Source: https://www.scribd.com/doc/126384983/Directives-Tech-Plan-Protection-06-04
Timestamp: 2017-11-23 08:42:38+00:00
Document Index: 320744228

Matched Legal Cases: ['art.04', 'art 400', 'arts 400', 'arts 400', 'arrêt ', 'arrêt ']

Uploaded by Mohamed Boughal
Directives techniques des postes THT & HT
Direction de Transport Division Système Réseau
PP/06.04. 1/36
Révision Indice : 0
Date d ‘application ……
PLAN DE PROTECTION DU RESEAU DU TRANSPORT 2002 - 2010
ACCEBILITE Libre DTR/SR Restreint Confidentiel
Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.
PP/06.04. 2/36
1. Rédacteur(s) Nom Mr Miloudi DTR/SR Date :juin 2003 Visa Vérificateur (s) Nom Mme Zaîmi DTR /RE Mle Malki DTI/ RE Mr Herradi DTR/RE Date : Visa Approbateur (s) Nom Mr OUMOUNAH Chef division DTR /SR Date : Visa
Lieu de la conservation de l’original : Bureau du chef de département protections et
automatismes Classement informatique ….C/mes documents/dossier qualité/directives tech plan protection 06-04
Diffusion interne Destinataires pour action Mr le Directeur de DTR Chef de division SR DTR/RC DTR/RK DTR/RF DTR/RM DTR/RE DTR/TEL DPR Nombre 1exp 1exp 1exp 1exp 1exp 1exp 1exp 1exp 1exp Diffusion externe Nombre Destinataire Destinataires pour information DTR/ME DPL DTI/RE Nombre 1exp 1exp 1exp
Indice 00
Date 01/06/04
Historique Pages Fait générateur de l'édition modifiées Toutes Première édition
PP/06.04. 3/36
SOMMAIRE 1 OBJET 2 DOMAINE D'APPLICATION 3 DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 3.1 3.2 3.3 Définitions Spécifications Abréviations
4 PLAN DE PROTECTION EN VIGUEUR 1994-2001 4-1 4-2 4-2-1 4-2-2 4-2-3 4-2-4 4-3 4-3-1 4-3-2 4-3-3 4-4 4-4-1 4-4-2 4-4-3 4-4-4 4-4-5 4-4-6 Introduction Réseau critique Protections lignes THT Protections lignes HT Protection jeu de barres Protections des transformateurs THT/HT/MT Réseau non critique Protections lignes THT Protections lignes HT Protections des transformateurs THT/HT/MT Limite techniques du plan de protection en vigueur Structure des postes Protections lignes THT Protections des transformateurs THT/HT/MT Protections des transformateurs HT/MT Arrivées MT des transformateurs HT/MT Départs MT souterrains
5 TEMPS CRITIQUE D’ELIMINATION DE DEFAUT 5-1 Etude de stabilité de réseau
6 NOUVEAU PLAN DE PROTECTION 6-1 6-2 6-2-1 6-2-2 6-2-3 Principe directeurs Amélioration de la structure des postes Structure à un disjoncteur et demi Structure en double jeu de barres Structure à un jeu de barres principal et jeu de barres de transfert
6-3 Protections et fonctionnalités 6-3-1 Protection de ligne 6-3-1-1 Protection de distance
Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. .04. 4/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection 6-3-1-2 Protection différentielle de ligne 6-3-1-3 Protection complémentaire de secours 6-3-2 Réenclencheur 6-3-2-1 Réenclencheur Monophasé 6-3-2-2 Réenclencheur Triphasé 6-3-3 6-4 6-4-1 6-4-2 6-4-3 6-4-4 6-4-5 6-4-6 6-4-7 6-4-8 6-4-9 Protection transformateur THT/HT/MT Protections et Contrôle Commande en technologie numérique Ligne THT 400KV et 225KV réseau critique Ligne HT réseau critique Autotransformateur THT/HT Réactances THT Jeux de barres THT Transformateurs 225/63/11KV Réactances MT Départs THT non critiques Départs HT non critiques 6-4-10 Postes HT/MT 6-4-10-1 Transformateur HT/MT 6-4-10-2 Arrivées Transformateur HT/MT 6-4-11 Sous tranche départ MT Annexe schéma unifilaire des protections et de l’architecture des postes numériques Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.
SPECIFICATIONS : Les spécifications techniques de l’ensemble des équipements de protection et de contrôle commande sont définies dans des documents séparés et font l’objet des directives indépendantes 3. et du développement technologique.l’objet de ce document est d’établir des directives techniques (plan de protection 2002-2010) dans le but de définir les critères de conception des postes en tenant compte des résultats des études du réseau.la redondance.04. etc.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06.OBJET : . le type de protection et leur répartition dans les boîtiers protection. 2 . etc. les différents interfaces de téléconduite et de conduite locale . pour assurer la sécurité de fonctionnement du réseau de transport et répondre aux contraintes d’évolution de ce réseau :  Renforcement des interconnexions. des contraintes d’exploitation. 3-2. la consistance. 5/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection 1 . 3 – DEFINITIONS ET ABREVIATIONS: 3-1. .Elles sont complétées par les annexes suivantes :  Schémas unifilaires des protections :défini le schéma de principe.…  Schémas unifilaires du système numérique de conduite poste : défini le principe de contrôle commande retenu .  Développement du réseau 400 kV.  Introduction des nouvelles Centrales Thermiques et hydrauliques ( TAHADDART et STEP ). DEFINITION Les directives techniques pour la conception des postes définies dans le (plan de protection) du réseau électrique regroupent l’ensemble des recommandations pour la réalisation d’un ouvrage en tenant compte des spécifications particulières de celuici .DOMAINE D'APPLICATION : Ces directives s'appliquent à l’ensemble des installations du réseau ONE et à celles des clients potentiels qui sont alimentés directement en haute ou en très haute tension.3 – ABREVIATIONS: La liste des abréviations utilisées dans ce document sont précisées dans le document schéma unifilaire des protections ( code ANSI et CEI ) PP : Plan de Protection Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.
il a été retenu d’équiper chaque départ THT issu d’un poste critique de :  Deux protections de distance multi-chaînes comme protections principales pour assurer un secours mutuel en cas de défaillance de l’une d’entre elles.1/ Protection des lignes THT . Les deux protections sont de principe et de constructeurs différents afin d’augmenter la fiabilité de l’élimination des défauts.2/ Réseau critique. Le plan de protection a été conçu sur la base de cette classification et a attribué un niveau de sécurité et de redondance afin de minimiser les contraintes sur le réseau électrique à chaque catégorie de postes critiques ou non critiques. Chaque chaîne est fonction de protection de secours directionnel basée sur la mesure de Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06.  Un automatisme de reprise de service (équipé de module à manque de tension et de réenclencheur mono-triphasé avec contrôle de tension )  Un localisateur de défaut et une perturbographie sont prévues pour chaque tranche.2. 4.  Postes ‘’ dit non critique ‘’ pour lesquelles le temps d’élimination de défaut est supérieur à 400 ms. équipée d’un module assurant la l’impédance.  Le schéma de distribution des alimentations en courant continu de la tranche est basé sur le principe de deux (2) chaînes de déclenchement distinct. .PLAN DE PROTECTION EN VIGUEUR 1994 – 2001 4.04.  Une protection complémentaire directionnelle de terre à puissance résiduelle à temps inverse du type statique pour l’élimination des défauts résistants. Le télédéclenchement monophasé est commun pour les deux protections. 6/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection 4) .1/ INTRODUCTION Les études de stabilité dynamique du réseau ont permis de déterminer les temps critiques d’élimination de défaut à partir desquels la stabilité du réseau était compromise Les postes THT ont été classés en deux catégories :  Postes ‘’ dit critiques ‘’ pour lesquelles le temps d’élimination de défaut est compris entre 200 et 400 ms.  Une protection de défaillance de disjoncteurs réglée à 250ms. Pour assurer un niveau de sécurité des systèmes de protection et une parfaite sélectivité. 4.
