Source: http://docplayer.fi/541994-Jaahdytysjarjestelmien-energialaskentaopas.html
Timestamp: 2018-04-20 22:38:02+00:00
Document Index: 7801338

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'hd ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS - PDF
Download "Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS"
1 Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS
3 SISÄLLYSLUETTELO 1 YKSINKERTAINEN LASKENTAMENETELMÄ YKSITYISKOHTAINEN LASKENTAMENETELMÄ LASKENTAPERIAATE JÄÄHDYTYSENERGIAN TUOTON KYLMÄKERTOIMET Kylmäkertoimen määritelmät Kompressorikylmälaitos Vapaajäähdytys Kaukojäähdytys Absorbtiojäähdytys JÄÄHDYTYSENERGIAN SIIRTO-JA JAKELUHÄVIÖT Ilmapuolen häviöt Vesipuolen häviöt APULAITTEIDEN SÄHKÖNKULUTUS Energian tarve Vesiverkoston pumppausenergia Huonelaitteiden sähkönkulutus...21 LÄHTEET ESIMERKKI 1 ESIMERKKI 2 ESIMERKKI 3 3
4 JOHDANTO Tämä opas käsittelee rakentamismääräyskokoelman ohjeen (D5 2012) jäähdytysjestelmien energialaskentaa. Laskentaopas on kaksiosainen, sisältäen yksinkertaisen laskentamenetelmän sekä yksityiskohtaisen laskentamenetelmän. Yksinkertainen laskentamenetelmä on suuntaa antava vuositason menetelmä joka tukeutuu suuruusluokkia kuvaaviin taulukkoarvoihin. Yksityiskohtaisessa menetelmässä lähtökohtana on rakennuksen jäähdytysenergian nettotarve, jonka laskenta tapahtuu tavanomaisella rakennuksen energiasimuloinnilla ja jonka kuvaaminen ei sisälly tähän oppaaseen. Järjestelmälaskennassa käytetään tuntitason laskentaa, joka ottaa yksinkertaista menetelmää tarkemmin huomioon järjestelmän ominaisuuksia ja käyttöä ja jolla on mahdollista päästä parempaan arvioon järjestelmän energiankulutuksesta kuin yksinkertaisella menetelmällä. Yksityiskohtaisessa menetelmässä on myös mahdollista käyttää taulukoitujen ohjearvojen asemesta laitekohtaisia suoritusarvoja, mikä on suositeltavaa ja lisää laskettujen tulosten luotettavuutta. 4
5 1 YKSINKERTAINEN LASKENTAMENETELMÄ Rakennuksen tilojen jäähdyttämiseen käytettävä jäähdytysenergia tuodaan tiloihin joko ilmavirran avulla tai vesivirran avulla tai käyttäen molempia tapoja samanaikaisesti, kuva 1. Jäähdytysjärjestelmän energiankulutus koostuu jäähdytysenergian tuoton (kompressorilaitos, jäähdytystorni tmv.) energiankulutuksesta sekä apulaitteiden sähkönkulutuksesta. tuloilma häviöt Q ji huonetila häviöt jäähdytysenergian tuotto sähkö lämpö polttoaine apulaite häviöt apulaite kaukojäähdytys Q jv huonelaite Q jk Kuva 1 Jäähdytysjärjestelmän periaatekuva Jäähdytysjärjestelmän käyttämä vuotuinen energiankulutus arvioidaan ilmanvaihdon tai ilmastoinnin jäähdytyspatterin vuotuiseen jäähdytysenergiaan Q ji, huonelaitteiden jäähdytysenergiaan Q jv sekä jäähdytysjärjestelmän ominaisuuksiin perustuen. Mainitut vuosienergiat lasketaan tilojen jäähdytysenergiantarpeen laskennan yhteydessä, tarkoitukseen soveltuvalla energiasimulointiohjelmalla enintään tunnin pituista aika-askelta käyttäen. Jäähdytysjärjestelmällä tuotettu vuotuinen jäähdytysenergia Q jk on Q ( 1 ) Q (1 ) Q (1) jk hji ji hjv jv Q ji Q jv hji hjv ilmastointikoneen jäähdytyspatterin käyttämä vuotuinen jäähdytysenergia, kwh/a huonelaitteiden käyttämä vuotuinen jäähdytysenergia, kwh/a järjestelmän ilmapuolen (termiset, kondenssi ym.) häviöt huomioon ottava kerroin järjestelmän vesipuolen (termiset) häviöt huomioon ottava kerroin. Laskentatavasta (ohjelmasta) riippuen ilmastointikoneen jäähdytyspatterin käyttämä vuotuinen jäähdytysenergia sisältää jäähdytyspatterilla tapahtuvan ilman kosteuden kondensoitumiseen tarvittavan jäähdytysenergian (märkä patteri) tai ei sisällä sitä (kuiva patteri). Tämä täytyy huomioida taulukon 2 häviökertoimien käytössä. Jos jäähdytyspatterin käyttämä vuotuinen jäähdytysenergia sisältää kosteuden kondensoitumiseen tarvittavan energian, käytetään sitä taulukon 2 kertoimen hji arvoa joka ei sisällä kondensoitumisen vaikutusta. Jos toisaalta kondensoituminen ei sisälly jäähdytyspatterin käyttämään energiaan, se täytyy huomioida kertoimella joka sisältää kondensoitumisen. 5
