Source: https://es.scribd.com/doc/187984829/Medios-de-Transporte-de-GLP
Timestamp: 2017-08-20 08:11:21
Document Index: 69617106

Matched Legal Cases: ['Artículo 97', 'artículo 97', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 102', 'Artículo 101', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 105', 'Artículo 109', 'artículo 110', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 114', 'Artículo 113', 'Artículo 109', 'Artículo 112', 'Artículo 115', 'Artículo 112']

Lima, 19 de abril del 2010
D.S. 027-94-EM: Reglamento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de GLP
D.S. 065-08-EM: Decreto Supremo que modifica el Reglamrento de Seguridad para Instalaciones y Transporte de GLP.
REQUISITOS GENERALES PARA MEDIOS DE TRANSPORTE DE GLP
(*) Artículo 97°.- Todo medio de transporte de GLP deberá contar como mínimo con el número de extintores que a continuación se indica: a) Camión-tanque, camión cisterna, conjunto tracto-semiremolque para el transporte de GLP en cilindros y tanque sobre rieles: 2 extintores. b) Otros camiones y camionetas para transporte de GLP en cilindros: 1 extintor Los extintores serán de polvo químico seco tipo ABC con una capacidad de extinción certificada mínima de 4A:80BC. Los extintores deberán contar con la certificación de organismos acreditados ante el INDECOPI, en la NTP 350.026, así como de las NTP 350.062-1, 350.062-2 y 350.0623. Alternativamente, se aceptarán extintores listados por UL o aprobados por FM que cumplan con la ANSI/UL 299 y cuya capacidad de extinción cumpla con la ANSI/UL 711.
(*) Texto del artículo 97º según D.S. 65-2008-PCM (Art. 16), publicado el 31-12-2008.
N.010. según Norma Técnica Peruana Nº399. camionetas y tanques sobre rieles llevarán letreros con la leyenda "Gas combustible" "No Fumar" en letras de imprenta perfectamente visibles sobre fondo vivamente contrastantes.1075). Los camiones-tanque.  Los camiones-tanque y tanques sobre rieles adicionalmente deberán ser señalizados por sus tres o cuatro costados con el símbolo pictórico (rombo) de la Norma Técnica Peruana 399. . de altura como mínimo. debiendo ser colocados en las partes laterales de los vehículos.015 y Nº de las Naciones Unidas (U. camiones tipo baranda.Artículo 105° DS-27-94-EM.  Las camionetas y camiones tipo baranda deberán tener letreros con la marca característica de la(s) Empresa(s) para la cual distribuyen.  Las letras serán de 15 cm.
En los lugares de carga y descarga deberán colocar sobre el piso un cartel de dimensiones no menores de 40 cm con la leyenda "NO FUMAR" conjuntamente con los extintores. salvo el caso de los vehículos destinados al reparto domiciliario de cilindros. incendios o accidentes de tránsito.Artículo 106° DS-27-94-EM. Los conductores y ayudantes de los vehículos con carga GLP no podrán fumar en el trayecto ni permitirán que fumen otras personas en/o alrededor de los vehículos durante la descarga o parqueo de los mismos. Los conductores y sus auxiliares deben haber sido entrenados e instruidos para cumplir satisfactoriamente su labor y actuar correctamente en casos de amagos. .
. En ningún caso se permitirán escapes directos o libres. Los camiones-tanque que transporten GLP a granel y los camiones tipo baranda que transporten cilindros deberán poner. cuñas de madera en las ruedas para evitar deslizamientos de los vehículos. en el momento de la operación de carga o descarga. El escape de los gases de combustión de los motores de los vehículos destinados a transportar GLP deberá contar con un apropiado silenciador mata chispa.Artículo 116° DS-27-94-EM. Artículo 117° DS-27-94-EM. el sistema eléctrico y de las luces de peligro laterales y posteriores de los carros-tanque (cisterna) deberán ser herméticos. Asimismo. de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad.
