Source: http://docplayer.fi/18684714-Lappeenrannan-energiaverkot-oy-korvenkylan-vesihuoltotarkastelu.html
Timestamp: 2018-03-25 00:18:41+00:00
Document Index: 6710557

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu - PDF
Download "LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu"
1 RAPORTTI LAPPEENRANNAN ENERGIAVERKOT OY Korvenkylän vesihuoltotarkastelu
3 Sisältö 1 1 JOHDANTO VEDENHANKINNAN KAPASITEETTITARKASTELU JÄTEVESIVERKOSTON KAPASITEETTITARKASTELU HULEVESITARKASTELU Suunnittelualue Hulevesien määrä Hulevesien laatu Hulevesien hallinnan periaatteet Menetelmien soveltuvuus Korvenkylän alueelle Hulevesien hallinta kiinteistöillä Hulevesien johtaminen Alueelliset hallintamenetelmät Johtopäätökset... 16
4 1 JOHDANTO Lappeenrannan kaupunki on laatimassa osayleiskaavaa Korvenkylän taajamaan. Kaavoitustyön yhteydessä on noussut esiin tarve laatia koko taajaman alueelle vedenhankintaa, jätevesiä ja hulevesien hallintaa koskeva selvitys. Kaavoituksen myötä Korvenkylän asuinalueet tiivistyvät ja laajentuvat samalla kun alueelle muodostuu laajoja työpaikka-alueita. Korvenkylän alueen ja Rauha-Tiurun alueen rakentuessa koko alueen asukas- ja vuodepaikkamäärät kasvavat ja näin ollen myös puhtaan veden ja jäteveden määrät kasvavat. Lisäksi maankäytön tiivistyessä alueelta tulee muodostumaan huomattavasti nykyistä enemmän pintavaluntaa ja hulevesiä. Vedenhankinnan kapasiteettitarkastelussa on selvitetty puhtaan veden riittävyys ja hankinta Rauhan ja Tiurun sekä Korvenkylän alueella. Jätevesiverkoston kapasiteettitarkastelussa on selvitetty Korvenkylästä Imatran rajalle johtavan runkoviemärin kapasiteetti. Hulevesitarkastelu keskittyy maakuntakaavassa osoitettuun uuteen työpaikka-alueeseen Korvenkylän itäosassa. 2 Kuva 1 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Lappeenrannan kaupungin koillisosassa Korvenkylän sekä Rauhan ja Tiurun alueella. Alue rajautuu idässä Imatran kaupungin rajaan.
5 3 Kuva 2 Ote Tiurun ja Rauhan osayleiskaavasta. Kuva 3 Ote Korvenkylän osayleiskaavaluonnoksesta.
6 2 VEDENHANKINNAN KAPASITEETTITARKASTELU Vahvistuneiden ja vireillä olevien kaavojen pohjalta on laskettu alueen asunto-, työpaikka- ja vuodepaikkamäärät yleiskaavan tavoitevuonna 2030 sekä kaavavarausten edellyttämä puhtaan veden tarve. Laskennassa on käytetty uusimpia lukuja mm. Rauhan alueen loma-asuntohankkeista. Taulukko 1 Asukas- ja vuodepaikkamäärät sekä laskennallinen vedentarve. 4 Alue Asukkaat/ Vuodepaikat min Asukkaat/ Vuodepaikat max Laskennallinen vedentarve m³/d min Laskennallinen vedentarve m³/d max Rauha-Tiuru/ vakituiset asunnot Rauha-Tiuru/ loma-asunnot Korvenkylä (nykyiset) Korvenkylä (uudet) Yhteensä Loma-asuntojen osalta vuodepaikkojen min/max on laskettu oletuksella, että lomahuoneistoissa on 4-6 vuodepaikkaa. Korvenkylän uusien asukkaiden min/max on laskettu siten, että minimääränä on käytetty kaupungin maalle sijoittuvien asuinkortteleiden asukasmäärää ja maksimimääränä alustavan osayleiskaavaluonnoksen sisältämiä kaikkia asuinaluevarauksia. Tarkastelun pohjaksi on selvitetty kolmen nykyisen vedenottamon nykyinen vedenotto ja kapasiteetti. Taulukko 2 Vedenottamot. Vedenottamo Nyk. vedenotto m³/d Kapasiteetti m³/d Honkala Arvio Korvenkylä Lupa Tiuru Arvio (yleissuunnitelma) Yhteensä Vedenottamoiden kapasiteetit ovat todellisuudessa laskennallisia maksimimääriä, joten käytännössä vedenottamoilta verkostoon saatava vesimäärä on melko lähellä nykyisiä vedenottomääriä. Verrattaessa laskennallista vedentarvetta ja nykyistä vedenottomäärää, saadaan tulokseksi lisäveden tarve, joka on 925 m 3 /d. Lisävettä voitaisiin johtaa Korvenkylään Myllypuron vedenottamolta. Myllypuron vedenottamon nykyinen vedenottomäärä on 2800 m 3 /vrk, josta Joutsenon verkostoon menee noin m 3 /vrk ja loput johdetaan Imatran verkostoon. Joutsenon verkostoon voitaisiin johtaa vettä Haukilahteen suunnitellusta vedenottamosta. Tämä vaatii vesijohtolinjan rakentamista Ilottulan ja Joutsenon välille. Haukilahden vedenottamolle haetaan vedenottolupaa m 3 /vrk.