6 Sähköä jäähdytysenergian tuottamiseen käyttävälle järjestelmälle vuotuinen sähköenergiantarve lasketaan kaavalla W Q jk jäähdytys (2) E E jäähdytysenergian tuottoprosessin vuotuinen kylmäkerroin, -. Vastaavasti lämpö- tai kylmäergiaa jäähdytysenergian tuottamiseen (sorptiojäähdytys tai kaukojäähdytys) käyttävälle järjestelmälle vuotuinen energiantarve lasketaan kaavalla Q jäähdytys Q jk (3) Q Q jäähdytysenergian tuottoprosessin vuotuinen kylmäkerroin. Jäähdytysenergian tuottoprosessin vuotuinen kylmäkerroin määritellään prosessilla vuosittain tuotetun jäähdytysenergian suhteena ko. prosessiin vuosittain käytetyn energiaan määrään. Tuottoprosessiin käytettävään energiaan sisältyy tällöin mm. lauhdutinkiertoon käytettävä pumppausenergia, lauhduttimen puhallinenergia, jäähdytystornin puhallinenergia ym. jäähdytysprosessin välittömästi käyttämä energia. Vuotuisille kylmäkertoimille on esitetty ohjearvoja taulukossa (1) ja häviökertoimille taulukossa (2). Ohjearvon tilalla voidaan myös käyttää muita, yksityiskohtaisemmilla menetelmillä luotettavasti määritettyjä suoritusarvoja. Taulukko 1 Jäähdytysenergian tuottoprosessin vuotuisia kylmäkertoimia Jäähdytysenergian tuottotapa E Q Kompressori-kylmälaitos, - 2,5 ilmalauhdutteinen Kompressori-kylmälaitos,vesilauhdutteinen 3 Vapaajäähdytys, liuosjäähdytin (kuiva) 5 - Vapaajäähdytys, jäähdytystorni (märkä) 7 - Vapaajäähdytys, maaputkisto (vertikaalinen) 30 - Split laitteet 3 - Kaukojäähdytys (lämmönsiirrin) - 1 Absorptiojäähdytys - 0,7 6
7 Taulukko 2 Jäähdytyksen häviökertoimen ohjearvoja Jäähdytyksen menoveden lämpötila 1) hji 2) hji hjv 7 C 0,3 0,6 0,2 10 C 0,2 0,5 0,15 15 C 0,1 0,2 0,1 18 C 0,0 0,0 0,0 1) ei sisällä kondenssihäviötä 2) sisältää kondenssihäviön Kun rakennuksessa käytettävä jäähdytysenergia tuotetaan kahdella eri prosessilla, esim. vapaajäähdytyksellä ja sitä täydentävällä kompressoriyksiköllä, järjestelmän vuotuinen energiankulutus lasketaan kaavalla W 1 2 jäähdytys Q jk Q jk 1 (4) 2 E1 E2 tuottoprosessilla 1 tuotetun vuosittaisen jäähdytysenergian suhteellinen osuus, tuottoprosessilla 2 tuotetun vuosittaisen jäähdytysenergian suhteellinen osuus, ( = 1,0) tuottoprosessin 1 vuotuinen kylmäkerroin, tuottoprosessin 2 vuotuinen kylmäkerroin. E1 E2 Edellisen lisäksi järjestelmät käyttävät sähköä pumppujen, puhaltimien ym. apulaitteiden toimintoihin jäähdytyksen luovutus- ja jakelutoimintojen yhteydessä. Apulaitteiden sähkönkulutukseen lasketaan jäähdytysenergian jakeluun tarvittava pumppausenergia sekä jäähdytysenergian luovutuksen tehostamiseen käytettävä energia, esim. puhallinkonvektorin puhallinenergia. Apulaitteiden sähkönkulutukseen ei lasketa ilmanvaihdon tai ilmastoinnin ilman siirtämiseen käyttämää puhallinenergiaa eikä jäähdytysenergian tuottoprosessin yhteydessä käytettävää energiaa. Apulaitteiden sähkönkulutus riippuu järjestelmän tyypistä ja se lasketaan kaavalla W jäähd apu apuq (5), jk apu järjestelmän vuotuinen apulaitteiden sähkönkulutuksen kulutuskerroin Kulutuskertoimelle on esitetty ohjearvoja taulukossa (3). Ohjearvon tilalla voidaan aina käyttää yksityiskohtaisemmalla menetelmällä laskettuja arvoja. Taulukko 3 Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytyksen apulaitteiden sähkönkulutuksen kulutuskertoimen ohjearvoja apu Vesijärjestelmä, jäähdytyspalkki 0,06 Vesijärjestelmä, puhallinkonvektori 0,08 Ilmajärjestelmä, IMS järjestelmä 0,05 7
8 2 YKSITYISKOHTAINEN LASKENTAMENETELMÄ 2.1 LASKENTAPERIAATE Rakennuksen tilojen jäähdyttämiseen tarvittava jäähdytysenergian nettotarve on voimakkaasti vuodenajasta ja vuorokaudenajasta riippuva ilmiö, jonka määrittäminen tapahtuu parhaiten simuloimalla. Jäähdytysjärjestelmän vuotuinen energiantarve lasketaan lähtien rakennuksen tilojen jäähdytysenergian nettotarpeesta. Tiloissa tarvittavan nettoenergian tuotossa, varastoinnissa, jakelussa ja luovutuksessa tapahtuu aina häviöitä. Jäähdytysenergiaa voidaan myös tuottaa ulkoilman, vesistön tai maaperän kylmää hyödyntämällä. Näin jäähdytysjärjestelmän käyttämän energian määrä poikkeaa tiloihin tuotavasta nettoenergiasta sekä määrältään että laadultaan. Seuraavassa esitetyllä laskentamenetelmällä voidaan määrittää jäähdytysjärjestelmän käyttämän energian tarve yksityiskohtaisemmin kuin luvun 2 vahvasti yksinkertaistetulla menetelmällä. Ilmastoinnin jäähdytyspatteriin tuotava jäähdytysenergia sekä huonelaitteisiin tuotava jäähdytysenergia oletetaan lasketuksi dynaamisesti muun jäähdytyslaskennan yhteydessä ja näin ollen tunnetuiksi. Jäähdytysenergian nettotarve jakautuu ilmakanaviston kautta tilaan tuotavaan osuuteen sekä vesiverkoston kautta tuotavaan osuuteen. Laskennan periaatteena on ensin määrittää jäähdytysjärjestelmän käyttämä