Source: http://docplayer.fi/4017472-Finngulf-lng-lng-terminaalin-rakentaminen-suomeen.html
Timestamp: 2017-01-18 23:00:46+00:00
Document Index: 19458895

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Finngulf LNG LNG-terminaalin rakentaminen Suomeen
Download "Finngulf LNG LNG-terminaalin rakentaminen Suomeen"
1 LNG-TERMINAALIN RAKENTAMINEN SUOMEEN Finngulf LNG LNG-terminaalin rakentaminen Suomeen Huhtikuu 2012 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma2 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Julkaisija Gasum Oy ISBN ISBN (pdf) Kartat Painolaitos Logica, maanmittaustoimisto lupa nro 3/MML/12 picaset Oy, Helsinki 23 sisällysluettelo Sisällysluettelo EsipUHE... 7 Tiivistelmä... 8 SANASTO Yhteystiedot Yleistä LNG:stä LNG:n aineominaisuudet LNG:n tuotanto LNG:n tuonti ja kuljetus LNG:n varastointi ja jakelu LNG:n ympäristövaikutus polttoaineena Hankkeesta vastaava Hankekuvaus Hankkeen tarkoitus ja perustelut Hankkeen sijainti Porvoo Inkoo Sijaintivaihtoehdot ja toteutusvaiheet Hankkeen suunnittelu ja rakentaminen Hankkeen aikataulu Hankkeen tekniset tiedot LNG:n tuontialukset ja laivaväylät LNG-alukset Laivaväylät Inkooseen ja Porvoon Tolkkisiin Satamarakenteet Satamarakenteet bench mark -tyyppisille LNG-aluksille (vaiheet 2 ja 3) Pienten LNG-alusten purku- ja lastauslaituri (vaihe 1) Täysimittaisen LNG-terminaalin rakenteet (vaihe 3) Yleiskuvaus LNG-varastosäiliöt LNG-höyrystyslaitos ja kaasun syöttö siirtoverkostoon Kaasunkäsittely-järjestelmä Säiliöautojen lastaus Terminaalialueen muut toiminnot LNG:n bunkraus Höyrystyslaitoksella varustettu kelluva varasto-alus (FSRU) (vaihe 2) Yleiskuvaus Pienimittakaavaisen LNG-terminaalin rakenteet (vaihe 1) Terminaalien turvallisuus Kaasun jakelukanavat Liittyminen maakaasu-verkostoon yhdysputket LNG-bunkrausalukset LNG-säiliöautot4 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma 5 Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja osallistuminen YVA-menettelyn kuvaus ja lähtökohdat YVA-menettelyn vaiheet Espoon sopimuksen mukaisen YVA-menettelyn tarve YVA-menettelyn osapuolet Osallistuminen Lähtökohdat ja tavoitteet Tiedottaminen Yleisötilaisuudet ja muut vuorovaikutustapahtumat Palautekäsittely YVA-menettelyn aikataulu Vaihtoehdot Arvioitavat sijaintipaikat Aiemmin tutkitut vaihtoehdot Tolkkinen Inkoo Hankealueen nykytilanne Porvoo, Tolkkinen Hankkeen lähialueen muut toiminnot Kaavoitustilanne Kiinteistönomistus Asutus Luonnonolot Jääolosuhteet Maisema ja kulttuuriympäristö Laivaliikenne ja huviveneily Tieliikenne Ilmanlaatu Melu Inkoo Hankkeen lähialueen muut toiminnot Kaavoitustilanne Kiinteistönomistus Asutus Luonnonolot Jääolosuhteet Maisema ja kulttuuriympäristö Laivaliikenne ja huviveneily Tieliikenne Ilmanlaatu Melu5 sisällysluettelo 8 Vaikutusten arviointi ja arviointmenetelmät Arvioitavat vaikutukset Vaikutusten merkittävyys Arvioitu vaikutusalueen laajuus Tehdyt ympäristöselvitykset YVA-selostusvaiheessa tehtävät lisäselvitykset Vaikutusten arviointi ja käytettävät arviointimenetelmät Ihmisten elinolot, viihtyvyys ja virkistys Luonnonolot, maa- ja kallioperä sekä vesistöt Maankäyttö ja kaavoitus Maisema ja kulttuuriympäristö Melu Päästöt ja ilmasto Laiva- ja tieliikenne Yhteisvaikutukset muiden toimintojen ja hankkeiden kanssa Vaihtoehtojen vertailu Haittojen ehkäisy ja lieventäminen Arvioinnin epävarmuustekijät Tarvittavat luvat Lupia edeltävät tutkimukset Ympäristölupa Vesitalousluvat