Le vie di circolazione devono avere una larghezza netta di almeno. In una fila di posti a sedere accessibile da due parti non devono figurare piu di 32 posti. Se eccezionalmente l accesso è possibile da un solo lato, sono consentiti al massimo 16 posti. Le sedie di una fila devono essere collegate tra loro in modo che il pubblico non le possa separare. E vietato collocare le sedie nelle vie di circolazione. Per la disposizione delle sedie a banchetto, i tavoli devono essere sistemati in modo da creare vie di circolazione dirette verso le uscite (vie di fuga). La distanza tra i tavoli ammonta almeno a. I posti a sedere sono in legno o in metallo. Per posti a sedere in materiale sintetico, le sedie devono avere almeno un indice di combustibilità di Segnalazione delle vie di fuga, illuminazione di sicurezza Le vie di fuga devono essere segnalate mediante segnali di soccorso con illuminazione di sicurezza. La lunghezza di lato minima dei segnali di soccorso con illuminazione di sicurezza si conforma alla distanza massima di identificazione, ammonta tuttavia almeno a 150 mm. Esempi: Distanza di identificazione d (m) Lunghezza di lato minima p (mm) Finquando sono presenti delle persone, l illuminazione dei segnali di soccorso deve essere perma nentemente in funzione. Nell area delle uscite di sicurezza, vie di fuga e di circolazione deve essere installata un illuminazione di sicurezza.
3 4. Materiali da costruzione 4.1 Tende Le tende devono consistere in materiali difficilmente combustibili (indice di combustibilità 5.2) o in materiale incombustibile. In caso di incendio, le coperture non devono provocare nessun gocciolamento di materiale infiammato. 4.2 Capanne temporanee Lo strato esterno della copertura deve essere incombustibile (indice di combustibilità 6.3). Le eccezioni si conformano al genere di costruzione e alle dimensioni della copertura. Per costruzioni a un piano è sufficiente uno strato esterno in materiale difficilmente combustibile (indice di combustibilità 5.2). 4.3 Decorazioni Generalità Le decorazioni non devono creare un ulteriore pericolo d incendio. In caso d incendio, non devono mettere in pericolo le persone o ostacolare le vie di fuga. Le decorazioni devono essere applicate in modo che: non mettano in pericolo la sicurezza delle persone la visibilità delle segnalazioni di vie di fuga e uscite di sicurezza non venga limitata (segnali di soccorso) le illuminazioni di sicurezza non vengano nascoste o limitate nella loro efficacia le uscite non vengano nascoste o chiuse non possano essere incendiate tramite irraggiamento di lampade, apparecchi di riscaldamento, motori e simili, e che per gli stessi non si possa creare un pericoloso accumulo di calore I palloncini giocattolo e pubblicitari possono essere riempiti solo con gas o miscele di gas incombustibili Materiale Le decorazioni devono consistere in materiale difficilmente combustibile (indice di combustibilità 5.1). In caso di incendio non devono provocare gocciolamenti di materiale infiammato o sviluppare gas tossici. Nelle vie di fuga non possono essere applicate delle decorazioni combustibili. 5. Luogo di ubicazione di una costruzione temporanea 5.1 Nella scelta del luogo di ubicazione devono essere osservate le condizioni seguenti: Le vie di fuga e di soccorso di edifici e fondi limitrofi non devono essere ostacolate. L accesso per i pompieri e gli altri servizi di soccorso deve essere garantito. Gli accessi devono essere sempre liberi. Gli idranti, i posti fissi di spegnimento e simili devono essere accessibili e pronti all uso. Il piano preventivo deve essere discusso in precedenza con le forze di intervento. 5.2 Le distanze minime di sicurezza non devono essere prese in cosiderazione per le seguenti destinazioni d uso: La costruzione temporanea non presenta nessun carico d incendio mobile e immobile (p.es. tendone con banchi per festa nonché stand per mercati, vendita e ristorazione). La costruzione temporanea non viene usata per pernottamenti. 5.3 Per le costruzioni temporanee destinate all alloggiamento di 15 e più persone e per costruzioni e impianti con un carico d incendio mobile e immobile medio devono essere osservate le distanze di sicurezza. Le seguenti distanze di sicurezza devono essere osservate rispetto agli edifici sulle parcelle vicine: 10 m, se ambedue le pareti esterne degli edifici vicini presentano uno strato esterno combustibile 7.50 m, se una parete esterna presenta uno strato esterno combustibile, l altra uno strato incombustibile 5 m, se ambedue le pareti esterne presentano uno strato esterno incombustibile 6. Impianti tecnici interni 6.1 Impianti termotecnici Non possono essere utilizzati piccoli apparecchi di riscaldamento con fiamme aperte (p.es. bruciatori ad aria soffiata). Sono permessi i riscaldamenti elettrici, gli apparecchi catalitici di riscaldamento a gas (funghi riscaldanti) o i riscaldamenti a olio, a condizione che vengano collocati fuori delle costruzioni e degli impianti. Nell area del pubblico non possono essere azionati impianti di combustione per combustibili solidi. I dispositivi per griglie e cottura devono essere collocati all esterno, in tende separate o in modo tale da non ostacolare le vie di fuga.
