Source: http://www.ambientesicurezzaweb.it/lantincendio-nei-distributori-di-carburanti-con-sistemi-di-recupero-vapori/
Timestamp: 2018-12-12 03:49:19+00:00
Document Index: 182640371

Matched Legal Cases: ['art.\xa0 14', 'art. 21', 'art. 277', 'art.\xa0 1', 'art. 1', 'art.\xa0 5', 'art.\xa0 4', 'art. 14']

L'antincendio nei distributori di carburanti con sistemi di recupero vapori
Home Grandi rischi L’antincendio nei distributori di carburanti con sistemi di recupero vapori
Tra le varie disposizioni anche il fatto che i prodotti per uso antincendio debbano essere identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili e qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all'uso previsto
Al via i requisiti antincendio dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori con la pubblicazione del decreto del ministero dell'Interno 27 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2018, n. 4.
Tra le varie disposizioni anche il fatto che i prodotti per uso antincendio debbano essere:
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero dell'Interno 27 dicembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell'Interno 27 dicembre 2017
Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati  con
sistemi di recupero vapori. (18A00015)
in Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2018, n. 4
Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 22 giugno 1998, che  prevede  una  procedura  d'informazione  nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle  regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione;
Consiglio del  9  luglio  2008,  che  stabilisce  procedure  relative
Vista la legge 15 dicembre 2011, n.  217  concernente  disposizioni
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2010;
Vista  la  direttiva  2014/34/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera  potenzialmente
esplosiva che sostituisce la direttiva 94/9/CE;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85,  che  attua  la
direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  26
n.  445  e  successive  modificazioni,  concernente  le  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
151,  concernente  il  regolamento  recante   semplificazione   della
Visto il decreto del Ministro dell'interno del  31  luglio  1934  e
successive  modificazioni,  recante  l'approvazione  delle  norme  di
sicurezza per la  lavorazione,  l'immagazzinamento,  l'impiego  o  la
vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente  del  16  maggio  1996,
concernente i requisiti tecnici di omologazione e di installazione  e
procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di  benzina
prodotti durante le  operazioni  di  rifornimento  degli  autoveicoli
presso gli impianti di distribuzione carburanti;
Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  10  marzo  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998,  recante
i criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la  gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 gennaio 2006,  di
e il Ministro delle attivita' produttive, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 32 dell'8  febbraio  2006,  recante  i  requisiti  degli
apparecchi,  sistemi  di  protezione  e  dispositivi  utilizzati   in
atmosfera potenzialmente  esplosiva,  ai  sensi  della  direttiva  n.
94/9/CE, presenti nelle attivita' soggette ai controlli antincendio;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto  previsto  dall'art.  14
della legge 15  dicembre  2011,  n.  217,  che  al  comma  3  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
con il Ministro dello sviluppo economico, per la disciplina  organica
dei requisiti di installazione degli  impianti  di  distribuzione  di
benzina anche in conformita' alla direttiva  94/9/CE  del  Parlamento
la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto  legislativo  8
Espletata la procedura di informazione  ai  sensi  della  direttiva
1. Il presente decreto si applica ai distributori degli impianti di
distribuzione di benzina, attrezzati  con  sistemi  di  recupero  dei
vapori prodotti durante le operazioni di rifornimento, che  prevedono
il trasferimento  dei  vapori  stessi  in  un  impianto  di  deposito
presente presso l'impianto di distribuzione di benzina, come previsto
dall'art. 277, comma 1, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
2.  I  sistemi  di  recupero  dei  vapori  comprendono  pistole  di
erogazione a  cio'  predisposte,  tubazioni  flessibili  coassiali  o
gemellate, ripartitori per la  separazione  della  linea  dei  vapori
dalla linea di erogazione del  carburante,  collegamenti  interni  ai
distributori, linee interrate per il passaggio  dei  vapori  verso  i
serbatoi e tutte le apparecchiature e i dispositivi atti a  garantire
il  funzionamento  degli  impianti  in  condizioni  di  sicurezza  ed
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di  raggiungere  i
primari obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia  delle
persone e alla tutela  dei  beni  contro  i  rischi  di  incendio,  i
distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art.  1,  sono
realizzati e gestiti in modo da:
b) limitare la  produzione  e  la  propagazione  di  un  incendio
all'interno degli impianti di distribuzione di benzina;
c) limitare la propagazione di un incendio  ad  edifici  od  aree
d) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino  le  aree
degli impianti di distribuzione di benzina indenni o che  gli  stessi
e) garantire la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso  di
operare in condizioni di sicurezza;
f) garantire che i requisiti di installazione dei medesimi  siano
conformi alla direttiva  2014/34/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
1. I distributori e i sistemi di recupero vapori di cui all'art. 1,
ferma restando la conformita' al decreto legislativo 19 maggio  2016,
n. 85, che attua la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014, devono essere realizzati  secondo  la
regola dell'arte e nel  rispetto  delle  specifiche  disposizioni  di
2. Ferme restando le disposizioni previste dal decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, i distributori per  l'erogazione  di  benzina,
comprensivi  dei  sistemi  di  recupero  dei  vapori,  devono  essere
provvisti  di  marcatura  CE  e  della  relativa   dichiarazione   di
conformita' ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2016,  n.  85.