Rakennus- ja toimenpideluvat sekä kaavoitus Luvat kemikaalien teolliselle käsittelylle ja varastoinnille Turvallisuusasiakirjat Vaarallisten aineiden merikuljetukset LNG-säiliöalukset ja satamat Meriliikenteen turvallisuus ja ilmoitukset Vaarallisten aineiden kuljetukset ja satama-alue Kaasuputken ja kaasuvaraston rakentamis- ja käyttöönottoluvat Siirtoputken lunastuslupa Vaikutusten seuranta LäHTEET6 6 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma7 esipuhe Esipuhe Gasum Oy selvittää nesteytetyn maakaasun (LNG) maahantuonti- ja varastointiterminaalin rakentamista Suomeen ja haluaa tällä ympäristövaikutusten arviointiohjelmalla käynnistää hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA-menettely). Ympäristövaikutusten arvioinnin tavoitteena on selvittää ja arvioida mahdollisuudet rakentaa Suomeen merkittävän kokoluokan LNG-terminaali Suomen energiamarkkinan ja Suomen merenkulun polttoainemarkkinan tarpeisiin. YVA-menettelyssä tarkastellaan terminaalin sijoittumista Porvoon Tolkkisiin ja Inkoon Joddböleen. Täyden kokoluokan terminaalin ohella YVA-menettelyssä esitetään arvioitavaksi muitakin pienempiä ratkaisuja LNG:n tuomiseksi Suomen merenkulun ja energiamarkkinan tarpeisiin (ns. alavaihtoehtoja) ja niiden vaikutuksia hankealueisiin. Mittakaavasta riippumatta terminaalin rakentaminen tulee molemmilla paikkakunnilla edellyttämään asemakaavaa tai sen muu- tosta, minkä vuoksi ympäristövaikutusten arviointi tulee toimimaan pohjana myös mahdollisille maankäytön suunnitelmille tai niiden muutoksille. Hankkeen nimi on Finngulf LNG, joka viittaa Suomenlahteen ja Itämereen. Hankkeen tarkoituksena on yhdistää Suomen kaasuverkosto kansainväliseen maakaasumarkkinaan ja luoda Suomelle edellytykset kilpailukykyiseen, kilpailijamaita vastaavaan energian hankintaan. LNG:n tuonti Suomeen mahdollistaa kaasun hankintalähteiden monipuolistamisen ja lisää hankinnan joustavuutta sekä huolto- ja toimitusvarmuutta. Terminaalin kautta Suomeen tuotava LNG syötetään pääosin nykyiseen maakaasun siirtoverkostoon ja siirretään olemassa olevan verkoston kautta käyttökohteisiin. Lisäksi LNG:tä voidaan toimittaa terminaalista pienjakeluna kaasun siirtoputkiston ulkopuolelle teollisuuden poltto- ja raaka-aineeksi korvaamaan enemmän päästöjä aiheuttavia polttoaineita niin sisämaassa kuin rannikolla. Suomeen rakennettava LNG-terminaali mahdollistaa nesteytetyn maakaasun käytön myös meriliikenteen polttoaineena. Meriliikenteen rikkipäästöjä Itämerellä rajoitetaan voimakkaasti vuonna 2015 voimaan astuvalla direktiivillä. Jatkossa myös merenkulun typpi- ja hiukkaspäästöjen sääntely kiristyy. LNG on puhdas polttoaine, joka sellaisenaan täyttää tulevat tiukat päästörajoitukset, ja on siten houkutteleva vaihtoehto varustamoille, jotka etsivät puhtaampia energiaratkaisuja alustensa käyttövoimaksi etenkin kun LNG:n käyttö on turvallista, tarvittava teknologia on olemassa sekä käyttökokemukset maailmalla ja muissa Pohjoismaissa ovat kannustavia. Gasum haluaa olla mukana edistämässä puhtaampien polttoaineiden saatavuutta ja niiden käyttöön tarvittavan infrastruktuurin kehittämistä, Suomen ja Itämeren parhaaksi. Gasum Oy, Espoo, huhtikuu8 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tiivistelmä Hankkeen tarkoitus ja perustelut Gasum Oy suunnittelee Suomeen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia, varastointia ja jakelua pääosin olemassa olevan maakaasuverkon kautta Suomen energiamarkkinan