4. 7/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection alimentée par une source indépendante (ces deux chaînes sont issues des protections jusqu’aux bobines de déclenchement du disjoncteur ). L’élimination des défauts barres pour les postes qui ne sont pas équipés de protection jeu de barres sera assurée par les protections des postes encadrants en 2ème stade avec une temporisation réduite  400ms et en 2. Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés. Melloussa ) . avec mémoire de tension «défauts proches ».Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06.2. contrôle des circuits de tension.3/ PROTECTION DES JEUX DE BARRES. La protection jeu de barres n’a pas été généralisée pour l’ensemble des postes critiques en raison de l’inadaptation de la structure de certains postes pour l’installation de cette protection.04.5 sec par la protection ampéremètrique des transformateurs THT/HT/MT du poste concerné.2/ PROTECTION DES LIGNES HT Aucun changement n’a été retenu pour les départs HT. CTM.2. néanmoins les postes qui ont été équipés par des protections jeu de barres sont (Jorf Lasfar. . chaque départ HT issu d’un poste critique est équipé de :  Une protection principale de distance commutée à déclenchement triphasé.  Un automatisme de reprise de service équipé de module à manque de tension et de réenclencheur triphasé avec contrôle de tension. 4.  Une protection complémentaire directionnelle de terre à puissance résiduelle à temps inverse du type statique. Les postes du réseau critique doivent être équipés de protection Jeux de barres afin d’assurer une élimination rapide des défauts survenant sur le Jeu de barres sans compromettre la stabilité dynamique du réseau. Nota : Il a été retenu de maintenir l’alimentation des circuits courant et tension dans les postes critiques par les réducteurs de mesure existants équipés d’un seul circuit de courant et de tension au lieu de les remplacer par des réducteurs de mesure équipés par deux circuits courants et tensions pour des raisons économiques et de contraintes d’exploitation. Allal Fassi. Jerrada. Al Wahda.
Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06.  Protection à maximum de courant de phases et neutre 60 kV à deux seuils de réglage..  Détection des Masses . une source est dédiée aux installations du poste THT et l’autre au poste HT. etc ….  Protection défaillance de disjoncteur côté THT. ] Ce plan n’a été appliqué que pour les nouvelles installations ou pour les postes qui sont en cours d’être réadapter dans le cadre des AO en cours. quant au transformateur.11 KV exploité à neutre isolé ).04. Cette répartition permet en cas de perte d’une source à courant continu d’assurer une protection optimale du transformateur par la 2ème source à courant continu restante.  Protection de surtension côté HT.4/ PROTECTION DES TRANSFORMATEURS THT/HT/MT : Afin d’améliorer la sûreté d’élimination des défauts dont le transformateur peut être le siège. . 8/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection 4.La protection de jeu de barres n’est pas prévue. Chaque sous ensemble est alimenté par une source à courant continu distincte.Les protections des tranches HT & THT sont restées inchangées. Pour assurer une meilleure sécurité de fonctionnement des protections du transformateur. le tertiaire est THT / HT / MT [installation des TC. refonte totale de la . 4-3) RÉSEAU NON CRITIQUE Il a été retenu pour ces postes de maintenir le même degré de sécurité qu’auparavant en améliorant seulement l’alimentation en courant continu du poste. . Il a été retenu.  Protection de Masse cuve à maximum de courant. Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés. .2.  Protection à maximum de courant de phases côté MT. les protections ont été réparties en deux sous ensembles complémentaires. en plus des protections internes (buchholz.Il est prévu deux sources à courant continue. (mesure de la tension homopolaire.) d’adopter les protections suivantes :  Protection différentielle du transformateur à pourcentage de courant à 3 entrées pour les transformateurs équipés du tertiaire. Il est à noter qu’en raison des difficultés pour la mise en application de ce plan pour l’ensemble des transformateurs tranche basse tension. température etc. il est alimenté par les deux sources à courant continu.  Protection à maximum de courant de phases et neutre côté THT.
3. elle permet une maintenance aisée du disjoncteur sans indisponibilité de la ligne concernée.  Adjonction d’une protection défaillance disjoncteur.1/ STRUCTURE DES POSTES La majorité des postes THT sont équipés d'un seul jeu de barres principales et éventuellement d’un jeu de barres de transfert.1/ PROTECTION DES LIGNES THT Chaque départ THT issu d’un poste non critique est équipé de :  Une protection de distance statique commutée avec accélération de stade.04.  Un automatisme de reprise de service équipé de module à manque de tension et de réenclencheur mono-triphasé avec contrôle de tension.2/ PROTECTION DES LIGNES HT Maintien du même schéma de protection qui a été adopté pour les postes critiques 4. équipée d’un module assurant la secours directionnel basée sur la mesure de l’impédance.3.3. 4. et une perturbographe.  Un trieur de phases voltmétrique associée au télédéclenchement monophasé (utilisé comme protection de secours ).  Maintien d’une seule source à courant continu. Cette structure est avantageuse pour les réseaux peu maillés. 9/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection 4.  Un localisateur de défaut installé à une seule extrémité.  Une protection complémentaire directionnelle de terre à puissance résiduelle à temps inverse du type statique. 4.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. . fonction protection de Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.4. néanmoins elle présente les inconvénients suivants :  Le défaut jeu de barres ou la défaillance disjoncteur provoque le déclenchement de l'ensemble du poste.4/ LIMITES TECHNIQUES DU PLAN DE PROTECTION EN VIGUEUR 4.3/ TRANSFORMATEURS THT/HT/MT Maintien du même schéma de protection qui a été adopté pour les postes critiques avec deux (2) sources à courant continu.
10/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection  Contraintes d'exploitation pour la maintenance des appareils THT raccordés directement sur le jeu de barres principal. exiguïté des châssis relais . et surtout en cas d'extension du poste ce qui nécessite le ripage des lignes existantes dans la majorité des cas.4.04.  Le temps d’élimination des défauts jeu de barres 60 kV est trop élevé. etc…)  La structure des postes existants ne favorise pas l’installation de la protection jeux de barres et la protection défaillance disjoncteur (déclenchement de tout le poste en cas de défaut barres ou défaillance d’un disjoncteur ). surtout avec les protections électromécaniques qui sont encore en service sur certaines artères. alimentées par un seul circuit de courant et de tension (une défaillance sur un circuit entraîne la mise hors service des deux protections Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés. la protection à maximum de courant côté 225KV et la protection à maximum de courant côté 60KV à double seuil n’ont pas été généralisées.  Difficulté de réglage des protections de distance pour protéger les lignes adjacentes et limitation de Transit sur les lignes longues.  La rapidité d’élimination des défauts n’est pas toujours  Les protections principales sont ). . 4.  Les sorties des lignes THT présentent des difficultés.4.5 secondes) assurée.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06.3/ Protection des Transformateurs THT/HT  La protection différentielle transformateur. 4.  Un amorçage au niveau du jeu de barres côté 225KV ou côté 60KV n’est éliminé qu’après une temporisation de (2.2/ PROTECTIONS DES DÉPARTS THT l’application du ce plan de protection n’a pas été généralisé en raison des difficultés rencontrées sur le terrain pour la mise en œuvre de celui-ci . en raison des difficultés d’installer les TC sur les traversées des transformateurs. en effet :  Le doublement des protections de distance et la chaîne de déclenchement ne sont pas généralisés pour les postes importants et stratégiques ( difficulté de rajouter une deuxième bobine de déclenchement sur les disjoncteurs .