TRANSPORTE DE GLP EN CILINDROS .
de GLP” pesa entre 9.. .30 Kg.PESOS APROXIMADO DE LOS CILINDROS DE GLP Un cilindro vacío de “5 Kg. de GLP” pesa entre 35 y 45 Kg. de GLP” pesa entre 6.40 Kg.50 Kg. Un cilindro vacío de “15 Kg. Nota: Estos pesos corresponden al peso de los cilindros vacíos. de GLP” pesa entre 13.05 y 13. Un cilindro vacío de “10 Kg.00 y 6. sin embargo. el peso de los cilindros más comerciales es de 38 Kg. sin la respectiva carga de GLP. Un cilindro vacío de “45 Kg.80 y 10.
la capacidad de cilindros de GLP que corresponda a la carga del indicado vehículo y de acuerdo a lo especificado en el presente Reglamento. . Las camionetas que se dedican al transporte o comercialización de GLP en cilindros.Artículo 98° DS-27-94-EM . sólo podrán cargar en su plataforma de transporte. como máximo.
Camioneta . Los cilindros se podrán estibar unos sobre otros hasta una altura máxima de 2 metros. en el caso de tener que transportar los cilindros en varios niveles. Las barandas. Camiones de transporte. Camionetas tipo baranda .Hasta 2 niveles. y de acuerdo con la siguiente escala: a. 027-94-EM. .Hasta 1 nivel b. Además.Artículo 99° D. se colocarán uno directamente sobre otro. c.S. Los cilindros no deben golpearse entre sí durante el transporte. así como la puerta posterior deberán tener una altura que sea igual a la altura máxima que alcancen los cilindros del último nivel transportado. El transporte de cilindros deberán efectuarse con sus válvulas hacia arriba y colocadas en forma vertical.
en posición vertical con las válvulas completamente cerradas. Los cilindros de 45 kg deberán ser transportados en un solo nivel firmemente asegurados. Estos cilindros deben amarrarse con dos cuerdas independientes. con tapas o elementos de protección debidamente normalizados.Artículo 100° DS-27-94-EM . .
Artículo 102° DS-27-94-EM. Por ningún motivo podrá transportar cilindros en vehículos techados o de otro tipo de carrocería cerrada. el transporte del cilindro desde el local comercial o vehículo motorizado hasta el lugar de consumo. Para la distribución de cilindros de GLP de 45 kg a usuarios.Artículo 101° DS-27-94-EM . será a través de carretillas apropiadas con ruedas cubiertas de caucho u otro material amortiguante. .
En las operaciones de carga y descarga de cilindros de GLP. .Artículo 103° DS-27-94-EM .6 cm. En la descarga de cilindros de 45 kg desde la plataforma de los vehículos de transporte al piso. Artículo 104° DS-27-94-EM . deberá evitarse toda forma de impacto al cilindro. Por ningún motivo se descargarán éstos dejándolos caer directamente al piso. (3 pulgadas). en los vehículos de transporte. el cilindros deberá bajarse sin que golpee el piso. Podrá caer sobre un caucho u otro material amortiguante de espesor no menor de 7.
Artículo 107° DS-27-94-EM. . El personal encargado del manipuleo de GLP deberán usar guantes protectores adecuados Artículo 108° DS-27-94-EM. ningún otro tipo de carga inflamable o combustible o botellas de otros gases a presión. conjuntamente con GLP. No se podrá transportar.
TRANSPORTE DE GLP A GRANEL .
Las letras serán de 15 cm. camionetas y tanques sobre rieles llevarán letreros con la leyenda "Gas combustible" "No Fumar" en letras de imprenta perfectamente visibles sobre fondo vivamente contrastantes. Los camiones-tanque. Los camiones-tanque y tanques sobre rieles adicionalmente deberán ser señalizados por sus tres o cuatro costados con el símbolo pictórico (rombo) de la Norma Técnica Peruana 399.010. debiendo ser colocados en las partes laterales de los vehículos. de altura como mínimo.N.015 y Nº de las Naciones Unidas (U. según Norma Técnica Peruana Nº399. camiones tipo baranda.1075).Artículo 105° DS-27-94-EM. .