energia vuoden kunakin tuntina ja lopuksi laskea yhteen koko vuoden aikana käytettävä energia. Näin sähköä käyttävän järjestelmän vuosienergia on W jäähdytys w jäähdytys (6) 8760 w jäähdytys järjestelmän käyttämä sähköenergia laskentatunnin aikana, kwh. Tuntitasolla järjestelmän käyttämä energia saadaan lisäämällä ilmastointikoneelle sekä huonelaitteisiin tuotavaan energiaan järjestelmän häviöt sekä jakamalla jäähdytysenergian tuoton kylmäkertoimella seuraavasti w q q q q ji jv hi hv jäähdytys (7) E q ji ilmastointikoneen jäähdytyspatterin käyttämä jäähdytysenergia laskentatunnin aikana, kwh q jv huonelaitteiden käyttämä jäähdytysenergia laskentatunnin aikana, kwh q hj ilmapuolen häviöt laskentatunnin aikana, kwh q hv vesipuolen häviöt laskentatunnin aikana, kwh E jäähdytysenergian tuottoprosessin kylmäkerroin laskentatunnin aikana. Vastaavasti lämpö- tai kylmäenergiaa käyttävän järjestelmän (sorptiojäähdytys tai kaukojäähdytys) vuotuinen energiantarve lasketaan kaavalla Q jäähdytys q jäähdytys (8)
9 q jäähdytys järjestelmän käyttämä lämpö- tai kylmäenergia laskentatunnin aikana kwh. Tuntitason energia saadaan tässä vastaavasti kuin edellä, mutta vaihtamalla kylmäkerroin lämpö- tai kylmäenergiaa käyttävän järjestelmän kylmäkertoimeksi q q q q q ji jv hi hv jäähdytys (9) Q Q jäähdytysenergian tuottoprosessin kylmäkerroin laskentatunnin aikana. Edellisen lisäksi jäähdytysjärjestelmät käyttävät sähköä pumppujen, puhaltimien ym. apulaitteiden toimintoihin jäähdytyksen luovutus- ja jakelutoimintojen yhteydessä. Apulaitteiden sähkönkulutukseen lasketaan jäähdytysenergian jakeluun tarvittava pumppausenergia sekä jäähdytysenergian luovutuksen tehostamiseen käytettävä energia, esim. puhallinkonvektorin puhallinenergia. Apulaitteiden sähkönkulutukseen ei lasketa ilmanvaihdon tai ilmastoinnin ilman siirtämiseen käyttämää puhallinenergiaa eikä luonnollisestikaan jäähdytysenergian tuottoprosessin yhteydessä käytettävää energiaa. Apulaitteiden sähkönkulutus riippuu järjestelmän tyypistä ja se lasketaan samalla tavoin ensin vuoden jokaiselle tunnille ja sitten summaamalla vuoden tunnit yhteen W apu w apu (10) 8760 w apu järjestelmän käyttämä apulaitteiden sähköenergia laskentatunnin aikana kwh. 2.2 JÄÄHDYTYSENERGIAN TUOTON KYLMÄKERTOIMET Kylmäkertoimen määritelmät Jäähdytyslaitteiston kylmäkerroin voidaan määritellä useilla eri tavoilla: hetkellisenä, nimellistehoa vastaavana, osatehoa vastaavana sekä kausikylmäkertoimena. Edellä, yhtälössä (7) esiintyvä jäähdytysenergian tuottoprosessin kylmäkerroin laskentatunnin aikana määritellään seuraavasti tu E (11) Ptu E jäähdytysenergian tuoton hetkellinen (laskentatunnin toimintaolosuhteita vastaava) kylmäkerroin tu jäähdytysyksikön tuottama kylmäteho W P tu jäähdytysyksikön käyttämä sähköteho (sisältäen kompressorit, ilmalauhduttimien puhaltimet, tuottoyksikön pumput) W Aina ei kuitenkaan ole käytettävissä laskentatunnin kuormitusta ja toimintaolosuhteita 9
10 vastaavaa hetkellistä kylmäkerrointa, vaan esimerkiksi laitteiston nimellistehoa vastaava kylmäkerroin joka on tun En (12) Ptun En jäähdytysenergian tuoton hetkellinen kylmäkerroin nimellisteholla tun jäähdytysyksikön tuottama kylmäteho laitteiston nimellisteholla W P tun jäähdytysyksikön käyttämä sähköteho laitteiston nimellisteholla (sisältäen kompressorit, ilmalauhduttimien puhaltimet, tuottoyksikön pumput) W. Tällöin voidaan kyseisen tilanteen kuormitusta (osatehoa) vastaava kylmäkerroin saada kertomalla nimellistehon kylmäkerroin osatehokertoimella r (13) E ot En E jäähdytysenergian tuoton hetkellinen kylmäkerroin En jäähdytysenergian tuoton hetkellinen kylmäkerroin nimellisteholla r ot osatehokerroin (Taul. 5). Jos osatehoa vastaavat kylmäkertoimet tunnetaan suoraan laitteiston suoritusarvojen perusteella, näitä arvoja on luonnollisesti suositeltavaa käyttää ensisijaisesti. Muussa tapauksessa voidaan käyttää jäljempänä esitettyjä taulukkoarvoja. Kylmäkerroin voidaan myös määritellä keskimääräisenä kylmäkertoimena vastaten jotain sovittua ajanjaksoa. Näin esimerkiksi keskimääräinen kylmäkerroin vuositasolla on jäähdytysyksikön vuoden aikana tuottama kylmäenergia jaettuna vastaavana ajanjaksona käytetyllä sähköenergialla Q tuv E (14) Etuv E jäähdytysenergian tuoton vuosikylmäkerroin Q tuv jäähdytysyksikön tuottama kylmäenergia vuoden aikana kwh E tuv jäähdytysyksikön käyttämä