4.10 ou 20MVA ) qui sont installés actuellement dans les postes ne sont protégés que par les protections internes (relais buchholz transformateur et régleur .4/ TRANSFORMATEURS HT/MT Les transformateurs HT/MT de (5.TEMPS CRITIQUES D’ÉLIMINATION DE DÉFAUT : 5. utilisées généralement pour protéger les lignes aériennes ne garantissent pas une parfaite sélectivité pour les départs MT équipés de câbles souterrains surtout pour les défauts à la terre. Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés. pour maintenir la stabilité du réseau.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. Le résultat de cette étude montre que l’évolution du réseau en 2005 a un impact important sur la réduction des temps d’élimination des défauts dans les postes proches des sources 400 kV et des centrales STEP I.6/ DÉPARTS MT SOUTERRAINS Les protections ampéremètrique conventionnelles. ne pose pas de problèmes majeurs dans les postes alimentant des réseaux aériens par contre elle a montré ses limites dans les postes alimentant des réseaux souterrains. 5 . STEP II.4.1/ ETUDE DE STABILITÉ DE RÉSEAU Une étude de stabilité dynamique du réseau a été effectuée sur le logiciel PSS/E pour le réseau 2001 et 2005 afin de déterminer l’impact de l’évolution du réseau (introduction du 400 kV. 4. Cette disposition généralisée dans l’ensemble des postes sources HT/MT. STEP II et le groupe de Tahaddart ) sur la stabilité dynamique. température). en l’occurrence une protection différentielle . 11/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection 4. L’introduction dans le réseau des transformateurs HT/MT de 40MVA nécessite l’introduction d’autre type de protection transformateur. 4.5/ ARRIVÉE TRANSFORMATEUR HT/MT la protection de l’arrivée transformateur est assurée par une protection ampéremètrique (phases et neutre) temporisé à temps constant à un seul seuil. et Tahaddart.04. ainsi que les centrales STEP I. par la protection masse cuve et par la protection ampéremètrique phases et neutre côté MT.4.
 Postes critiques pour lesquels le temps d’élimination des défauts est inférieur ou égal à 300 ms. Les critères d’instabilité retenus sont :  Apparition d’une oscillation du module de la tension au niveau des interconnexions qui atteint le seuil de fonctionnement des relais de rupture de synchronisme installé sur les interconnexions. Le temps critique d’élimination de défaut est défini comme étant le temps au bout duquel.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06.  Divergence de l’angle interne d’un groupe par rapport au reste des groupes du réseau.04.  Un pompage entretenu du transit actif sur les interconnexions. .  Poste non critiques pour lesquels le temps d’élimination des défauts est supérieur à 300ms. 12/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection A partir de ces résultats on peut classer les postes en deux catégories. la stabilité dynamique du réseau est compromise. si le défaut survenant sur une installation n’est pas éliminé. Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.
04.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. . 13/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection Temps critiques d’élimination de défaut : POSTES CRITIQUES Postes Jorf lasfar I Jorf lasfar II CTM Ghanem STEP I STEP II Tizgui 225KV Tit Mellil Sidi bennour Sidi othmane Tahaddart 400KV Mediouna 400KV Zaer Jerrada 350 T  400 200 T  250 250 T  300 450 T  500 350 T  400 150 T  200 200 T  250 Année 2001 150 T  200 Année 2005 150 T  200 150 T  200 150 T  200 150 T  200 150 T  200 150 T  200 150 T  200 200 T  250 200 T  250 250 T  300 250 T  300 250 T  300 250 T  300 Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.
.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06.04.5sec  T  2 sec 0.75 sec  T  0. 14/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection Temps critiques d’élimination de défaut : POSTES NON CRITIQUES Postes Laawamar Sidi Bouguedra Benguerrir Tensift Tazarte Afourer 150KV Tizgui 150KV Souihla Chiker Al massira Sidi el Aidi Toulal El ouali Oujda Bourdim Chichaoua Fouarat Tanger Tetouan Loukkos T  6sec 250 T  300 1.8sec T 3sec 300 T  350 300 T  350 400 T  450 Année 2001 350 T  400 650 T  700 Année 2005 350 T  400 350 T  400 300 T  350 300 T  350 350 T  400 300 T  350 350 T  400 300 T  350 300 T  350 350 T  400 300 T  350 300 T  350 350 T  400 300 T  350 350 T  400 400 T  450 700 T  800 T 1sec T 1sec T 1sec Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.
La redondance des serveurs du contrôle commande.Une fiabilité de fonctionnement.  Généralisation de la technologie numérique pour l'ensemble des systèmes de protections et de contrôle commande et la répartition en blocs séparés des fonctions importantes pour des raisons de sécurité et de fiabilité des systèmes. les systèmes de protections sont conçus pour permettre : .1 / PRINCIPES DIRECTEURS Afin de minimiser les contraintes sur le réseau électrique et de maintenir la stabilité dynamique du système électrique en cas de défaut sur le réseau. La topologie retenue pour le contrôle commande du poste est en mode «étoile ». 15/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection 6 . Les systèmes de protections numériques présentent l'avantage d'être équipés d'auto-test qui permet de vérifier en permanence les principales fonctionnalités de la protection et donner une alarme en cas d'anomalie. la perte d’une Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés. les principes suivants ont été adoptés pour les postes critiques :  Révision des structures des postes : une structure avec un disjoncteur et demi pour les nouveaux postes 400 KV. les serveurs des équipements du contrôle commande du poste central communiquent en mode «maître esclave» à travers des supports en fibre optique via un coupleur étoile dont le rôle est d’assurer l’aiguillage de façon transparente de la communication entre le niveau poste et l’équipement concerné d’une travée donnée.Une élimination rapide de défaut.Une parfaite sélectivité.04. . et une structure avec double jeux de barres et un disjoncteur de couplage pour les nouveaux postes 225KV dont le nombre de départs est supérieur à 2. . 6. des liaisons entre les coupleurs étoiles et les serveurs ainsi que du BUS TCP/IP permet d’assurer une meilleure fiabilité du contrôle commande du poste numérique. Pour atteindre ces objectifs. . a été élaboré pour satisfaire les conditions de sécurité de fiabilité et de sûreté de fonctionnement des systèmes de protections tout en s’adaptant aux nouvelles technologies de contrôle commande numérique.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06.NOUVEAU PLAN DE PROTECTION : Le nouveau plan de protection. Cette topologie présente l’avantage d’être facilement extensible et ne nécessitant pas d’indisponibilité du système pour l’adjonction d’autres équipements.
chacun est dédié à une protection de distance)  Généralisation de la protection de jeu de barres.  Généralisation de la deuxième source à courant continu. Réduction des contraintes d’exploitation. 6. . le câblage est effectué en fil cuivre ). pour rester indépendant du choix du matériel de protection) ou pour les lignes courtes en 225KV qui sont équipées de liaison en fibre optique.  Généralisation de l’installation de deux protections principales : .Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. ils seront équipés de deux protections de distances multichaînes de technologie et de constructeurs différents. (Cas de poste alimenté par deux départs seulement ). 16/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection branche de l’étoile ne perturbe que la partie concernée et le poste de conduite reste opérationnelle.La deuxième protection est une protection de distance multichaînes. Pour les lignes 225 kV ayant des longueurs normales.  Prévision de deux circuits de Télé action monophasés (indépendant. En tenant compte de ces critères il a été adopté pour les nouveaux postes les structures suivantes : Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés. Les principaux critères arrêtés pour le choix de la structure des postes sont :       Niveau de qualité et continuité du service en réduisant les indisponibilités pour la maintenance des appareils HT en réduisant l’impact d’un défaut jeu de barres sur la continuité de service en conservant l’alimentation d’une zone en cas de défaut sur un disjoncteur de ligne Possibilité d’extension du poste surtout pour les sorties des lignes. .Une protection différentielle de ligne pour les lignes 400KV (à l’exception des départs 400KV des interconnexions internationales pour lesquels seront prévues deux protections de distances multichaînes.  Séparation des circuits de courant et de tension des deux protections principales.  Amélioration de la protection des transformateurs 225/60/MT par l’adjonction de protection de distance simplifiée et une ampéremètrique à double seuil.  La sécurité de la manœuvre des organes de coupure est assurée par un synoptique très simplifié (commande ouverture du disjoncteur et fermeture sans contrôle préalable de synchronisme en cas de défaillance du système de contrôle commande numérique.2 / AMÉLIORATION DE LA STRUCTURE DES POSTES.04.