Tale marcatura  CE  attesta  che  il  distributore  e'  costruito  in
conformita' all'analisi di  rischio  effettuata  dal  fabbricante  ai
sensi delle direttive comunitarie e delle norme applicabili.
3. Per le  installazioni  ricadenti  nelle  attivita'  soggette  ai
controlli di prevenzione incendi, di cui all'allegato  I  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  1°  agosto  2011,   n.   151,   i
distributori per l'erogazione di benzina, comprensivi dei sistemi  di
recupero dei vapori,  si  considerano  costruiti  in  conformita'  al
decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85 e alle  altre  disposizioni
applicabili, se provvisti di marcatura CE di categoria 2  essendo  la
zona interna al distributore, di regola, classificata ai  fini  della
sicurezza come zona 1.  L'utilizzo  di  una  diversa  categoria  deve
essere  oggetto  di  un  riferimento  specifico  nel   documento   di
valutazione dei rischi, ai fini del controllo del Comando provinciale
dei vigili del fuoco competente per territorio.
1.  I  prodotti  per  uso  antincendio,  impiegati  nel  campo   di
a)  identificati  univocamente  sotto  la   responsabilita'   del
b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e  all'uso
c)  accettati  dal  responsabile   dell'attivita',   ovvero   dal
responsabile  dell'esecuzione  dei  lavori  mediante  acquisizione  e
2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se  gli
stessi  sono  utilizzati   conformemente   all'uso   previsto,   sono
di disposizioni comunitarie,  alle  apposite  disposizioni  nazionali
applicabili, gia' sottoposte con esito  positivo  alla  procedura  di
informazione  di   cui   alla   direttiva   98/34/CE   e   successive
modificazioni,   che   prevedono   apposita   omologazione   per   la
commercializzazione sul territorio italiano e a  tal  fine  il  mutuo
c)  qualora  non  contemplati  nelle  lettere  a)  e   b),   sono
legittimamente  commercializzati  in  uno  degli  Stati   dell'Unione
europea o in Turchia in virtu' di  specifici  accordi  internazionali
stipulati con l'Unione europea ovvero legalmente  fabbricati  in  uno
(SEE), per  l'impiego  nelle  stesse  condizioni  che  permettono  di
garantire  un  livello  di  protezione,  ai  fini   della   sicurezza
dall'incendio, equivalente a quello previsto nelle norme tecniche  di
3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai  prodotti
per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata,  ove  necessario,
dal Ministero  dell'interno  applicando  le  procedure  previste  dal
regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  l'art.  5,
comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente del 16  maggio  1996,
cosi'  come  sostituito  dall'art.  4  del   decreto   del   Ministro
dell'interno del 27 gennaio 2006, non si applica, ad eccezione  della
lettera c), limitatamente agli impianti di distribuzione di benzina.
2. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 2011, n.
217, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla parte V del decreto
3. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
D.M. 27 dicembre 2017