7 3 JÄTEVESIVERKOSTON KAPASITEETTITARKASTELU 5 Kuva 4 Runkoviemärilinja Korvenkylästä Imatralle. Kuvassa 4 on esitetty Korvenkylästä Imatralle johtava runkoviemärilinja, joka on kooltaan pääosin Ø 315M. Linjan loppupäässä putkikoko muuttuu Ø 400M. Imatran rajalla linja liittyy Imatran jätevesiverkostoon. Taulukossa 3 on esitetty alueen maksimi asukas- ja vuodepaikkamäärät sekä laskennallinen vedentarve. Taulukossa 4 on esitetty erilaisten vuotovesimäärien vaikutus jätevesimääriin sekä putkikokoon. Tarkastelun perusteella lisääntyvä jätevesimäärä ei aiheuta muutoksia nykyiseen jätevesiviemärilinjaan. Taulukko 3 Asukas- ja vuodepaikkamäärät sekä laskennallinen vedentarve. Alue Asukkaat/Vuodepaikat Laskennallinen max vedentarve m³/d max Rauha-Tiuru/ vakituiset asunnot Rauha-Tiuru/ loma-asunnot Korvenkylä (nykyiset) Korvenkylä (uudet) Yhteensä Taulukko 4 Vuotovesimäärä ja putkikoko. Vuotovesi m³/d Jätevesi m³/d l/s Putkikoko mm
8 4 HULEVESITARKASTELU Suunnittelualue Korvenkylän alueen maankäyttö on nykytilanteessa pääosin pelto- ja metsämaata. Suunnittelualue on kytköksissä Imatran puolella sijaitsevaan Korvenkannan alueeseen, jonka asemakaavoitus on käynnissä. Valuma-aluelähtöisessä suunnittelussa tulee ratkaisuja arvioida laajemmassa mittakaavassa. Lappeenrannan alueelta tuleva puro yhdistyy valtatien eteläpuolella Lampsiinojaan. Kuva 5 Alueella nykytilanteen keskimääräiset virtaamat sekä virtausreitit (MML, avoimien aineistojen tiedostopalvelu) Suunnittelualue sijoittuu harjun eteläpuolelle ja maaperä on pääosin hiesua ja hietaa sekä savea. Savi läpäisee vettä huonosti ja hiesu sekä hieta kohtalaisesti. Kuva 6 Suunnittelualueen maaperä (Pintamaalajit maaperä 1: GTK)
9 Alueen pohjoisreuna rajoittuu Salpausselän reunamuodostumaan, joka toimii myös vedenjakajana. Alueelta muodostuvat pintavaluntavedet virtaavat luodekaakkosuunnassa Imatran keskustan länsipuolitse kohti Vuoksea. Kuvassa 6 on esitetty laserkeilausaineistoon perustuva maastomalli. Kuvassa 7 on esitetty alueelle sijoittuvat päävedenjakajat 7 Kuva 7 Korvenkylän alueen topografia (MML, avoimien aineistojen tiedostopalvelu) Kuva 8 Päävaluma-aluerajaus punaisella, nuoli kuvastaa virtaussuuntaa (SYKE, Latauspalvelu LAPIO)
10 Tarkastelualue sijoittuu pohjavesialueen ulkopuolelle. 8 Kuva 9 Pohjaveden muodostumisalue tummansininen ja vaaelansininen pohjavesialue, rajaus suuntaa-antava (SYKE, Latauspalvelu LAPIO) Pohjavesitutkimusten mukaan suunnittelualueelle sijoittuu lähteitä, joista purkautuu vesiä alueen avo-ojiin. Kuva 10 Lähteiden sijainti suunnittelualueen läheisyydessä. Lähteet merkitty sinisellä (Pohjavesitutkimus 1991, Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy)