4 I contenitori di gas liquefatti devono essere collocati all esterno. Per l utilizzo di apparecchi di utilizzo a gas liquefatto fanno stato le disposizioni delle direttive CFSL «Gas liquefatti, parte 1. Recipienti, stoccaggio, carico, scarico e travaso (luglio 2005)» e «Gas liquefatti, parte 2. Uso di gas liquefatti nell economica domestica nell artigianato e nell industria (gennaio 1997)». 6.2 Impianti elettrotecnici Gli impianti elettrici devono essere installati giusta la norma di installazione degli impianti a bassa tensione (NIN) ASE 1000: Protezione antincendio tecnica 7.1 Dispositivi di estinzione I proprietari e gli utenti sono responsabili per l installazione e l efficienza operativa di dispositivi di estinzione idonei. In cucine, stand con griglie ecc. devono essere approntati dei dispositivi di estinzione adeguati (estintori portatili, coperte di spegnimento). 7.2 Impianti parafulmine Le tende destinate ad accogliere più di 100 persone devono essere protette contro i fulmini. Deve essere installata una messa a terra o un collegamento con un dispositivo di terra. Per le tende con struttura portante metallica, questa ultima serve come linea di captazione e può essere collegata direttamente con il dispositivo di terra. 8. Protezione antincendio aziendale 8.1 Incaricato della sicurezza Per le tende destinate ad accogliere più di 500 persone deve essere designato un incaricato della sicurezza. 8.2 Servizio d ordine, guardia fuoco A seconda del rischio e dei pericoli, devono essere adottate ulteriori misure (servizio d ordine, guardia fuoco ecc.) d intesa con il comune o la polizia cantonale del fuoco e i pompieri. 8.3 Istruzione del personale Il personale deve essere informato in merito al comportamento in caso d incendio e all allarme dei pompieri. Deve essere in grado di impiegare i dispositivi di spegnimento approntati. Alla persona responsabile per la sicurezza compete l istruzione del personale. 8.4 Fuochi d artificio indoor/fuochi aperti Per manifestazioni di fuochi d artificio indoor e impiego di fuochi aperti sui palchi deve essere inoltrata una domanda di autorizzazione presso la polizia cantonale del fuoco. 8.5 Cenere/mozziconi La cenere, i mozziconi ecc. devono essere depositati in contenitori separati, incombustibili e chiusi, collocati su una base incombustibile. 9. Controllo e collaudo Le costruzioni e gli impianti soggetti ad autorizzazione come alla cifra 2.2 della presente istruzione devono essere annunciati per il collaudo presso la polizia cantonale del fuoco prima dell inizio della manifestazione o dell entrata in funzione. 10. Appendice Cifra 3: vie di fuga e di soccorso Numero e larghezza delle uscite concentrazione di persone: a partire da 100 persone Posti a sedere Vie di fuga in costruzioni e impianti esistenti Vie di fuga in tende collegate
5 11. Esempi 0.9 m Palco Grill Ingresso principale Via di circolazione Via di circolazione Palco Bruciatore Serbatoio Guardaroba Grill/ Friggitrice Fissate al pavimento 0.45 m mass. 16 posti mass. 32 posti 0.45 m Saldamente collegate tra loro
6 Discoteca, Ristorante, Bar Tendone per il pubblico Bruciatore Serbatoio WC WC WC WC WC Cucina Tendone per il pubblico Palco Ristorante WC La presente istruzione può essere scaricata in formato pdf nel nostro sito internet alla rubrica download.
Supporto per pianificazione GR No. 06 Tende Costruzioni temporanee
Supporto per pianificazione GR No. 06 Tende Costruzioni temporanee Disposizioni complementari alla norma di protezione antincendio AICAA 1-15 del 1 o gennaio 2015, articolo 2, capoverso 1. Questo supporto
Basi legali: LE (legge edilizia) e RLE (regolamento della legge edilizia) Prescrizioni AICAA: norma di protezione NA 1-15, utilizzo di materiali da costruzione combustibili DA 14-15, materiali da costruzione
ISTANZA ANNUNCIO EVENTO
ISTANZA ANNUNCIO EVENTO Rispedire a: Città di Lugano Dicastero Turismo ed Eventi Piazza Indipendenza 4 6901 Lugano Tel: +41 58 866 66 30 Fax: +41 58 866 66 39 Email: turismo@lugano.ch Web: www.luganoeventi.ch