1 / STRUCTURE À UN DISJONCTEUR ET DEMI Avantages :  Un défaut jeu de barres n’entraîne aucune perturbation au niveau du poste [isolement du seul jeu de barres en défaut.  Postes 225 KV dont le nombre de départs est supérieur à 2 : poste avec structure en double jeux de barres avec disjoncteur de couplage. Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.  Manœuvre simultanée de deux disjoncteurs pour l’élimination d’un défaut. 6.  Complexité du contrôle commande.2.  Facilité de maintenance des appareils haute tension service.  La sortie des lignes ne pose aucune contrainte (pas de nécessité d’effectuée le ripage des lignes ). toute l’installation continue à être alimentée par le ce qui améliore la qualité de deuxième jeu de barres]. 17/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection  Postes 400 kV : poste avec structure à un disjoncteur et demi.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. . 6.2.  Postes 225 KV équipés d’un ou deux départs : poste avec structure en un jeu de barres principal et un jeu de barres de transfert.2 / STRUCTURE EN DOUBLE JEU DE BARRES Avantages :  Permet de répartir les départs et transformateurs sur chaque jeu de barres (un défaut jeu de barres ou défaillance disjoncteur entraîne seulement le déclenchement des départs raccordés sur ce jeu de barres ) l’autre moitié du poste reste en exploitation. Inconvénients :  Coût relativement élevé par rapport à la structure double jeux de barres.  Maintenance relativement facile pour le matériel HT raccordé sur le jeu de barres  Possibilité d’utiliser un jeu de barres comme transfert au cas ou un disjoncteur est en défaut (pose d’un shunt HT à condition que cette disposition à été retenue au niveau du contrôle commande du poste ).  Postes 60 KV du poste THT/HT : poste avec structure en double jeux de barres et un disjoncteur de couplage.04.
 Le seul avantage de cette structure et le passage en transfert du départ dont le disjoncteur est indisponible. 6. basé sue le principe de la mesure de la puissance résiduelle à temps inverse ou à courant homopolaire directionnel associé dans ce cas au système de télé action.  La sortie des lignes pose des contraintes importantes en cas d’extension du poste. l’élimination de défaut sera moins rapide mais inférieure à 300ms temps du 2ème stade ).3 / STRUCTURE AVEC UN JEU DE BARRES PRINCIPAL ET UN JEU DE BARRES DE TRANSFERT Cette structure ne sera retenue que pour les postes équipés d’un ou deux départs (passage en coupure d’une artère ).  Coût relativement élevé (identique au poste à double jeu de barres ).3.Une élimination rapide des défauts dans des délais inférieurs à 50ms (en cas de défaillance des liaisons de transmission. Inconvénients  Perte de l’ensemble du poste en cas de défaut jeu de barres ou défaillance disjoncteur.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. 18/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection Inconvénients  Perte d’un demi-poste en cas de défaut jeu de barres ou défaillance disjoncteur  Un défaut disjoncteur entraîne l’indisponibilité de la ligne (sauf si un shunt est prévu). . 6. Ces conditions ne peuvent être assurées qu’avec un système redondant : deux protections principales.04. Pour se prémunir contre les défauts résistants qui risque de ne pas être détectés par les protections principales.Une élimination en secours des défauts non éliminés sur les postes encadrants.2. .  Maintenance difficile pour le matériel HT ( raccordé directement sur le jeu de barres principal étant donné la nécessité de l’indisponibilité de tous les départs raccordés sur le tronçon de barres concerné ). .3/ PROTECTIONS ET FONCTIONNALITÉS 6.1/ PROTECTION DE LIGNE Le système de protection des lignes doit assurer : . Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.Un fonctionnement fiable et sûre. Il est prévu une protection spécifique contre les défauts résistants.
autorisation et verrouillage ). 6.1/ Protection de distance La protection de distance sera de type multi-chaînes de mesure.  Permettre une action directe de déclenchement monophasé (phase par phase ) sur le disjoncteur. Le dispositif de mesure est du type à pourcentage (le seuil de fonctionnement est une fonction croissante des courants de défaut.3.  Un système d'adaptation de la protection aux trois modes de téléaction (accélération de stade. En l’absence de défaut sur la ligne protégée ce courant est faible de l’ordre du courant capacitif.  Un système qui prend en compte les inversions d'écoulement de l'énergie. 19/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection 6. de technologie numérique et doit avoir les caractéristiques suivantes :  Une mise en route à minimum d'impédance dont la caractéristique permet d'assurer au mieux l'élimination des défauts résistants dans la limite de surcharge admissible.04. En cas de défaut sur la ligne protégée. avec une mesure de distance scindée en 3 zones Avale et une zone Amont ajustables et indépendants auxquelles sont associés quatre stades de temporisations. La protection ne doit pas imposer de restrictions concernant l'utilisation des transformateurs de courant et de tension (surtout les diviseurs capacitifs). afin d'obtenir le maximum de sensibilité compatible avec les erreurs de mesure ).3.1. ouverture accidentelle du circuit de tension de mesure ).  Un système de déclenchement rapide en cas d'enclenchement sur défaut.2/ Protection différentielle de ligne La protection différentielle de ligne mesure en permanence la somme instantanée des courants aux extrémités de la ligne via la liaison par fibre optique.1.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. le courant différentiel est de l’ordre du courant de défaut.  Un système de verrouillage de la protection en cas de rupture de synchronisme (antipompage)  Une mémoire de tension en cas de défaut franc proche pour déterminer la direction exacte du défaut  Un dispositif de verrouillage de la protection en cas d'anomalie sur l’image de la tension (fusion fusible. La protection est constituée de trois éléments de mesure une par phase. . De même cette protection doit être équipée d’un système de verrouillage rapide de l’ordre de déclenchement en cas de défaillance de la voie de transmission. Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.
même en cas de défaut double sur une ligne à double terne  Meilleure sensibilité pour la détection des défauts résistants à la terre.3.  N'assure pas le secours éloigné qui est assuré par la protection de distance. étant donné que la puissance homopolaire mesurée varie en fonction de l’éloignement du point de mesure.  Fonctionnement assuré même dans le cas ou la participation d’une extrémité sur le défaut est faible ou nulle.04. Inconvénients :  Nécessite des liaisons de communications à fibre optique entre les deux extrémités. il est prévu une protection spécifique contre les défauts résistants assurant le secours des protections principales. Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.3/ Protection complémentaire de secours Pour se prémunir contre les défauts résistants qui risque de ne pas être détectés par les protections principales .Le principe de la protection basé sur la mesure du courant résiduel associé à la téléaction entre les deux extrémités du départ concerné (ne sera utilisé que sur les nouvelles installations qui seront équipées de voies de transmission fiables en fibre optique). il présente l’avantage d’assurer une meilleure sélectivité. Avantages :  Sélection de phase sûre. 20/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection pour assurer une sélection de phase sûre même en cas de défaut double sur une ligne à deux ternes. (le seul principe de mesure qui est utilisé jusqu’à ce jour à l’ONE). 6. .Le principe de la protection complémentaire est basé sur la mesure de la puissance résiduelle à temps dépendant. Une mauvaise sélection de phase en défaut peut entraîner le déclenchement triphasé des deux lignes 400 kV. . . et de ne pas être tributaire de la voie de transmission. Les défauts qui affectent deux phases différentes des deux circuits différents sont difficiles à détecter par les protections de distance. Le réseau 400KV sera constitué en grande majorité par des lignes à double ternes.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. basé sur le principe de la mesure de la puissance résiduelle à temps inverse ou à courant homopolaire directionnel à temps inverse associé dans ce cas à un système de téléaction. La protection différentielle est prévue d’être installée sur le réseau 400 KV qui est équipé de fibre optique et secondée par une protection principale de distance.1.