sähköenergia vuoden aikana kwh. Vuosikylmäkerrointa voidaan yhtälössä (7) käyttää suoraan laskentatunnin hetkellisen kylmäkertoimen asemesta laskettaessa kyseisen vuoden aikana käytettyä energian määrää. Edellä esitettyä voidaan myös soveltaa yhtälöön (9) kun käyttöenergiana kylmäprosessissa on lämpöenergia, sillä erotuksella että tilalla käytetään Q. Erilaisia, lähinnä kompressorikylmälaitoksia koskevia kylmäkertoimia on kansainvälisissä standardeissa ja muissa yhteyksissä määriteltynä lukuisa joukko. Seuraavassa taulukossa on luonnehdinta muutamasta Euroopassa yleisesti käytössä olevasta kertoimesta. Taulukko 1 Jäähdytysenergian tuoton kylmäkertoimien kuvauksia Lyhenne Nimitys Lähde Kuvaus EER Energy Efficiency Ratio EN Hetkellinen kylmäkerroin EIR Energy Input Ratio EN Hetkellisen kylmäkertoimen 10
11 SEER ESEER Seasonal Energy Efficiency Ratio European Seasonal Energy Efficiency Ratio EN Eurovent käänteisluku EIR=1/EER Vuosikylmäkerroin Vuosikylmäkerroin On huomattava että taulukon 1 hetkellinen kylmäkerroin EER vastaa tiettyjä standardissa EN määriteltyjä koeolosuhteita sekä laitteiston nimellistehoa, eikä näin ollen sovellu suoraan käytettäväksi. Sitä on tuntitason laskentaa varten korjattava lämpötilojen sekä kuormituksen osalta jäljempänä esitetyllä tavalla. Sen sijaan vuosikylmäkerroin SEER, määriteltynä yhtälön (14) esittämällä tavalla soveltuu periaatteessa suoraan käytettäviksi tuntitason laskentaan. Tällöin jokaisen laskenatunnin kylmäkertoimena käytetään samaa vuosikylmäkertoimen arvoa. Vuosikylmäkerroin ESEER, jota Eurovent käyttää sertifioitujen laitteiden suorituskyvyn mittarina, soveltuu sekin tuntitason laskentaan. Koska ESEER perustuu yhden tietyn (eurooppalaisen) kuormitusprofiilin oletukseen ja lasketaan neljää eri kuormituspistettä vastaavista EER arvoista tiettyjä vakiokertoimia käyttäen, sen arvo voi jossain määrin poiketa todellisesta vuosikylmäkertoimesta. Tarkempaan tulokseen päästään tekemällä laitteiston suorituskykyarvoihin perustuva kylmäkertoimen sovite ja käyttämällä sitä laskentaan [Zweifel 2009] Kompressorikylmälaitos Kompressorikylmälaitoksessa jäähdytysenergia tuotetaan kompressorien avulla. Kylmäteho siirretään tilaan joko jäähdyttämällä välittömästi tuloilmaa tai jäähdyttämällä ensin vettä, jolla edelleen voidaan jäähdyttää tuloilmaa tai joka voidaan johtaa tilassa olevaan huonelaitteeseen. Kylmälaitos käyttää jäähdytysenergian tuottamiseen tavallisesti sähköä, josta suurin osa tarvitaan kompressoreille. Laitoksessa on kompressoriyksikön lisäksi tavallisesti lauhdutusosan ilmankiertoa tehostavia puhaltimia sekä nestepiireissä kiertopumppuja. Kompressorilaitoksetn kylmäkertoimen arvoon vaikuttavat pääasiallisesti höyrystymis- ja lauhtumislämpötilat, laitteiston tyyppi sekä kylmäaine. Ohjearvoja jäähdytysenergian tuoton kylmäkertoimille on seuraavissa taulukoissa. Ohjearvon tilalla voidaan myös käyttää laitekohtaiseen suoritusarvotietoon perustuvia arvoja. Taulukko 2 Ohjearvoja jäähdytysenergian tuoton kylmäkertoimille vesilauhdutteisille jäähdyttimille. [EN 15243] Kylmäaine Lauhdutus veden lämpötilat o C Jäähdytetyn veden lämpötila o C Keskimääräinen höyrystymis lämpötila o C Mäntä ja scroll kompressorit kw Ruuvi kompressorit kw E Turbokompressorit kw E R134a R407C 27/33 40/45 27/ ,0 4,5 5, ,6 5,3 5, ,1 2,9 4, ,7 3,7 4, ,8 4, ,4 4,9-11
12 40/45 R410A 27/33 40/45 R717 27/33 40/ ,0 2, ,6 3, , , , , , , , ,7 - Taulukko 3 Ohjearvoja jäähdytysenergian tuoton kylmäkertoimille ilmalauhdutteisille jäähdyttimille kun ulkoilman lämpötila on 32 o C. [EN 15243, DIN V ] Kylmäaine Jäähdytetyn veden lämpötila o C Keskimääräinen höyrystymis lämpötila o C Mäntä ja scroll kompressorit kw E Ruuvi kompressorit kw E R134a 6 0 2,8 3, ,5 3,7 R407C 6 0 2,5 2, ,2 3,4 R410A 6 0 2, ,1 - R , ,9 Taulukko 4 Ohjearvoja jäähdytysenergian tuoton kylmätoimille ilmalauhdutteisille kaappikoneille, split, multi-split sekä VRF järjestelmille [EN 15243] Jäähdytysteho < 12 kw E Kaappikone, ikkuna tai seinäasennus 2,6 Split järjestelmä 2,7 Multi-split järjestelmä 2,9 Jäähdytysteho > 12 kw VRF muuttuvalla kylmäaineen massavirralla 3,5 Yllä esitetyt kylmäkertoimen taulukkoarvot vastaavat laitteiston nimellistehoa sekä tiettyjä 12