11 9 Kuva 11 Lähteistä muodostuva vuorokausivirtaama (Pohjavesitutkimus 1991, Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy) Alueella ei sijaitse virtaamaa viivyttäviä soita, lampia tai järviä. Alueelta purkautuvat avo-ojat ovat perattuja pelto-ojia, joilla ei ole merkittäviä luontoarvoja. Alueelta purkautuvan Lampsiinojan on todettu tulvivan aika-ajoin alajuoksulla. Kuvassa 11 on esitetty puron keskimääräiset vuorokausivirtaamat. 4.2 Hulevesien määrä Rakentamisen myötä alue tulee tiivistymään. Hulevesien valuntakerrointa käytetään arvioitaessa alueelta muodostuvaa hulevesivirtaaman suuruutta. Valuntakertoimen arvioimisessa on käytetty taulukossa 5 esitettyjä arvoja. Taulukko 5 Arvioinnissa käytettävät valuntakeroimet Katto Asfaltti Istutettava Metsä/Pelto Pintavaluntakerroin 0,90 0,70 0,15 0,1 Mitoitussateina on käytetty Kaupunkiliitto:B63-julkaisun mukaisia arvoja. Mitoitussateen kesto riippuu alueen pinta-alasta ja virtausreitin pituudesta. Korvenkylän alueella mitoitussateen kestoksi kaikille alueille määräytyi 10 minuuttia.
12 Taulukko 6 Sateen intesiteetti (l/s/ha) Toistuvuus 10 min 1/1a 100 1/5a 122 1/10a 156 1/50a Näihin tietoihin perustuen on kortteleille arvioitu maksimivirtaamat. Nykytilanteessa valuntakertoimen oletetaan olevan koko alueelle 0,1. Maankäytön muutoksen vaikutukset valuntakertoimiin on esitetty taulukossa 7. Taulukko 7 Suunnitelmien vaikutus pintavaluntakertoimiin Alue 1 Katto Asfaltti Istutettava Yhteensä 1/2 1/5 1/10 1/50 Nykytila 5,77 0, Pinta-ala [ha] 0,87 3,91 0,99 5,77 Pintavaluntakerroin 0,90 0,70 0,15 0, Alue 2 Katto Asfaltti Istutettava Yhteensä 1/2 1/5 1/10 1/50 Nykytila 6,19 0, Pinta-ala [ha] 0,93 4,24 1,02 6,19 Pintavaluntakerroin 0,90 0,70 0,15 0, Alue 3 Katto Asfaltti Istutettava Yhteensä 1/2 1/5 1/10 1/50 Nykytila 9,69 0, Pinta-ala [ha] 1,45 6,95 1,29 9,69 Pintavaluntakerroin 0,90 0,70 0,15 0, Alue 4 Katto Asfaltti Istutettava Yhteensä 1/2 1/5 1/10 1/50 Nykytila 6,94 0, Pinta-ala [ha] 1,04 4,83 1,07 6,94 Pintavaluntakerroin 0,90 0,70 0,15 0, Alue 5 Katto Asfaltti Istutettava Yhteensä 1/2 1/5 1/10 1/50 Nykytila 18,49 0, Pinta-ala [ha] 2,77 13,6 2,12 18,49 Pintavaluntakerroin 0,90 0,70 0,15 0, Yhteensä Katto Asfaltti Istutettava Yhteensä 1/2 1/5 1/10 1/50 Nykytila [ha] 47,08 Pintavaluntakerroin 0, Tuleva [ha] 47,08 Pintavaluntakerroin 0,