les ordres de déclenchement de la protection monophasés sont transmis simultanément au disjoncteur et au réenclencheur non concluant .3.3.3/ Protection transformateur THT/HT En plus des protections internes tel que buchholz transformateur. désensibilisée aux harmoniques (2) deux et aux courants magnétisants.  Protection de distance. La ligne doit se défaut entre phase et terre ) et évoluent rarement en refermer automatiquement par un réenclencheur défaut polyphasé grâce à son élimination rapide par les protections principales des deux conformément à un paramétrage prédéfini...Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. Ce réenclenchement s’effectue sans contrôle de tension. Le réenclenchement peut être unipolaire. 6.04.etc.3. est du type parallèle.2 / Réenclencheur triphasé C’est un dispositif qui permet de rétablir la ligne lorsque la protection principale a ordonné le déclenchement triphasé en 1ère stade ou banalisation d’un déclenchement triphasé par le réenclencheur monophasé après un essai de rétablissement de synchronisme à l’aide un synchrochek intégré.3. La durée minimale du temps de réenclenchement monophasé dépend essentiellement du temps nécessaire à l’extinction de l’arc et la désionisation d’air autour du défaut Ce temps est d’autant plus long que la ligne est longue. car l’arc reste entretenu par la tension induite par les deux phases saines restées sous tension. température…. il est prévu les protections externes suivantes :  Protection différentielle du transformateur à trois entrées (elle doit être à pourcentage de courant. Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés. 21/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection Il est à noter que cette protection n’a jamais était testé sur le réseau de transport en raison des difficultés de coordonner les réglages entre la protection à puissance résiduelle directionnelle et la protection à courant homopolaire directionnelle de terre et par manque de voie de transmission de téléaction ). 6. tripolaire ou combiné au choix suivant un cycle prédéterminé.2. Le réenclencheur en même temps.2/ Réenclencheur La majorité des défauts qui affectent les lignes du réseau THT sont des défauts monophasés (entre 70% et 75% extrémités. buchholz régleur. 6.2.1/ Réenclencheur monophasé C’est un dispositif qui permet de rétablir la ligne lorsque la protection a ordonné le déclenchement sélectif de la phase en défaut. le réenclenchement doit être effectué avec contrôle de la tension en s’assurant des conditions . 6.
Le temps de déclenchement requis ne doit pas dépasser « 120ms » dans les conditions normales et «300ms» en cas de défaillance.  Protection de surtension. Pour les départs équipés d’une protection différentielle de ligne elle doit être intégrée dans le coffret de la protection de distance Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés. les ordres de téléaction seront aussi séparés et distincts afin d’assurer une meilleure sûreté de fonctionnement du système. De même il est prévu les protections de secours et d’exploitation comme suit :  Protection à maximum de courant de phase et du neutre à deux seuils temporisés.1/ LIGNES THT 400KV ET 225KV DU RÉSEAU CRITIQUE : SCHÉMA SR N° 400 D ou N°225 D-C Le même degré de sécurité est exigé pour les départs 400KV et 225KV issus des postes critiques.4/ PROTECTIONS ET CONTRÔLE COMMANDE EN TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE 6. Il a été retenu que la deuxième protection de distance de constructeur différent puisse dialoguer avec le système de contrôle commande avec le protocole standard CEI 60870-5103 différent du protocole propriétaire dans ce cas le paramétrage de la protection et la consultation de perturbographie et du localisateur de défaut peut être effectuée à partir du système de contrôle commande du poste.  Protection de surcharge éventuelle. 22/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection  Protection masse cuve à maximum de courant instantané permettant de détecter les défauts dissymétriques générateurs d’un courant de circulation entre la cuve et la partie active sous tension du transformateur.  Protection défaillance disjoncteur.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06.  La protection contre les défauts résistants à la terre peut être intégré dans l’un des boîtiers de la protection principale.04. 6.  Protection à maximum de tension homopolaire (détection de défaut à la terre non éliminé correctement).4. Pour ces départs il est prévu :  Deux protections principales de technologie numérique et de constructeur différent alimentés par deux sources à courant continu différentes. Leurs circuits de courant et de tension seront complètement séparés. . Les ordres de déclenchement seront envoyés vers les deux bobines de déclenchement du disjoncteur.
23/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection (étant donné que la protection différentielle est plus sensible à la détection des défauts résistants et constituera donc un secours pour cette protection .  Le réenclencheur sera intégré dans l’unité du contrôle commande numérique de la tranche ou dans un boîtier séparé indépendant. séparé et indépendant du contrôle commande de la travée.  La protection de surtension. Les perturbographes intégrés dans le système de protections numériques sont limités en espace mémoire et ne permette pas d'archiver tous les événements importants. le contrôle des TCT ainsi que le synchrocheck peuvent être intégrés dans l’unité de contrôle commande de la travée ou regroupé dans un boîtier distinct. à manque de tension.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. En plus des actions classiques de la protection défaillance disjoncteur elle émet un ordre de télé déclenchement vers le disjoncteur de l’autre extrémité de la ligne. malgré que tous les constructeurs des protections numériques le proposent en variante intégré dans le boîtier de la protection principale de distance.)  La protection défaillance disjoncteur est insérée dans le circuit de la protection jeux de barres. L’exécution de cette ordre au poste opposé sera conditionné par la mise en route de la protection de distance de ce départ.  Le comptage est de classe 0.2. . De même ils ont une bande passante réduite (données calculées après filtrages ) et ne permettent pas de faire une analyse en cas de défaillance d’une des protections.04.  Un module de travée de la protection jeu de barres doit être relié directement à l’unité centrale de la protection par fibre optique et peut éventuellement intégrer la fonction défaillance disjoncteur. elle peut être intégrée dans un boîtier séparé ou intégrée dans le module de la travée de la protection jeu de barres (cette disposition a été retenue pour se prémunir contre le fonctionnement intempestif en cas de maintenance ou des interventions sur les circuits des autres relais de protections.  La protection de surcharge et le localisateur de défaut sont intégrées dans l’un des deux boîtiers de la protection principale de distance. La complexité de sa mise en œuvre surtout que les deux protections ne sont pas du même constructeur et les inter verrouillages indispensables Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés. mais doit être intégré dans le système de conduite local central et déporté au ( DN)  La perturbographie sera indépendante pour assurer l'archivage des événements survenus au poste avec la possibilité de rapatrier les informations vers le centre de dépouillement pour permettre une analyse des incidents sur le réseau.
Chaque tranche est alimentée par une source à courant continu indépendante. Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés. 6. 6.2/ LIGNE HT . un niveau amélioré a été retenu pour ces départs. la fonction réenclencheur triphasé avec synchrocheck . la répartition des relais de protections est effectuée de telle manière que chaque groupe de protection assure le secours mutuel de l’autre en cas de défaillance ou de manque de la tension à courant continu ou en cas de d’incident grave dans la cabine de relayage (incendie. .4.4.04. la fonction protection contre les défauts résistants à la terre (de préférence directionnelle de terre à puissance résiduelle à temps inverse ).5. I etc…).Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. etc…).  Le comptage statistique de classe 0.  L’architecture retenue pour le contrôle commande du poste est en étoile.3/ Autotransformateurs et Transformateurs 400/225KV Schéma SR N°400ATR2 Pour assurer une meilleure sécurité de fonctionnement des systèmes de protections des autotransformateurs ou transformateurs 400/225kV les tranches basse tension 400KV et 225KV seront séparées et installées dans des cabines de relayage distincts à proximité des travées THT. Ainsi il est prévu deux boîtiers de protection et un boîtier de contrôle commande.Schéma SR N°60D-C Pour tous les départs HT issus d’un poste THT/HT. inondation. U. Q. la fonction localisateur de défaut et la fonction perturbographie  Le second boîtier est équipé d'une deuxième protection de distance commutée  Le troisième boîtier contient l’unité du contrôle commande numérique de la travée et les mesures (P.ISSUE D’UN POSTE THT/HT (RÉSEAU PROCHE) . 24/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection pour faire le choix entre celui qui sera le maître et celui qui sera l'esclave milite en faveur de cette solution.  le premier boîtier est équipé d'une protection de distance commutée qui intègre. la fonction automate à minimum de tension. Les serveurs des équipements du contrôle commande du poste central communiquent en mode «maître esclave» à travers des supports en fibre optique via un coupleur étoile dont le rôle est d’assurer l’aiguillage de façon transparente de la communication entre le niveau poste et l’équipement concerné d’une travée donnée.