Los tanques de los camiones-tanque deberán ser diseñados. Sección VIII. La inspección de las soldaduras deberá efectuarse mediante radiografías al 100%. Cada camión-tanque deberá contar con los respectivos certificados otorgados por organismos acreditados por INDECOPI. División I o con códigos equivalentes. en cuanto a:  Fabricante  Tipo de acero utilizado  Porcentaje de radiografiado  Presión de prueba hidrostática  Capacidad nominal  Peso seco  Fecha de fabricación. fabricados y probados de acuerdo con el código ASME. .Artículo 109° DS-27-94-EM.
Todas las válvulas. drenaje y conexiones con orificios menores. con excepción de las correspondientes a las válvulas de seguridad.S.Facilidades para descarga a tierra de corriente eléctrica.  Los tipos de válvulas que señala la NFPA 58. accesorios. (*) Texto del artículo 110º según D. publicado el 31-12-2008 . Los tanques de los camiones-tanque para transportar GLP deberán contar con los sigtes accesorios como mínimo:  Medidor de volumen. 65-2008-PCM (Art.  Termómetro ubicado en el nivel mínimo del líquido. con un rango de 0 a 300 psi como mínimo.  Válvulas de seguridad para tanques de transporte de GLP .  Manómetro calibrado con conexión a la fase de vapor.Artículo 110° DS-27-94-EM. en todas las conexiones de ingreso y salida del GLP. deben estar protegidos contra los daños que podrían ser causados por una colisión con otros vehículos u objetos o vuelco.  . dispositivos de alivio de presión y otros accesorios del tanque.  Válvula de exceso de flujo para retiro de líquido (Actuated Liquid Withdrawal Excess Flow Valve) para drenaje.instalación interna. 17).
Artículo 111° DS-27-94-EM. Además deberán tener una válvula de "BY PASS" instalada después de la salida de la bomba para permitir el retorno del exceso de flujo al tanque. deberán estar provistos de un sistema de medición debidamente calibrado con Contómetro impresor. . . Los camiones-tanque dedicados a transportar GLP a granel.
Los propietarios de los tanques deberán contar con un Libro de Registro por cada tanque. .  Número de serie. Artículo 114° DS-27-94-EM. Los propietarios de los tanques de camionestanque para transportar GLP a granel deberán someter dichos tanques.  Fecha de montaje. conforme a Normas Técnicas reconocidas.  Reparaciones efectuadas a los accesorios Artículo 113° DS-27-94-EM. Las pruebas realizadas a los tanques móviles para transportar GLP a granel deberán ser certificadas por la entidad que realiza Las pruebas y registradas en el Libro de Registro indicado en el Artículo 109 y/o 112 del presente Reglamento.  Descripción y fecha de las pruebas realizadas. así como también sus accesorios a inspección técnica total.  Fecha de fabricación.Artículo 112° DS-27-94-EM. en el que deberá constar los siguientes datos:  Nombre del fabricante.
Artículo 115.Los vehículos que transporten GLP a granel deberán tener.Artículo 112° DS-27-94-EM.  . 2 banderolas rojas en señal de peligro.. en la parte posterior del vehículo sobre el que está montado el tanque.
debidamente llenado y firmado por el solicitante o su representante.  Copia simple del documento de identidad del representante legal. inscrito y habilitado en el Colegio Profesional correspondiente. modif. por la RCD N° 006-2010-OS/CD) Requisitos:  Formulario de Solicitud – Declaración Jurada de cumplimiento de normatividad legal aplicable. Para Personas Jurídicas:  Certificado de vigencia de poderes del representante legal. Plan de contingencias para emergencias. y por profesional responsable.  Para Personas Naturales:  Copia simple del documento de identidad.   .REQUISITOS PARA LA OTENCION DEL ITF SIMPLIFICADO De acuerdo al Anexo Nº 2 de la RCD Nº 193-2009-OS/CD.