13 4.3 Hulevesien laatu Maankäytön muuttuessa maa- ja metsätalousmaista liike- ja työpaikka-alueiksi muuttuu myös alueelta muodostuva kuormitus. Maatalousmaille tyypillisiä haitta-aineita ovat ravinteet ja sameutta aiheuttava hienoaines. Maankäytön muuttuessa tulevat esimerkiksi öljyperäiset haitta-aineet lisääntymään sekä roskaamisesta syntyvä kiintoaine. Rakentamisen aikana kiintoainekuorma usein moninkertaistuu, joten alueelliset viivytysaltaat on suositeltavaa toteuttaa rakentamisen alkuvaiheessa Hulevesien hallinnan periaatteet Hulevesien hallinnan toimenpiteillä pyritään pienentämään maankäytön muutoksesta aiheutuvia hydrologisia muutoksia. Kokonaisvaltaisessa hulevesien hallinnassa pyritään hallintatoimet sijoittamaan mahdollisimman lähelle hulevesien syntysijoja. Ensisijaisesti hulevesien muodostumista tulee pyrkiä vähentämään esimerkiksi rakennusmateriaalivalinnoilla tai hulevesiä tulee pyrkiä imeyttämään syntysijoillaan, mikäli maaperä on siihen suotuisa ja veden laatu ei aiheuta riskiä pohjavesille. Maankäytön muutoksen myötä suunnittelualueen vedenlaadun oletetaan kokonaisuudessaan heikkenevän. Rakentamisen myötä öljyperäisten päästöjen ja raskasmetallipitoisuuksien oletetaan lisääntyvän. Rakennetuilta alueilta muodostuu kiintoainetta kuten roskia ja hiekoitushiekkaa. Ravinteiden määrän oletetaan pienentyvän maatalouteen verrattuna. Virtaaman kasvu lisää eroosiota alajuoksulla ja siten kiintoaineen määrää. Viivyttämällä hulevesiä vähennetään virtaamapiikkejä. Kuva 12 Hulevesien muodostumista vähentävä puutarharatkaisu (Kuva Leena Sänkiaho) Mikäli hulevesiä ei voida käsitellä kiinteistöillä tai niiden läheisyydessä, on pyrittävä hidastamaan vesien kulkua ojien, tasausaltaiden ja lampien avulla. Tavoitteena on, että vesi pääsee imeytymään maahan ja haihtumaan ilmaan. Kasvillisuudella voidaan sitoa hulevesien mukana kulkeutuvia ravinteita ja kiintoainesta.
14 12 Kuva 13 Hulevesien laskeutusallas kiintoaineen positoa varten ja hulevesikosteikko (Kuvat Leena Sänkiaho) Hulevesien hallinnan toimenpiteet voidaan toteuttaa hajautetusti kiinteistöillä tai alueellisilla rakenteilla. Jos edellä mainittuja toimenpiteitä ei voida toteuttaa kiinteistöjen lähellä, voidaan rakentaa alueellisia hulevesien viivytysaltaita, tulvatasanteita tai kosteikkoja Taulukkoon 8 on koottu hulevesien määrälliseen hallintaan liittyviä menetelmiä ja niiden soveltuvuutta hulevesitulvien ehkäisyyn, virtaamien tasaamiseen ja eroosion ehkäisyyn sekä imeytymiseen ja pohjaveden muodostumiseen.