13 toimintalämpötilojen arvoja. Jos laskentatunnin aikana laitteisto käy vain osateholla tai jos toimintalämpötilat poikkeavat oleellisesti taulukkoarvoista, pitää kylmäkertoimeen tehdä korjaus. Taulukoidun kylmäkertoimen korjaus vallitsevia toimintalämpötiloja vastaavaksi tehdään yhtälöllä T T T khö klat khöt E (15) ET Tkla Tkhö TkhöT E jäähdytysenergian tuoton kylmäkerroin toimintapisteessä ET jäähdytysenergian tuoton taulukoitu kylmäkertoimen ohjearvo T khö kylmäaineen höyrystymislämpötila toimintapisteessä K T kla kylmäaineen lauhtumislämpötila toimintapisteessä K T khöt taulukkoarvoa vastaava kylmäaineen höyrystymislämpötila K T klat taulukkoarvoa vastaava kylmäaineen lauhtumislämpötila K. Jos kylmäaineen lämpötilojen sijaan tunnetaan höyrystimessä ja lauhduttimessa kiertävän väliaineen eli liuoksen tai ilman lämpötilat, käytetään tarvittavien kylmäaineiden lämpötilatasojen arviointiin höyrystimen ja lauhduttimen asteisuutta. Asteisuus on keskimääräinen lämpötilaero höyrystimessä tai lauhduttimessa. Sen arvo on tyypillisesti 5-10 K, riippuen mitoituksesta ja siitä onko kyseessä vesi tai ilma. Asteisuutta käyttäen kylmäaineen lämpötilat saadaan seuraavasti: T khö T T (16) vhö hö T kla T T (17) vla la T vhö väliaineen (liuos, ilma) keskimääräinen lämpötila höyrystimessä o C T hö höyrystimen asteisuus K T vla väliaineen (liuos, ilma) keskimääräinen lämpötila lauhduttimessa o C T la lauhduttimen asteisuus K. Kylmäkertoimeen vaikuttaa myös se, käytetäänkö laitosta täydellä teholla vai osateholla. Joillakin laitostyypeillä kylmäkerroin pienenee osateholla, kun taas joillakin se kasvaa. Osatehokäytössä nimellistehoa vastaava kylmäkerroin täytyy vielä kertoa osatehokertoimella r ot joka voi saada arvoja väliltä noin 0,5 r ot 1,5 riippuen laitoksen tyypistä sekä osatehon säätötavasta [EN 15243]. Parhaiten osatehon vaikutus huomioidaan käyttäen laitekohtaisia arvoja, laskemalla kullekin laskentatunnilla oma osatehokerroin sekä kertomalla sillä kunkin tunnin nimellisarvoa vastaava kylmäkerroin. Yksinkertaisempi mutta karkeampi lähestymistapa on käyttää taulukon 5 keskimääräisiä osatehokertoimia. Taulukko 5 Keskimääräisiä osatehokertoimia kompressorijäähdytyslaitteistoille [EN 15243] Vesijäähdytteiset kompressori jäähdyttimet r ot Ilmajäähdytteiset kompressori jäähdyttimet r ot Mäntä tai scroll kompressori on- 0,92 Mäntä tai scroll kompressori on- 1,32 13
14 off säädöllä Mäntä tai scroll kompressori monivaihesäädöllä (vähintään neljä säätöporrasta) Mäntäkompressori jossa yksittäisten sylinterien deaktivointi Mäntä tai scroll kompressori kuumakaasu ohituksella Ruuvikompressori venttiilinsäädöllä Turbo kompressori sisäänvirtauksen kuristussäädöllä off säädöllä ja varastosäiliöllä 1,26 Mäntä tai scroll kompressori monivaihesäädöllä (vähintään neljä säätöporrasta) 0,79 Ruuvikompressorit venttiilinsäädöllä 0,56 Ilmajäähdytteiset tilojen jäähdytykseen käytettävät yksiköt 0,97 Yksivyöhykejärjestelmä on-off säädöllä 1,21 Monivyöhykejärjestelmä on-off säädöllä Yksivyöhykejärjestelmä taajuusmuuttaja säädöllä Monivyöhykejärjestelmä taajuusmuuttaja säädöllä 1,43 1,14 1,24 0,85 1,37 1, Vapaajäähdytys Vapaajäähdytyksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä ulkoilman, maaperän tai vesistön suoraa käyttöä jäähdytystarkoitukseen. Vapaajäähdytys toteutetaan yleensä jäähdyttämällä kiertonestettä viileällä ulkoilmalla tai pumppaamalla kiertoneste maaperässä tai vesistössä olevan putkiston kautta takaisin rakennukseen. Rakennuksen jäähdyttäminen tuomalla viileää ilmaa suoraan rakennukseen lasketaan myös vapaajäähdytykseksi. Vapaajäähdytyksen yhteydessä kylmän varastoinnilla joko erilliseen varaajaan tai rakennuksen rakenteisiin on tärkeä tehostava vaikutus. Vapaajäähdytyksellä ei välttämättä kyetä aina tuomaan tarvittavaa määrää jäähdytystehoa rakennukseen. Tällöin sitä voidaan täydentää rinnakkaisella avustavalla kompressorikylmälaitteistolla. Kuten edellä, myös vapaajäähdytysyksikön hetkellinen kylmäkerroin on sen tuottaman kylmätehon suhde sen käyttämään sähkötehoon tu E (18) Ptu E jäähdytysenergian tuoton kylmäkerroin tu jäähdytysyksikön tuottama kylmäteho W P tu jäähdytysyksikön käyttämä sähköteho (sisältäen tuottoyksikön puhaltimet ja pumput) W Vapaajäähdytyksen kylmäkerroin saattaa vaihdella voimakkaasti ajan funktiona, riippuen käytetyn kylmänlähteen (ulkoilma, maaperä, vesistö) lämpötilan vaihteluista. Liuosjäähdytin Liuosjäähdytin on ulkoilmalla jäähdytetty lämmönsiirrin, jonka nestepuolella virtaa 14