Protection à maximum de courant de phases et du neutre(côté 225KV ). Tous les réglages des différentes zones sont indépendants les uns des autres y compris le sens de la mesure. Il est à noter que cette protection ne peut fonctionner que si le disjoncteur 225KV est fermé.04.  Un boîtier défaillance disjoncteur côté 400KV qui peut éventuellement être intégré dans le module de la protection jeu de barres 400KV. . Cette protection permet un déclenchement rapide [en 1èr stade temps de base de la ( 500ms ) pour les protection ou en « 2ème stade » avec une temporisation de défauts internes de l’autotransformateur et en « 3ème stade » avec une temporisation de ( 800ms ) pour les défauts en amont «jeu de barres 225KV ou sur la liaison entre les TC et le jeux de barres » ]. Les protections côté 225KV des ATR les protections prévues dans la tranche 225KV de l’autotransformateur sont les suivantes :  Une protection de distance dont la mise en route est à minimum d’impédance. ) il est prévu :  Un boîtier qui regroupe la protection différentielle de courant à pourcentage et la protection à maximum de courant de phases.Protection à maximum de courant masse cuve. .Protection de surcharge. et d’un système de mémoire de tension pour garantir la décision directionnelle correcte en cas de court-circuit triphasé proche. image thermique.Protection de contrôle des diviseurs capacitifs. 25/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection Les protections côté 400KV des ATR En plus des protections internes (buchholz. . et ordonner un déclenchement lent (2sec) en secours dans le cas normal. La protection à maximum de courant sera programmée pour ordonner un déclenchement rapide (400ms) du disjoncteur 400KV en cas ou le disjoncteur 225KV de l’autotransformateur est ouvert.. La fonction de distance dispose de quatre zones directionnelles.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. . Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.  Un boîtier qui regroupe les protections ci dessus : .  Un boîtier de contrôle commande qui intègre l’ensemble des mesures. équipée de contrôle des circuits de tension.etc.Protection de surtension. . défaut de ventilation et de circulation de l’huile .
4.  Un boîtier défaillance disjoncteur côté 400KV qui peut éventuellement être intégré dans le module de la protection jeu de barres 400KV. et un déclenchement lent ( 2sec ) en secours dans le cas Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.4/ RÉACTANCES : SCHÉMA SRN° 400 RH En plus des protections internes (buchholz.  Un régulateur de tension qui permet la marche en parallèle éventuelle entre les deux autotransformateurs.  Un boîtier de contrôle commande qui intègre l’ensemble des mesures (Q..  Un boîtier du module de la protection jeu de barres 225KV. I.  Un dispositif de contrôle de la fermeture et de l’ouverture du disjoncteur au moment du passage du courant à zéro. un déclenchement rapide normal . etc. ) il est prévu :  Un boîtier qui regroupe la protection différentielle de courant à pourcentage (protection principale )  Un boîtier qui regroupe la protection à maximum de courant de phases et de neutre.04.2.Q.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. afin d’éviter les réamorçages entre les contacts du disjoncteur de la réactance lors des manœuvres. image thermique. I. 6. défaut de ventilation et de circulation de l’huile.  Un boîtier défaillance disjoncteur côté 225KV qui peut éventuellement être intégré dans le module de la protection jeu de barres 225KV. . etc…).  Un compteur statistique de classe de précision 0. la protection masse cuve.  Un module séparé de la perturbographie.  Un boîtier de contrôle commande numérique qui intègre la fonction synchrocheck pour la synchronisation entre les deux réseaux 400KV et 225 KV lors de la fermeture locale ou à distance du disjoncteur 225KV et les mesures ( P. etc…). 26/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection La protection à maximum de courant sera programmée pour ordonner. Pour la réactance de la ligne 400KV elle sera équipée en plus d’un automate qui permet d’ordonner le déclenchement en monophasé de la phase en défaut via la protection principale du départ en même temps que le départ concerné et de la réenclencher juste avant la fermeture du pôle du disjoncteur de la ligne. (400ms) du disjoncteur 400KV en cas ou le disjoncteur 225KV de l’autotransformateur est ouvert. U. un automate qui permet le déclenchement et l’enclenchement de la réactance en cas de baisse ou de hausse de la tension du jeu de barres 400 KV.
04. chaque unité centrale de la protection est dédiée pour un jeu de barres et installée dans une armoire spécifique et indépendante. La protection défaillance disjoncteur utilisera le support de la protection jeu de barres pour l’élaboration des ordres de déclenchement sélectifs des départs qui sont aiguillés sur le jeu de barres dont le disjoncteur est en défaut. 27/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection 6. . 6. la communication sur le bus. les sectionneurs et les disjoncteurs elle fonctionne en tant qu’unité d’acquisition des données. basée sur la mesure du courant différentiel et d’un critère de direction. l’unité de travée sera installée dans la cabine de relayage de la travée. L’unité de travée assure la liaison entre le système de protection.6/ TRANSFORMATEURS 225/60 /11KV Schéma SR N° 225TR-C Pour assurer une meilleure sécurité de fonctionnement des systèmes de protections des transformateurs THT /HT/MT les équipements de protections sont séparés et regroupés suivant le niveau de tension côté 225KV et côté 60KV. l’image des sectionneurs. l’assignation des différents départs.4.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. la liaison entre l’unité de travée et l’unité centrale est effectuée par câbles à fibre optique. de pré traitement et de commande. L’unité centrale gère la configuration du système.5/ JEU DE BARRES 400KV Tous les postes critiques 400KV et 225KV seront équipés de protection jeu de barres pour éliminer rapidement les défauts qui peuvent affecter les jeux de barres dans un temps inférieur à (80ms) y compris le temps de l’ouverture des disjoncteurs. Elle réalise également la séparation galvanique entre l’installation et les circuits électroniques. Pour les postes équipés « d’un disjoncteur et demi » il est prévu deux protections différentielles de jeu de barres à basse impédance indépendantes l’une de l’autre. la synchronisation des temps et l’intégration dans le système de contrôle commande du poste. Ils sont alimentés par deux sources à courant continu distinct mais installés dans la Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.4. Par contre pour les postes qui sont équipés de double jeu de barres avec couplage il sera prévu une seule protection (une seule unité centrale ) avec autant de zones de mesure qu’il y a de tronçons de jeu de barres. La protection différentielle jeu de barres sera de type numérique décentralisée à basse impédance. les transformateurs de courant principaux.
la protection à maximum de courant de phases et du neutre côté 225kv. . la protection à maximum de tension côté 225KV qui peut éventuellement être intégré dans le module de la protection jeu de barres 225KV. la répartition des relais de protections est effectuée de telle manière que chaque groupe de protection assure le secours mutuel de l’autre en cas de défaillance ou de manque de la tension à courant continu ou en cas de défaut de l’un des circuits de mesures.Protection de surcharge. . qui permet la synchronisation entre les deux réseaux 60KV et 225KV lors de la fermeture locale où à distance du disjoncteur 60KV et les mesures ( P. .etc.Protection de surtension. la protection à maximum de courant de phases côté 11KV et homopolaire contre les défauts de masse 11KV. image thermique. I. .Q. Il est à noter que pour l’élimination des défauts jeu de barres 60KV éventuel. et ordonner un déclenchement lent (2sec) en secours dans le cas normal .  Un boîtier de contrôle commande numérique qui intègre la fonction synchrocheck. U.  Un boîtier défaillance disjoncteur Les protections côté 60KV :  Un boîtier qui regroupe les protections ci dessus : Protection à maximum de courant de phases et du neutre à deux seuils (côté 60KV).Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06.Protection de distance.Détecteur des défauts résistants voltmètriques ( cas ou le transformateur est exploité à neutre 60KV isolé ).04. Les protections côté 225KV : En plus des protections internes tel que (buchholz.. La protection à maximum de courant de phases sera programmée pour ordonner un déclenchement rapide (400ms) du disjoncteur 225KV en cas ou le disjoncteur 60KV du transformateur est ouvert. . le temporisation de la protection ampéremètrique est trop élevé. . ) il est prévu :  Un boîtier qui regroupe la protection différentielle de courant à pourcentage. Ainsi il a été retenu de prévoir une protection de distance simplifiée qui permet de déclencher le transformateur pour des défauts amont au bout de (800ms) pour les postes critiques . 28/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection même cabine de relayage.Protection à maximum de courant masse cuve. défaut de la ventilation et de la circulation de l’huile . etc…) Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.
Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés. etc…) Pour les réactances qui dépassent 20MVAR il sera prévu différentielle de courant à pourcentage.  Equiper tous les disjoncteurs THT d’une deuxième bobine de déclenchement de secours à émission de tension. 6.  Un boîtier de contrôle commande qui intègre l’ensemble des mesures (Q. en plus une protection .  Un compteur statistique de classe de précision 0. le réenclencheur triphasé avec le synchrocheck et les autres équipements.7/ Réactances 11KV Schéma SR N° MT-RH En plus des protections internes (buchholz.  Accepter que les deux protections principales de distance multichaînes peuvent être du même constructeur mais de technologie ou de modèle différent.4. 4.  Prévoir une seule téléaction commune aux deux protections de distance. défaut de ventilation et circulation de l’huile pour les réactances d’huile etc … il est prévu :  Un boîtier qui regroupe la protection à maximum de courant de phases. I. la protection masse cuve si le 11KV est mis à la terre et un automate qui permet le déclenchement et l’enclenchement de la réactance en fonction du niveau de la tension jeu de barres 225 KV. 29/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection  Un régulateur de tension qui permet la marche en parallèle éventuelle entre les deux transformateurs  Un module séparé de la perturbographie.5. néanmoins pour assurer la sécurité de fonctionnement des systèmes de protection et du contrôle commande tout en réduisant le coût d’investissement.04.  Généraliser la protection défaillance de disjoncteur. il a été retenu :  Surseoir à l’installation systématique d’une protection différentielle jeu de barres (un défaut jeu de barres éventuel sera éliminé par les protections de distance des postes encadrants en moins de «500ms» ce qui ne risque pas de perturber la stabilité du réseau.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06.  Equiper le poste par deux sources à courant continu.  Intégrer dans le boîtier de la protection de distance la perturbographie.8/ DÉPARTS THT DU RÉSEAU NON CRITIQUE (schéma SRN°225D) Les exigences imposées aux systèmes de protections pour la rapidité et la sûreté d’élimination des défauts ne sont pas les mêmes que celles qui ont été imposées pour le réseau critique.
Les protections et le contrôle commande prévus . I etc.5 indépendant. .Une protection de distance. .Un localisateur de défaut.Une perturbographie.Une protection contre les défauts résistants à la terre. .  Assurer le même niveau de redondance du poste de conduite numérique. . .  Un deuxième boîtier pour la deuxième protection de distance à multichaînes de mesures avec accélération de stade.La protection contre les surtensions. ou issus de poste HT/MT sont définis comme départ HT non critique. 6.Le dispositif de contrôle des diviseurs capacitifs etc…  Un troisième boîtier pour la protection défaillance disjoncteur. 30/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection  Généraliser le comptage statistique de classe 0. . Ainsi les protections et automatismes prévues pour un départ THT non critique sont les suivants :  Un premier boîtier qui intègre: .Le réenclencheur monophasé et triphasé associé au synchrocheck.Une Protection contre les défauts résistants à la terre (à puissance résiduelle directionnelle à temps inverse ou à courant directionnel de terre avec téléaction).L’automatisme à manque de tension.  Compteur numérique de classe 0. Il sera prévu une protection différentielle de courant de ligne comme protection principale. .. Q.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. Les fonctions ci dessous peuvent être intégrées dans ce boîtier ou dans le boîtier du contrôle commande: .  Un boîtier de contrôle commande qui intègre les mesures (P. .4.04. et une protection de distance multichaînes en secours.5. U.Une Protection de distance multichaînes avec accélération de stade.Un réenclencheur avec synchrocheck.9/ DÉPARTS HT NON CRITIQUES ( Schéma SRN°60D ) Les départs HT alimentant les postes sources HT/MT pour ces départs sont comme suit :  Un boîtier qui regroupe l’ensemble des protections et automatismes ci-dessous: . Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.) et le synoptique . Pour les lignes courtes qui sont équipées d’une liaison en fibre optique.
Protection ampéremètrique pour la détection des terre résistantes. .Protections ampéremètriques de phases côtés 60KV.Protection différentielle de courant à pourcentage. défaut de ventilation et circulation d’huile) il est prévu :  Un boîtier qui regroupe l’ensemble des protections.10/ POSTES HT/MT : 6. .1/ Transformateur HT/MT «schéma SR N°60TR40 » Pour les postes équipés de transformateurs HT/MT de 40 MVA. . En plus des protections conventionnelles internes (buchholz.4.  Un boîtier qui regroupe les automatismes et le contrôle commande.Protection de surcharge éventuelle (dans le cas de marche en parallèle des transformateurs pour délester les départs MT en cas de déclenchement d’un transformateur ). .Un localisateur de défaut . sur les arrivées 60KV des transformateurs HT/MT ce qui a nécessité l’installation des réductions de mesure . température.Permutation automatique . ils seront équipés de toutes les protections et automatismes indiqués ci-dessus à l’exception de la protection différentielle.Un perturbographe  Un boîtier de contrôle commande Le système de conduite et de contrôle commande n’est pas redondant.Protection de surtension.4.Régulateur de tension (peut être intégré ou séparé ).10. . il a été retenu d’améliorer le système de protections de ces transformateurs par une protection différentielle. . . Pour les transformateurs dont la puissance est inférieure à 40MVA.Un automate à minimum de tension .Protection ampéremètrique masse cuve. un PC équipé de tout les logiciels du poste de conduite sera prévu en réserve et peut être mis en œuvre rapidement par l’exploitant en cas de défaillance du PC de conduite principal 6. . Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.04. 31/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection . .Un système de comptage facturation installé côté 60 kV.Protection ampéremètrique homopolaire neutre 22KV.Contrôle commande du transformateur.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. .
Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.4. la temporisation est comprise entre 5s et 10 s ( temps de démarrage des moteurs ) l’ensemble des fonctions de protection et de contrôle commande sont intégrés dans le même boîtier 6.Une protection à maximum de courant de phases instantané et temporisé à deux seuils de réglage en courant et en temporisation.5 sec . . le réglage en courant de la protection est compris entre I n et 1.10.  Seuil haut instantané entraînant le déclenchement instantané du transformateur en cas d’enclenchement du transformateur sur défaut (réduction pendant 3 secondes de la temporisation affichée du seuil haut ).11/ SOUS TRANCHE DÉPART MT «schéma SR N°22D » Pour assurer une meilleure qualité de service et éviter les déclenchements intempestifs des départs MT il a été retenu d’équiper les départs MT par :  Un boîtier qui regroupe les protections et automatismes suivants : .2/ Arrivée Transformateur HT/MT « Schéma SR N°60TR40 » Pour améliorer la qualité de service et éviter des déclenchements intempestifs du transformateur suite à des appels de courant générés par des démarrages de gros moteurs où par l’enclenchement des charges importantes.04.Une protection à maximum de courant homopolaire instantané et temporisé pour les départs MT aériens (pour les départs MT souterrains cette protection sera remplacée par une protection directionnelle à maximum de courant homopolaire instantané et temporisé qui permet une meilleure sensibilité et sélectivité de détection des défauts à la terre et pour éviter le déclenchement des départs MT souterraines par le courant capacitif relativement important ). 32/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection 6. .  Seuil bas lent entraînant le déclenchement du transformateur en cas de surcharge prolongée . il a été convenu d’améliorer le schéma de protection des arrivées des transformateurs par l’introduction de protection ampéremètrique à double seuil exploité comme suit :  Seuil haut entraînant le déclenchement rapide du transformateur en cas de courtcircuit en tenant compte de la sélectivité avec les autres protections et la tenue du matériel .4.5 In et 2 In celui de la temporisation est inférieure ou égale à 2.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06. le réglage en courant de la protection est compris entre 1.2 In .