15 Taulukko 8 Hulevesien määrällinen hallinta (Kuntaliitto, 2012). 13 Hulevesitulvien estäminen Virtaamien tasaaminen ja eroosion ehkäisy Imeytyminen ja pohjaveden muodostuminen Hulevesien vähentäminen Läpäisevät päällysteet Viherkatot Imeytyskaivannot Imetyspainanteet Hulevesien johtaminen Kourut Viherpainanteet Rakennetut kanavat ja purot Hulevesien viivyttäminen Kosteikot Lammikot Viivytyspainanteet Viivytyskaivannot ja säiliöt Merkittävä positiivinen vaikutus T Tiheästi rakennettu alue 2 Keksitasoinen positiivinen vaikutus L Liikennealue 1 Alhainen positiivinen vaikutus 4.5 Menetelmien soveltuvuus Korvenkylän alueelle Korvenkylän alueella hulevesien hallinnan toimenpiteiden tavoitteiksi on asetettu: 1. Pohjaveden laadun suojelu 2. Virtaaman viivyttäminen avouomissa ja painanteissa 3. Hulevesivirtaamien tasaus ja tulvariskin pienentäminen alajuoksulla 4. Hulevesien laadun parantaminen Hulevesien hallinta kiinteistöillä Pohjavesialueella suositellaan paikoitus- ja lastausalueilla muodostuville hulevesille hiekan- ja öljynerottimia. Puhtaat kattovedet voidaan ohjata imeytysrakenteisiin, jos kiinteistöllä on sellaiseen tilaa. Imeytysrakenteet tulee varmistaa ylivuotorakenteilla. Asemakaavassa voidaan esittää kiinteistölle viivytys- tai imeytysvaatimuksia. Usein käytetty periaate on, että jokaista 100 m 2 läpäisemätöntä pintaa kohden varataan 1 m 3 viivytystilavuutta.
16 Hulevesien johtaminen Suunnittelualueella pyritään johtamaan hulevesiä mahdollisuuksien mukaan avouomissa ja viheralueilla painanteissa. Asemakaavassa avouomille ja painanteille tulee varata riittävästi tilaa Alueelliset hallintamenetelmät Korvenkylän alueen itäosaan ollaan kaavoittamassa tiivistä liike- ja työpaikkarakentamista, minkä vuoksi hulevesimäärät lisääntyvät merkittävästi. Viivytykseen tullaan varautumaan alueellisella viivytysaltaalla, joka tullaan sijoittamaan valtatie 6:n eteläpuolelle. Altaan mitoituksesta esitetään kaksi vaihtoehtoa: ensimmäisessä vaihtoehdossa allas on mitoitettu vain Lappeenrannan puolelta tuleville hulevesille ja toisessa vaihtoehdossa altaassa viivytetään myös Imatran puolelta tulevat hulevedet. Altaalle on esitetty alustava tilavaraus yleiskaavan ET alueella. Altaan mitoitusta voidaan pienentää, mikäli kiinteistöillä ja johtamisjärjestelmissä toteutetaan viivytysrakenteita. Mitoituksessa huomioidaan seuraavat tekijät: 1. Purkuvirtaama Altaan tilavuus määritellään säätämällä purkuvirtaamaa. Tavoitteeksi voidaan asettaa mitoitustilanteessa esimerkiksi purkuvirtaaman pitäminen mahdollisimman lähellä rakentamista edeltävää virtaamaa. Purkuvirtaamalla säädellään myös veden viipymää altaassa. 2. Varauduttava rankkasadetilanne Hulevesiviemärit mitoitetaan keskimäärin viiden vuoden välein toistuvalle rankkasadetilanteelle. Samaa toistuvuutta voidaan käyttää altaan mitoituksessa. Mitoitukseen vaikuttaa myös sateen kesto. Alueilla, joilla tulvasta aiheutuvat haitat ovat suuria, voidaan mitoituksessa huomioida myös harvemmin toistuvat tulvatilanteet. 3. Pysyvä vesipinta Altaat voidaan mitoittaa joko sellaiseksi, joissa on pysyvä vedenpinta tai painanteiksi, jotka ovat pääosan ajasta kuivina. Kosteikoissa viipymä taas on huomattavasti pidempi kuin altaissa.