15 jäähdytettävä liuos ja ilmapuolen lämmönsiirtoa tehostetaan puhaltimilla. Sen kylmäkertoimeen vaikuttavat voimakkaimmin jäähdytettävän liuoksen lämpötilan ja ulkoilman lämpötilan erotus sekä jäähdyttävän ilmavirran aikaansaamiseen tarvittava puhallinteho. Liuosjäähdyttimen kylmäkerrointa voidaan arvioida yhtälöllä 0,5v 5 e ( T T ) (19) E lm i E jäähdytysenergian tuoton kylmäkerroin v ilman nopeus lämmönsiirtimen otsapinnalla m/s T lm jäähdytettävän liuoksen menolämpötila (jäähdyttimelle tuleva liuos) o C T i ulkoilman lämpötila o C. Käytetyt ilman nopeuden arvot ovat tavallisimmin välillä 1-5 m/s, tyypillisesti 2-4 m/s. Suuremmilla ilman nopeuksilla laitteesta tulee kompaktimpi mutta kylmäkerroin on alempi ja pienemmillä nopeuksilla päästään parempiin kylmäkertoimiin. Kylmäkertoimen tarkempi arvo voidaan myös määrittää tuotetiedoista, mikäli sellaiset ovat käytettävissä. Yhtälön (19) kylmäkerroin on itse jäähdyttimelle, jolloin siihen sisältyvät puhallinenergia sekä liuoksen pumppaukseen itse jäähdyttimen läpi tarvittava energia. Muu pumppaukseen tarvittava sähköenergia lasketaan apulaitteiden sähkönkulutukseen. Jäähdytystorni Jäähdytystorneista suljetulla kierrolla toteutettu märkä (lämmönsiirtimen ulkopuolinen kastelu vedellä) jäähdytystorni on tehokas ratkaisu. Sen kylmäkertoimeen vaikuttavat jäähdytettävän liuoksen lämpötilan ja ulkoilman märkälämpötilan erotus sekä jäähdyttävän ilmavirran aikaansaamiseen tarvittava puhallinteho. Suljetulla kierrolla toteutetun märän tornin kylmäkerrointa voidaan arvioida samalla yhtälöllä (19) kuin liuosjäähdyttimelle, sillä erolla että nyt ilman lämpötilana käytetään märkälämpötilaa. Koska ilman märkälämpötila on aina muutaman asteen alempi kuin kuivalämpötila, on märän jäähdytystornin jäähdytyspotentiaali aina hieman suurempi kuin kuivana toimivan liuosjäähdyttimen. Erityisesti tällä erolla on merkitystä kun ulkoilman lämpötila on lähellä liuoksen menolämpötilaa. Kylmäkertoimen tarkempi arvo voidaan myös määrittää jäähdytystornin tuotetiedoista, mikäli sellaiset ovat käytettävissä. Yhtälön (19) kylmäkerroin on itse jäähdyttimelle, jolloin siihen sisältyvät puhallinenergia sekä liuoksen pumppaukseen itse jäähdyttimen läpi tarvittava energia. Muu pumppaukseen tarvittava sähköenergia lasketaan apulaitteiden sähkönkulutukseen. Vapaajäähdytys, maaputkisto Vapaajäähdytykseen voidaan myös käyttää maaperän ympäri vuoden suhteellisen alhaisena pysyvää lämpötilaa. Tällöin maaperään sijoitetaan putkisto, jossa virtaa jäähdytettävä liuos. Putkisto voidaan sijoittaa vaakatasoon maan pinnan alle, tai sille voidaan porata pystysuuntainen kaivo johon putket sijoitetaan. Vapaajäähdytys maaputkistoa käyttäen soveltuu erityisen hyvin maalämpöpumpun yhteyteen, koska samaa liuosputkistoa voidaan käyttää sekä lämmitys- että jäähdytystarkoitukseen. Jos ajatellaan että vapaajäähdytyksen tuottoyksikön muodostavat tässä tapauksessa maaputkisto, siihen yhdistetty lämmönsiirrin jolla kylmä siirretään esim. tuloilmaan sekä liuoksen kierrätyspumppu, tulee jäähdytysenergian tuoton kylmäkertoimeksi aikaisemman mukaan 15
16 tu E (20) Ptu E jäähdytysenergian tuoton kylmäkerroin tu maapiiristä saatava kylmäteho W P tu liuoksen pumppaukseen käytettävä sähköteho W. Maaperässä olevasta putkistosta saatava kylmäteho lasketaan yhtälöllä Q tu g L (21) ( Tlk Tmaa) g liuosputkiston kohduktanssi pituusyksikköä kohden W/mK L liuosputkiston kokonaispituus m T lk liuoksen keskilämpötila o C T maa maaperän lämpötila o C. Liuoksen keskilämpötilana käytetään meno- ja paluulämpötilojen keskiarvoa. Maaperän lämpötilaa voidaan arvioida lisäämällä paikkakunnan vuotuiseen ulkoilman keskilämpötilaan 1,5 K. Rakennuksen lämmöntarpeen mukaan normaalisti mitoitetulle pystyputkistolle konduktanssi saa tyypillisesti arvoja väliltä g = W/mK sekä vaakaputkistolle puolet pystyputkiston arvosta. Yhtälön (20) nimittäjän pumppausteho lasketaan tavanomaisella tavalla. Tällöin painehäviö lasketaan ottaen huomioon liuosputkien pituuden sekä kytkennän sarjaan tai rinnan. Painehäviöön lasketaan mukaan myös putkiston muut virtausvastukset sekä liuoslämmönsiirtimen painehäviö. Liuoksen tilavuusvirran arvona käytetään pumpun läpi kulkevaa kokonaistilavuusvirtaa. Vapaajäähdytys ulkoilmalla Rakennusta voidaan jäähdyttää ilmanvaihto- tai ilmastointilaitosta käyttäen ulkoilmalla. Tämä voi tapahtua kahdella tavalla. Kun