Sección VIII o XII. otorgados por un organismo de certificación acreditado por INDECOPI que certifique que han sido diseñados. lateral izquierda y lateral derecha del medio de transporte. posterior. fabricados y probados conforme a la Norma Técnica Peruana o al Código ASME. Certificados de conformidad de los tanques de almacenamiento de GLP. o en su reemplazo un reporte U-1 o U-1A según el Código ASME Sección VIII o XII. del medio de transporte.   . en las que se aprecie:  Partes frontal. con medida mínima de 15x10 cm. Diagrama del sistema de recepción y despacho (Granel) Fotografías a color. firmado por un inspector autorizado de la National Board (Granel). Copia de la Tarjeta de Propiedad Vehicular vigente.
   Las leyendas pintadas en las paredes no son las indicadas por la norma. El usuario considerar la carga útil del vehículo como la capacidad de carga de GLP solicitada. Los planos y fotografías discrepan entre sí.PRINCIPALES PROBLEMAS ENCONTRADOS DURANTE LA EVALUACION DEL ITF SIMPLIFICADO LOCALES DE VENTA Y TRANSPORTE DE GLP LOCALES DE VENTA DE GLP  Para el caso de los locales de venta de GLP.  . no se pueda ver.  Indican que local cumple con área de ventilación. Editan las fotografías de tal forma que la edificación superior al local de ventas. se solicita una capacidad de almacenamiento mayor a la que puede almacenar el local. sin embargo en las fotografías presentadas y planos se verifica lo contrario.
 Verificar que el tipo de carrocería indicado en la tarjeta de propiedad del vehículo sea el mismo que se muestra en las fotografías. Persona Natural: Se consigna Razón Social.   . así como las dimensiones de la tolva. se deberán presentar las fotografías de cada uno de los tractos acoplados al semiremolque. Para el caso de las unidades conformadas por tractos y semiremolque. sin embargo solo debe considerarse el solo el nombre del titular (error en el sistema).TRANSPORTE DE GLP  Para poder hallar la capacidad de GLP autorizada. debemos considerar la capacidad de carga útil del vehículo. para lo cual debemos solicitar un croquis con las dimensiones de la misma (se deberá considerar la menor de las capacidades) .
si el vehículo no cuenta con bomba para despacho. En éste punto.   . al momento de grabar el formulario en el sistema. deberá tenerse en cuenta que todas las páginas de ésta. En la observación TLGR-11: Los camiones-tanque dedicados a transportar GLP a granel. se graba como Uso y funcionamiento. Para el caso de las declaraciones juradas presentadas desde el mes de marzo. deberán tener una válvula de "BY PASS" instalada después de la salida de la bomba para permitir el retorno del exceso de flujo al tanque. En estos casos se ha coordinado con los especialistas y estamos aceptando que presentes un documento en el que indiquen que lo que ellos solicitas es el UFMA. tengan el mismo número en la parte superior de las páginas. ya que el formato no considera la opción “NO APLICA· Para el caso de las Declaraciones Juradas de Ampliación y/o Modificación de Uso y Funcionamiento. se debe consignar en la DJ “SI”.
Documents Similar To Medios de Transporte de GLP
guiaEjecucionInfColciencias
prestamoFORMULARIOS 2014.xls
Convocatoria_de_Estimulos_Cali_ 2016_ 15.04.2016.pdf
Dse Sreg for 0002 Sol Para Cni y Clc
propuesta pegaggica micromundos leticia
tupaanta2015
Tabulador MTT Vialidad Octubre 2013