17 15 Tilavuuden arvioinnissa on käytetty kahta kriteeriä: 1. Tulva-allas: Kerran viidessä vuodessa toistuvan rankkasateen aiheuttamista virtavesistä pyritään viivyttämään maankäytön muutoksen aiheuttama vesimäärä. Purkuvirtaama vastaa suuruudeltaan rakentamista edeltävää mitoittavaa maksimivirtaamaa. Tavoitteena on, että alapuolisen verkoston kapasiteetti riittää kyseiselle virtaamalle. Kuvassa 12 on esitetty havainnekuva virtaamasta. Kuva 14 Tulva-altaan toiminnana periaatekuva 2. Laskeutusallas: Kerran viidessä vuodessa toistuvan rankkasateen aiheuttamista virtavesistä pyritään viivyttämään maankäytön muutoksen aiheuttama vesimäärä, altaan tulee tyhjentyä 24h sisällä. Tällaisessa altaassa kiintoaine laskeutuu huomattavasti tulva-allasta paremmin. Allas voidaan rakentaa kosteikkomaisena. Tällaisissa altaissa mitoittavaksi tekijäksi saattavat muodostua pidempikestoiset sateet sekä lumien sulamisvedet. Allas tulee varustaa ylivuotorakenteella. Vaihtoehto 1 Korvenkylän suunnalta tulevan puron lähteiden aiheuttamaksi virtaamaksi on arvioitu 520 m 3 /d eli noin 6 l/s. Tämä on erittäin pieni verrattuna rankkasateiden aiheuttamaan virtaamaan. Nykytilanteessa viiden vuoden välein toistuvan rankkasateen arvioidaan aiheuttavan noin 400 l/s maksimivirtaaman (Mitoitussateen kesto 30 min, 83 l/s/ha, valuma-alue 47 ha, valuntakerroin 0,1). Tämän mukaan on arvioitu tulva-altaan tilavuudeksi 3300 m 3. Mikäli allas toteutetaan laskeutusaltaana, on tilavuusvaatimus 8500 m 3. Vaihtoehto Maksimivirtaama (108 l/s, 20 min) Altaan purkuvirtaama Maksimitilavuus Allas tyhjenee Tulva-allas 2550 l/s 400 l/s 3300 m 3 3,5 h Laskeutusallas 2550 l/s 65 l/s 8500 m 3 20 h
18 Vaihtoehto 2 Ojan, jossa yhtyvät Imatran ja Lappeenrannan Korvenkylästä tulevat hulevedet pohjavirtaamaksi on arvioitu yli 2000 m 3 /d eli noin 25 l/s. Tämä on erittäin pieni verrattuna rankkasateiden aiheuttamaan virtaamaan. Nykytilanteessa viiden vuoden välein toistuvan rankkasateen arvioidaan aiheuttavan noin 450 l/s maksimivirtaaman (Mitoitussateen kesto 40 min, 67 l/s/ha, valuma-alue 67 ha, valuntakerroin 0,1). Tämän mukaan on arvioitu tulva-altaan tilavuudeksi 4400 m 3. Mikäli allas toteutetaan laskeutusaltaana, on tilavuusvaatimus 9900 m Vaihtoehto Maksimivirtaama (67 l/s, 40 min) Altaan purkuvirtaama Maksimitilavuus Allas tyhjenee Tulva-allas 2400 l/s 350 l/s 4400 m 3 4,6 h Laskeutusallas 2630 l/s 80 l/s 9900 m 3 20 h Allas voidaan toteuttaa rakentamattomalle peltoalueelle. Jos allas toteutetaan kosteikkomaisena rakenteena, jossa kustannukset muodostuvat pääosin maankaivusta, on kustannusarvio noin 40 /m Johtopäätökset Maankäytön muutos Korvenkylän alueella lisää alueelta muodostuvaa hulevesivirtaamaa. Hulevesien osalta tulee kiinnittää myös huomiota veden laadulliseen hallintaan. Hulevesien hallintaa varten on suunnitelmassa ehdotettu seuraavia toimenpiteitä: 1. Pohjaveden laadun suojelu 2. Virtaaman viivyttäminen ja puhtaiden hulevesien imeyttäminen kiinteistöillä 3. Hulevesien johtaminen ja viivyttäminen avouomissa ja painanteissa 4. Hulevesivirtaamien tasaus ja tulvariskin pienentäminen alajuoksulla 5. Hulevesien laadun parantaminen Asemakaavassa tulee varata tilaa hulevesien johtamiselle sekä esittää mahdolliset vaatimukset kiinteistökohtaisesta viivytyksestä. Altaalle on esitetty alustavaa tilavarausta yleiskaavassa valtatien eteläpuolelle sijoittuvalle ET alueelle.