. réenclencheur triphasé avec un cycle rapide et deux cycles lents pour les départs aériens.  Un comptage de facturation de classe 0.Un système de contrôle commande.04. .5.Directives techniques des postes THT & HT Direction de Transport Division Système Réseau PP/06.Un relayage de délestage relestage. .Un mesure la somme des courants des trois phases ». Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés. 33/36 Révision Indice : 0 Date d ‘application …… Plan de protection .Une protection de terre résistante à temps inverse assurant l’élimination des «elle est alimentée par un TC tore qui défauts résistants pour le réseau aérien .
5% Masse câble éventuelle T = 120sec Alarme Autotransfo THT/THT Ou Transformate ur THT/HT/MT 100 ms Protection défaillance disjoncteur Seuil I = 20%In T = 250 ms Masse cuve Maximum de courant 11Kv Ir=0.1In Alarme instantané T = 20mn déclenchement Ir= 1.3sec 2° Stade Xd Ligne 120% T 1sec 3° Stade Xd Ligne 140% T 3.5 In Ir>>= In côté HT T =3sec déclenchement Protection de surcharge Ir= 1.8sec I Résiduel ( HT ) Indice courbe dépend du calibre TC 80/100A 3.5 sec Contrôle diviseurs capacitifs Seuil U0 = 6% I Résiduel Ir = In T= 3 sec Contrôle de charge Ir= 40% In 37.4 / 0.4In Protection de surtension T = 5sec –Alarme -- T = 5mn Déclenchement Protection volt métrique homopolaire 11 Kv Seuil U = 10 V T=2sec Alarme Protection volt métrique homopolaire HT ( terre résistante ) Seuil U = 10 V T=2sec Alarme Seuil U = 125% Un T = 30sec Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.2sec 4° Stade ZL+ZLadjacente 120% antipompage ZL+ZLadjacente 110% à 150% I Résiduel Haute Tension 160/200A Protection complémentaire et de secours PW et P S Temps de base PW 1.5 sec déclenchement déclenchement déclenchement Ir >> = 1. 5 In T = 2. .4 sec 2° Stade Aval Zd TR 110% T 0.5 sec Absence UB = 20V Cycle triphasé = 2 sec Présence U L = 45V Glissement = 2 sec Absence UL= 20V Désarmement = 60 sec U = 20V Déclenchement MU = 10sec Veille MU = 15sec Renvoi Barres = 5sec Inversion de consigne = 15sec Temps de Blocage = 60 sec Critère défaut permanent = 4sec Protection différentielle Seuil de courant Pente Protection de distance PX côté secondaire du Transformateur 1° Stade Aval Temps de base Zd TR 80% T 0.8sec 3° Stade Amont Zd TR 120% T 3sec 4° Stade Zd TR 130% Maximum courant de phases et homopolaire côté THT Phases Ir = 1.8 In Ir= 120 à 200A T = 2.1In Ir> = 60A T = 5sec Alarme déclenchement T = 2.2 In et arrêt pompes T= 20 mn Ir = 120A soit  Masse câble Ir= 200A Déclenchement T = 1 sec déclenchement Ir=In côté 11Kv 60%In déclenchement Défaut Gaine Ir=50A T=5sec Alarme déclenchement Maximum de courant de phases côté HT Maximum de courant de neutre côté HT Existants Nouveaux réglages Existants Nouveaux réglages T = 1sec Alarme T = 20mn T= 20mn déclenchement Ir >1.98sec Départ THT 100 ms Protection défaillance disjoncteur Seuil I = 20%In T = 250 ms Protection de surtension Seuil U = 125%Un T = 30sec Sélecteur de phases Seuil U = 80% Un Seuil U0 = 6% Contrôle diviseurs capacitifs T = 120sec Réenclencheur et Automate de manque de tension Présence U B = 45V Cycle monophasé = 1.5 sec T= 3sec Ir= 1.8 ou 9 dépend du rapport TC Temps de décl PS 1.Réglage des protections des départs THT et les transformateurs THT/HT/MT Protection de distance PX 1° Stade Temps de base Xd Ligne 80% T 0.2 à 1.
5 à 1sec Ir = 1 A / MT C= consommation relais . I = 5A Maximum de courant homopolaire directionnel éventuel Ir = sensibilité relais – I*C/P Instantané déclenchement . 5 à 1sec =45° Ce document est la propriété de la DTR/SR Tous droits de reproduction réservés.8 In Transformateur HT/MT Maximum de courant de phases côté MT T = 2. P = puissance de précision du TC .6sec T T ZL+ZLadjacente Départ HT 100 ms 80% 1sec 2sec / 3.8 In -Instantané -T=0.2Io max des départs MT T = 2sec déclenchement Seuil U = 120%Un T = 1sec T = 3sec Existants Maximum de courant homopolaire Existant Protection terre résistance à temps inverse Existant Courbe C I >200A T= 2.2 à 1.T = 0.2 à 1.2Io max du départ MT .8 In T = 2sec déclenchement Maximum de courant de phases côté MT Nouveaux réglages Ir >1à 1.2 à 1.1.2Io max des départs MT T = 2.2 à 1.Instantané .2 sec constant Départ MT Ir = 1.8 In Ir = 1.2In T = 8sec déclenchement T = 2sec déclenchement Ir>> = 1.2 à 1.instantané TST déclenchement . . les transformateurs HT/MT et les départs MT 1° Stade Temps de base Xd Ligne 2° Stade Xd Ligne 120% Protection de distance PX 3° Stade Xd Ligne 140% Protection complémentaire directionnelle de terre PW 4° Stade I Résiduel A Haute Tension 80A Temps de base PW I Résiduel (AHT ) Indice courbe dépend du calibre TC T 0.5 à 1 sec déclenchement Maximum de courant de neutre côté MT Ir = 1.Instantané .5 sec déclenchement Contrôle de charge Terre résistante 100 à 165sec déclenchement T= 20 mn Ir=0.T = 0.5 à 1sec Ir>> = 1.2sec 120% 1 sec 60A 3.Réglage des protections des départs HT .2In T = 6sec déclenchement .5 sec TST Maximum de courant homopolaire Protection de surtension Existant Existant Nouveau réglage Ir = 1.4 / 0.T = 0.5 sec déclenchement Masse cuve déclenchement Ir  60% In côté HT Existants Arrivée MT Ir = 1.2 In et arrêt pompe 1A / MT .8 ou 9dépend du calibre des TC Réenclencheur et Automate de manque de tension Présence U B = 45V Absence UB = 20V Présence U L = 45V Absence UL= 20V U = 20V Déclenchement MU = 10sec Inversion de consigne = 15sec Veille MU = 15sec Cycle triphasé = 2 sec Glissement = 2 sec Désarmement = 60 sec Temps Blocage = 60 sec Critère défaut permanent = 4sec Renvoi Barres = 5sec Ir = 1..8 In Maximum de courant de phases côté MT Nouveaux réglages Ir >1à 1.
Documents Similar To Directives Tech Plan Protection 06-04
EPAC_Francais
Projet Guide Promoteurs Version Finale
More From Mohamed Boughal
20501 FRA-100 FrequencyResponse
Guide Des Protections
Cours Transformateur
A New Model for Three Windings Trafo