rakennuksessa on jäähdytystarvetta ja samalla ulkoilman lämpötila on riittävän alhainen, voidaan ulkoilmaa käyttää tilojen välittömään jäähdyttämiseen. Toisaalta voidaan käyttää ns. yöjäähdytystä, jolloin yöaikana viilennetään rakenteita ulkoilmalla päiväaikaisen sisälämpötilan nousun pienentämiseksi. Jos rakennuksessa ei ole muuta jäähdytyslaitteistoa, yöjäähdytys palvelee leikkaamalla päiväaikaisten lämpötilojen nousua. Jos rakennuksessa on lisäksi koneellinen jäähdytys, yöjäähdytyksen voidaan katsoa säästävän koneellisella jäähdytyksellä tuotettavaa energiaa. Ulkoilmalla tapahtuvan vapaajäähdytyksen jäähdytysenergian tuotto ja samassa yhteydessä käytettävä puhallinenergian tarve voidaan laskea jäähdytyksen nettotarpeen simuloinnin yhteydessä Kaukojäähdytys Kaukojäähdytyksessä jäähdytysenergia tuotetaan keskitetysti suuremmissa yksiköissä ja siirretään asiakkaalle viilennetyn veden avulla. Kaukojäähdytystä voidaan tuottaa käyttäen yhteistuotannon lämpöenergiaa sorptiojäähdytyksen avulla, käyttämällä merivettä tai suuremman kokoluokan lämpöpumppulaitosta. Asiakkaan kannalta kaukojäähdytys merkitsee sitä että varsinainen kylmäenergian tuotanto tapahtuu jossain rakennuksen ulkopuolella ja ainoa prosessi rakennuksessa on jäähdytysenergian siirtäminen lämmönsiirtimellä asiakkaan jäähdytysvesiverkostoon. Tällöin voidaan katsoa että rakennuksessa tapahtuvan prosessin häviöt ovat niin pienet että niitä ei tarvitse tässä 16
17 yhteydessä huomioida ja kaukojäähdytyksen tuotannon kylmäkerroin Q = Absorbtiojäähdytys Absorptiojäähdytys perustuu kiertoprosessiin jossa jäähdytysenergiaa tuotetaan lämpöenergian avulla. Tavallisimmin prosessiaineina käytetään H 2 O-LiBr paria tai NH 3 H 2 O paria. H 2 O-LiBr prosessi voi olla yksivaiheinen, kaksivaiheinen tai kolmivaiheinen. Vaiheiden lukumäärän kasvattaminen nostaa prosessin kylmäkerrointa mutta tekee laitteistosta monimutkaisemman ja edellyttää korkeammassa lämpötilassa olevaa käyttöenergiaa. Vastaavasti NH 3 H 2 O prosessi voi olla yksi tai kaksiportainen. Absorbtiojäähdytys on erityisen edullinen silloin kun on käytettävissä riittävän korkeassa lämpötilassa olevaa ylijäämälämpöä. Absorptiojäähdytyksen kylmäkertoimia Q on taulukossa 6. Taulukossa on myös prosessiin syötettävän lämpöenergian vaadittu lämpötilataso T in. Taulukko 6 Ohjearvoja absorptiojäähdytyksen kylmäkertoimille. [VTT 1926] Jäähdytysprosessi Q T in o C H 2 O-LiBr 1-vaiheinen 0,7 90 H 2 O-LiBr 2-vaiheinen 1,3 160 H 2 O-LiBr 3-vaiheinen 1,6 200 NH 3 H 2 O 1-portainen 0,6 100 NH 3 H 2 O 2-portainen 0, JÄÄHDYTYSENERGIAN SIIRTO-JA JAKELUHÄVIÖT Ilmapuolen häviöt Jäähdytysenergian siirto- ja jakeluhäviöt ilmapuolella koostuvat pääosin kanavistojen ja putkistojen termisistä kylmähäviöistä ympäröiviin tiloihin sekä jäähdytyspatterissa mahdollisesti tapahtuvasta kondenssihäviöstä. Häviöt voidaan laskea seuraavasti [EN 15243] hi sii koi jai sii koi jai q ji q q q q (22) q hi jäähdytysenergian siirto- ja jakeluhäviöt laskentatunnin aikana, kwh q sii jäähdytysenergian siirtohäviö, kwh q koi jäähdytyspatterissa tapahtuva kohdenssihäviö, kwh 17
18 q jai jäähdytysenergian jakeluhäviö, kwh sii jäähdytysenergian siirron häviökerroin koi jäähdytyspatterissa tapahtuvan kondensoitumisen häviökerroin jai jäähdytysenergian jakelun häviökerroin q ji ilmastointikoneen jäähdytyspatterin käyttämä jäähdytysenergia laskentatunnin aikana, kwh. Häviökertoimille on esitetty arvoja taulukossa 7. Taulukko 7 Arvoja ilmapuolen häviökertoimille [EN 15243] jäähdytystapa sii koi jai vesi 6/12 o C 0,1 0,13 0,05 vesi 14/18 o C 0,1 0,0 0,05 vesi 18/20 o C 0,0 0,0 0,0 suorahöyrystys 0,1 0,13 0,05 vapaajäähdytys 0,0...0,1 0,0 0,05 Putkiston tai kanaviston siirtohäviöt voidaan tarvittaessa laskea yllä esitettyä menettelyä tarkemmin perustuen ilmapuolen järjestelmän kanavistojen ja putkistojen pituuteen, niiden eristystasoon sekä jäähdytetyn ilman tai veden ja ympäristön väliseen lämpötilaeroon. Tällöin käytetään pyöreälle putkelle tai kanavalle yhtälöä q sii T T 1 1 Du ln h D L 2L D u u ym vä s t (23) q hv jäähdytysenergian siirto- ja jakeluhäviöt laskentatunnin aikana, kwh T ym putkiston tai kanaviston ympäristön lämpötila, o C T vä putkistossa tai kanavistossa virtaavan ilman tai veden lämpötila, o C h u eristyksen ulkopinnalla vaikuttava lämmönsiirtokerroin, W/m 2 K D u eristyksen ulkohalkaisija, m D s eristyksen sisähalkaisija eli putken tai kanavan ulkohalkaisija, m L laskettavan putkiston tai kanaviston osan pituus,m eristysmateriaalin lämmönjohtavuus, W/mK t laskentajakson pituus, 3600s. Eristyksen ulkopuoliselle lämmönsiirtokertoimelle voidaan käyttää ohjearvona hu = 5 W/m 2 K Vesipuolen häviöt Jäähdytysenergian siirto- ja jakeluhäviöt vesipuolella eli tilojen jäähdytyksessä koostuvat pääosin putkistojen termisistä kylmähäviöistä ympäröiviin tiloihin sekä huonelaitteissa mahdollisesti tapahtuvasta kondenssihäviöstä. Häviöt voidaan laskea seuraavasti [EN 18
