Source: http://www.bgbau-medien.de/tr/trbs1201_4/titel.htm?gesamt=1
Timestamp: 2017-11-24 07:33:19
Document Index: 185290262

Matched Legal Cases: ['§ 14', '§ 19', '§ 19', '§ 19', '§ 20', '§ 2', '§ 15']

TRBS 1201 Teil 4: Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen - Prüfung von Aufzugsanlagen, Titel
(GMBl. Nr. 77 vom 20. November 2009, S. 1598, zuletzt geändert GMBl Nr. 57 vom 15. November 2013, S. 1154)
Diese Technische Regel für Betriebssicherheit (TRBS) gibt dem Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und Hygiene entsprechende Regeln und sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse für die Bereitstellung und Benutzung von Arbeitsmitteln sowie für den Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen wieder.
TRBS 1201 Teil 4: Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen - Prüfung von Aufzugsanlagen, Inhalt
Anlage Mindestprüfumfang bei der Prüfung der Sicherheit der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel einer Aufzugsanlage gemäß TRBS 1201 Teil 4 Nummer 3.2.3 Absatz 12 sowie Nummer 3.3 Absatz 12
TRBS 1201 Teil 4: Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen - Prüfung von Aufzugsanlagen, 1 Anwendungsbereich
Dieser Teil der TRBS 1201 konkretisiert die BetrSichV hinsichtlich der Prüfart und des Prüfumfangs für Prüfungen an Aufzugsanlagen nach §§ 14 , 15 und 16 der BetrSichV durch zugelassene Überwachungsstellen. Er gilt ergänzend zu den Anforderungen der TRBS 1201 "Prüfungen von Arbeitsmitteln und überwachungsbedürftigen Anlagen".
TRBS 1201 Teil 4: Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen - Prüfung von Aufzugsanlagen, 2 Begriffsbestimmung
2.1 Prüfung der Funktion von Sicherheitseinrichtungen ist eine Prüfung ohne besondere Hilfsmittel (ggf. ohne besondere Prüfmittel).
2.2 Prüfung der Wirksamkeit von Sicherheitseinrichtungen ist eine Prüfung unter Zuhilfenahme von Prüflast oder mit alternativen, im Hinblick auf die Aussagefähigkeit der Prüfung gleichwertigen Prüfsystemen.
TRBS 1201 Teil 4: Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen - Prüfung von Aufzugsanlagen, 4 Dokumentation (§§ 19 und 20 BetrSichV)
4 Dokumentation (§§ 19 und 20 BetrSichV)
(1) Das Ergebnis von Prüfungen ist schriftlich niederzulegen (§ 19 Abs. 1 BetrSichV ). Zusätzlich kann über die durchgeführte oder die nächste fällige Prüfung sichtbar im Fahrkorb oder an der Hauptzugangsstelle eine Prüfplakette angebracht werden.
(2) Mängel, durch die Beschäftigte oder Dritte gefährdet werden, hat die zugelassene Überwachungsstelle der zuständigen Behörde unverzüglich mitzuteilen (§ 20 BetrSichV ).
TRBS 1201 Teil 4: Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen - Prüfung von Aufzugsanlagen, Anlage
Mindestprüfumfang bei der Prüfung der Sicherheit der elektrischen Anlagen und Betriebsmittel einer Aufzugsanlage gemäß TRBS 1201 Teil 4 Nummer 3.2.3 Absatz 12 sowie Nummer 3.3 Absatz 12
Als Basis für die Abstützung auf Prüfungen durch Dritte wird ein Mindestprüfumfang gemäß Protokoll zur Prüfung der elektrischen Sicherheit im Sinne der TRBS 1201 Teil 4 [Nummer 3.2.3 (12) und 3.3 (12) ] an einer Aufzugsanlage durch Dritte festgelegt. Dabei ist diese Teilprüfung durch den Dritten von einer Elektrofachkraft im Sinne von § 2 Abs. 3 BGV A3 durchzuführen.
Der Mindestprüfumfang gilt auch, wenn die Prüfung durch die ZÜS selbst durchgeführt wird.
zur Prüfung der elektrischen Sicherheit im Sinne der TRBS 1201 Teil 4 [Nummer 3.2.3 (12) und 3.3 (12)] an einer Aufzugsanlage durch Dritte
Ident/Equi-Nr.:
Netzform TN TT IT
Besichtigen i. O. nicht
i. O. Bemerkung (nur bei nicht i. O.)
Zustand der elektrischen Betriebsmittel
Teilweiser Berührungs­schutz für Bedien­vorgänge
Potenzial­ausgleich und Schutzleiter
Warnhinweise auf Fremd­spannung/
Klemmen die nach Abschalten des Hauptschalters noch unter Spannung stehen
Erproben i. O. nicht
RCD oder Isolations­überwachungs­einrichtung, sofern vorhanden
(MΩ) Über­strom­schutz­einrichtung im Strom­kreis
(wenn kein RCD RCD im Strom­kreis
(falls vor­handen) i. O. nicht
Charak­teristik (z. B. B) In (A) Zs (Ω) Ik (A) IΔn (mA) IMess (mA) Aus­löse­zeit tA (ms)
Steck­dose Trieb­werks­raum1)
Steck­dose Fahr­korb
Steck­dose Schacht­grube1)
Motor­strom­kreis2)
Bemer­kung zu nicht i. O.
1) wenn Stromkreis nicht Bestandteil der Gebäudeinstallation
2) geringster Messwert
Durchgängigkeit Schutzleiter i. O. nicht
Betriebsmittel SK I im Triebwerksraum (zum Beispiel Triebwerk/Aggregat, Bremsmagnet, Fremdlüftung, Schaltergehäuse, Leuchten, Ölkühler, Bremswiderstand, ...)
Betriebsmittel SK I im Schacht und auf Fahrkorb (zum Beispiel Türantrieb, Lüfter, Endschalter, Riegelmagnet, Schachtbeleuchtung, ...)
Es wurden Messgeräte nach DIN EN 61557 (VDE 0413) verwendet.
Messgeräte-Typ:
Messgeräte-ID-Nr.:
Kalibriert bis:
Die stichprobenartigen Prüfungen erfolgten bei Normalnetzbetrieb.
Eine eventuelle Ersatznetzspeisung fand keine Berücksichtigung.
Die Bewertung des Protokolls erfolgt durch die Mitarbeiter der ZÜS im Rahmen der wiederkehrenden Prüfung (§ 15 BetrSichV ).
Unterschrift: Firma:
Webcode: M652-1