19 15243] hv siv kov jav q jv q (24) q hv jäähdytysenergian siirto- ja jakeluhäviöt laskentatunnin aikana, kwh siv jäähdytysenergian siirron häviökerroin kov huonelaitteissa tapahtuvan kondensoitumisen häviökerroin jav jäähdytysenergian jakelun häviökerroin q jv huonelaitteiden käyttämä jäähdytysenergia laskentatunnin aikana, kwh. Häviökertoimille on esitetty arvoja taulukossa 8. Taulukko 8 Arvoja vesipuolen häviökertoimille [EN 15243] jäähdytystapa siv kov jav vesi 6/12 o C 0,0 0,13 0,1 vesi 8/14 o C (esim. puhallinkonvektori) 0,0 0,1 0,1 vesi 14/18 o C (esim. puh.konvektori, induktio) 0,0 0,0 0,0 vesi 16/18 o C (esim. jäähdytyskatto) 0,0 0,0 0,0 vesi 18/20 o C (esim. jäähdytetyt rakenteet) 0,1 0,0 0,0 suorahöyrystys 0,0 0,13 0,1 Putkiston tai kanaviston siirtohäviöt voidaan tarvittaessa laskea yllä esitettyä menettelyä tarkemmin perustuen ilmapuolen järjestelmän kanavistojen ja putkistojen pituuteen, niiden eristystasoon sekä jäähdytetyn ilman tai veden ja ympäristön väliseen lämpötilaeroon. Tällöin käytetään pyöreälle putkelle tai kanavalle yhtälöä (23). 2.4 APULAITTEIDEN SÄHKÖNKULUTUS Energian tarve Varsinaisen jäähdytysenergian tuotannon lisäksi järjestelmät käyttävät sähköä pumppujen, puhaltimien ym. apulaitteiden toimintoihin jäähdytyksen luovutus- ja jakelutoimintojen yhteydessä. Apulaitteiden sähkönkulutukseen lasketaan vesipuolen jäähdytysenergian jakeluun tarvittava pumppausenergia sekä huonelaitteissa jäähdytysenergian luovutuksen tehostamiseen käytettävä energia, esim. puhallinkonvektorin puhallinenergia. Apulaitteiden sähkönkulutukseen ei lasketa ilmanvaihdon tai ilmastoinnin ilman siirtämiseen käyttämää puhallinenergiaa eikä jäähdytysenergian tuottoprosessin yhteydessä käytettävää energiaa. Koko järjestelmän apuenergian tarve lasketaan yhtälöllä wpu w w (25) apu hu w apu jäähdytysjärjestelmän apuenergia lasketatunnin aikana, kwh 19
20 w pu järjestelmän pumppujen yhteenlaskettu pumppausenergia laskentatunnin aikana, kwh w hu järjestelmän huonelaitteiden yhteenlaskettu apuenergia laskentatunnin aikana, kwh Vesiverkoston pumppausenergia Kunkin laskentatunnin aikana jäähdytysveden pumppaamiseen tarvittava energia lasketaan yhtälöllä w pu p puv t (26) pu w pu jäähdytysveden pumppausenergia laskentatunnin aikana, kwh p pu pumpattavan piirin maksimi painehäviö, kpa V pumpun läpi kulkeva tilavuusvirta, m 3 /s pu pumpun hyötysuhde paine-eroa ja tilavuusvirtaa vastaavassa toimintapisteessä t laskentatunnin pituinen ajanjakso, 1 h. Pumpattavan piirin maksimi painehäviö saadaan yhtälöstä p R L ) pu (1 z ptuo psv p (27) max käy p pu pumpattavan piirin maksimi painehäviö, kpa R piirin painehäviö pituusyksikköä kohden, kpa/m L max piirin pisimmän haaran pituus, m z kertavastusten suhteellinen osuus piirin painehäviöstä p tuo lämmönsiirtimen painehäviö jäähdytysenergian tuotantopäässä, kpa p sv säätöventtiilin painehäviö, kpa p käy lämmönsiirtimen painehäviö jäähdytysenergian luovutuskohteessa, kpa. Piirin pituusyksikköä kohden ilmaistun painehäviön sekä kertavastusten suhteellisen osuuden ohjearvoina voidaan käyttää taulukon 9 arvoja. Jos näille suureille on olemassa tarkemmat arvot tai jos piirin painehäviö tunnetaan tarkemmin muun painehäviölaskennan kautta, on suositeltavaa käyttää näitä arvoja ohjearvojen asemesta. Taulukko 9 Jäähdytyspiirin painehäviö/pituus sekä kertavastusten suhteellinen osuus [EN 15243] Painehäviö pituusyksikköä kohden kpa/m 0,25 Kertavastusten suhteellinen osuus 0,30 Suorakaiteen muotoiselle rakennukselle jäähdytyksen jakeluun käytettävän vesiputkiston maksimipituus voidaan arvioida yhtälöllä 20
OLLI RANTANEN KONEELLISEN JÄÄHDYTYSTARPEEN TARKASTELU PIENTA- LOSSA
OLLI RANTANEN KONEELLISEN JÄÄHDYTYSTARPEEN TARKASTELU PIENTA- LOSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 12.