tarpeisiin. Tavoitteena on selvittää suuren mittakaavan LNG-terminaalialueen rakentamismahdollisuudet sekä arvioida vaiheittain etenevien LNG:n tuontiratkaisujen ja niiden toteuttamisen ympäristövaikutukset. Tämä ympäristövaikutusten arviointioh- jelma käynnistää hankkeen YVAmenettelyn. Hankkeesta vastaa Gasum, joka on maakaasun maahantuontiin, tukkumyyntiin ja siirtotoimintaan sekä maa- ja biokaasupohjaisten energiaratkaisujen tarjoamiseen Suomessa keskittynyt yritys. Finngulf LNG -hanke on hankkeesta vastaavan ratkaisu luoda edellytyksiä kaasun kilpailukykyisemmälle hankinnalle Suomen energiamarkkinoita ja tulevaisuudessa meriliikenteen tarpeita varten, monipuolistaa kaasun tuontimahdollisuuksia ja lisätä kaasutoimitusten joustavuutta eri käyttötarkoituksiin luotettavalla, turvallisella, kustannustehokkaalla ja ympäristövaikutuksiltaan alhaisella tavalla. Tätä tarkoitusta varten hankkeesta vastaavan aikomuksena on hankkia LNG:tä ulkomailta, josta se kuljetetaan tar koitusta varten rakennetuilla LNG-aluksilla Suomeen. Tavoitteena on rakentaa täysimittainen LNG-terminaali joko Inkoon Joddböleen tai Porvoon Tolkkisiin. LNG-terminaalissa LNG voidaan höyrystää uudelleen kaasumaiseen muotoon, jonka jälkeen se johdetaan olemassa olevaan Suomen maakaasun siirtoverkosto ja tutkittavat LNG-terminaalin sijaintipaikat 89 Tiivistelmä kaasuverkostoon ja sitä kautta kaasun käyttäjille. LNG voidaan lastata myös nestemäisenä bunkrausaluksiin ja säiliöautoihin, joilla se kuljetetaan kaasuverkoston ulottumattomissa oleville kaasun käyttäjille. Nykyisen kaasuverkoston käyttö kaasun jakelussa on erittäin tehokas, luotettava ja ympäristöä vähän kuormittava olemassa oleva logistinen ratkaisu, jonka käytön maksimointi edelleen parantaa kaasun käyttäjien mahdollisuuksia kilpailukykyisen polttoaineen saantiin. Hankkeen myötä Gasum haluaa luoda edellytyksiä kaasun hankinnalle Suomen energia- ja polttoainemarkkinoita varten kilpailukykyisesti nyt ja tulevaisuudessa mahdollistamalla kaasun saatavuus nykyistä useammasta vaihtoehtoisesta lähteestä. Gasum haluaa edistää kaasun käyttöä tuomalla LNG:tä sekä nykyisen kaasuverkoston piirissä oleville asiakkaille että kaasuverkoston ulkopuolella oleville asiakkaille ja näin luoda mahdollisuus vähäpäästöisemmän polttoaineen käyttöön. Hankkeen YVA-menettelyssä tutkitaan hankkeelle kahta eri sijaintivaihtoehtoa, Porvoon Tolkkista sekä Inkoota. Vaihtoehtoiset sijaintipaikat on esitetty oheisessa kuvassa, jossa on esitetty myös Suomen olemassa oleva sekä suunnitteilla oleva maakaasun siirtoverkosto. Hankekuvaus ja tarkasteltavat vaihtoehdot Tässä hankkeessa korkeapaineiseen siirtoverkostoon syötettävän kaasun määrän on arvioitu olevan maksimissaan 20 TWh (2 mrd. m 3 ) vuodessa, mikä vastaa noin 50 % maakaasun nykyisestä vuotuisesta kokonaiskulutuksesta Suomessa. LNG:n jakelumäärä merenkululle ja teollisuudelle siirtoverkoston ulkopuolella on maksimissaan arviolta 5 TWh. YVA-menettelyssä tutkittavat päävaihtoehdot ovat: Vaihtoehto 1: Täysimittainen LNG-terminaali rakennetaan Porvoon Tolkkisiin. Vaihtoehtoon sisältyy yhdysputki LNGterminaalialueelta Kilpilahteen (n. 4 km). Vaihtoehto 2: Täysimittainen LNG-terminaali rakennetaan Inkooseen. Vaihtoehtoon sisältyy yhdysputki LNG-terminaalialueelta Siuntioon (n. 20 km). Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta. LNG-terminaalihanke voidaan toteuttaa vaiheittain päätyen vaiheeseen 1, 2, tai 3. Vaiheet 2 ja 3 voivat toteutua joko suoraan tai välivaiheiden kautta. Suunnitellut LNG-terminaalin toteutusvaiheet ovat: Vaihe 1: Pienimittakaavainen LNG-terminaali, ei sisällä yhdysputkea Vaihe 2: Keskikokoinen LNGterminaali eli ns. kelluva LNGvarastoalus (FSRU), sisältää yhdysputken Vaihe 3: Täysimittainen LNGterminaali, sisältää yhdysputken. YVA-menettelyn päätyttyä, Gasum voi markkinatilanteesta ja ympäristövaikutusten arvioinnin lopputuloksesta riippuen esittää asemakaavoituksen tai sen muuttamisen aloittamista sekä myöhemmin hakea lupaa LNGterminaalin rakentamiseksi joko Porvoon Tolkkisiin, Inkooseen tai molempiin. Täysimittaisen LNGterminaalin sijoittaminen molemmille paikkakunnille ei ole tämän hetkisten arvioiden mukaan todennäköistä, mutta vaihtoehtojen asettelulla ei haluta sulkea tässä vaiheessa mitään vaihtoehtoa pois. YVA-menettelyssä pyritään arvioimaan selkeästi kaikkien mahdollisten toteutusvaihtoehtojen vaikutukset niin, että molemmilla paikkakunnilla mahdollisesti rakennettavaksi tuleva vaihtoehto on paitsi taloudellisesti, myös ympäristöllisesti ja yhteiskunnallisesti paras ratkaisu. Eri vaiheilla on pääosin erilaiset suunnittelun lähtöarvot ja tekniset ratkaisut. Sijaintipaikkakohtaisesti saman vaiheen lähtökohdat ja ratkaisut ovat samat, mutta eroavaisuuksia syntyy kuitenkin sijaintipaikkakohtaisista seikoista, esim. laivaväylien tai yhdysputkien sijoitukset ja maasto ovat erilaisia. Tästä johtuen eri toteutusvaiheet ovat jossain määrin erilaisia eri sijaintipaikoissa eli arvioitavia toteutusvaihtoehtoja on yhteensä kuusi. Tarkasteltavat vaihtoehdot on esitetty seuraavan sivun taulukossa. 910 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeessa arvioitavat ns. päävaihtoehdot (VE 1 ja VE 2) sekä niiden alavaihtoehdot (vaiheet 1 3) VE 1: Tolkkinen VE 2: Inkoo VE 0 Vaihe 1: Pienimittakaavainen LGN-terminaali bunkrausalusten lastauslaituri LNG-säiliöautojen lastaus kahden maanpäällisen säiliön rakentaminen bunkrausalusten lastauslaituri LNG-säiliöautojen lastaus kahden maanpäällisen säiliön rakentaminen Vaihe 2: Keskikokoinen LNG-terminaali kelluvalla varastoaluksella (FSRU) Vaihe 3: Täysmittainen LGN-terminaali kelluvalla varastoaluksella sekä maanpäällisillä varastosäiliöillä pienimittakaavainen LNG-terminaali kelluva varastoalus (FSRU) Tolkkinen Nyby -yhdysputki (n. 4 km) pienimittakaavainen LNG-terminaali kelluva varastoalus (FSRU) + maanpäälliset LNG-varastosäiliöt ja höyrystyslaitokset Tolkkinen Nyby -yhdysputki (n. 4 km) pienimittakaavainen LNGterminaali kelluva varastoalus (FSRU) Inkoo Siuntio -yhdysputki (n. 20 km) pienimittakaavainen LNGterminaali kelluva varastoalus (FSRU) + maanpäälliset LNG-varastosäiliöt ja höyrystyslaitokset Inkoo Siuntio -yhdysputki (n. 20 km) hanketta ei toteuteta Huom. sijaintivaihtoehdot VE1 jave2 eivät ole kuitenkaan suoraan toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja osallistuminen Hankkeeseen sovelletaan Suomen lainsäädännön mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Menettely on kaksivaiheinen: YVAmenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Toisessa vaiheessa arviointiohjelmassa esitetyn toiminnan vaikutukset selvitetään ja tulokset kootaan arviointiselostukseen. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta antamaan lausuntoon. YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläolosta sekä yleisötilaisuuksista ilmoitetaan yhteysviranomaisen virallisilla kuulutuksilla kaupungin / kunnan ilmoitustaululla sekä sanomalehdissä. Myös hankkeesta vastaava tiedottaa hankkeen YVA-menettelyn käynnistymisestä, yleisötilaisuuksista sekä vaikutusten arvioinnin etenemisestä. Asukkaiden ja muiden hankkeesta kiinnostuneiden tiedottamiseksi perustetaan postituslista, jonka kautta jaetaan hankkeen edetessä ajankohtaista tietoa sähköpostitse. Yleisötilaisuuksia järjestetään YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana kaksi ja YVA-selostuksen nähtävilläoloaikana kaksi sekä Tolkkisissa että Inkoossa. Lisäksi järjestetään sekä Tolkkisissa että Inkoossa työpajatilaisuudet. Arvioitavat vaikutukset Ympäristövaikutusten arviointia koskevassa lainsäädännössä ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välillisiä tai välittömiä vaikutuksia, jotka voivat kohdistua: ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen. 1011 Tiivistelmä Tässä hankkeessa keskeisimmät selvitettävät vaikutukset ovat: vaikutukset ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja virkistykseen vaikutukset luonnonoloihin, maa- ja kallioperään sekä vesistöihin vaikutukset maankäyttöön ja kaavoitukseen vaikutukset maisemaan ja kulttuuriympäristöön melu- ja päästövaikutukset, vaikutukset laiva- ja tieliikenteeseen. Hankkeen ympäristöön kohdistuvat vaikutukset voidaan jakaa rakentamisen ja käytön aikaisiin vaikutuksiin. Hankkeen vaikutusten arvioinnissa rakentamisen ja toiminnan aikaiset vaikutukset arvioidaan erikseen, koska rakentamisen aikana syntyvä häiriö on väliaikaista ja laadultaan hyvin erilaista kuin toiminnan aikaiset pysyvämmät vaikutukset. Hankkeen ja YVAmenettelyn aikataulu LNG-terminaalin toteutuksen edellyttämien YVA- ja lupamenettelyjen, teknisen detaljisuunnittelun, laitehankintojen ja itse rakentamisen arvioidaan kestävän 3 7 vuotta riippuen siitä, mikä toteutusvaihe on kyseessä. Pienimittakaavainen LNG-terminaali valmistuu tavoitteen mukaan vuonna 2015 ja täysimittainen terminaali vuonna Kummassakin sijaintipaikassa YVA-menettelyyn kytkeytyy tiiviisti terminaalialueen kaavoitusprosessi. Terminaalialueelle Porvoon Tolkkisissa on laadittava asemakaava. Porvoon kaupungin kanssa käytyjen alustavien neuvottelujen perusteella kaupunki voisi aloittaa alueen asemakaavoituksen sen jälkeen, kun YVA-menettely on päättynyt. Kaavoitusprosessin on alustavasti arvioitu kestävän noin vuoden. Inkoossa terminaalialueella on tehtävä voimassa olevan asemakaavan muutos. Asemakaavoituksen yhteydessä tehdään maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaikutusten arviointi, jossa tämän YVA-menettelyn tuloksia voidaan hyödyntää. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut huhtikuussa YVA-ohjelmavaiheen jälkeen tehdään varsinainen ympäristövaikutusten arviointi, josta laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus. YVA-selostus valmistuu alustavan aikataulun mukaan helmi-maaliskuussa 2013, milloin se laitetaan nähtäville. Lausunto siitä saadaan viimeistään kaksi kuukautta nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon YVA-selostuksesta. Ohessa on esitetty YVA-menettelyn alustava aikataulu. VUOSI KK YVA-OHJELMAVAIHE YVA-ohjelman laatiminen YVA-ohjelman kuulutus YVA-ohjelman nähtävilläolo (45 pv) Yhteysviranomaisen lausunto (30 pv) YVA-SELOSTUSVAIHE Tutkimukset ja selvitykset Vaikutusten arviointi YVA-selostuksen laatiminen YVA-selostuksen kuulutus YVA-ohjelman nähtävilläolo (60 pv) Yhteysviranomaisen lausunto (60 pv) VUOROPUHELU JA TIEDOTUS Yleisötilaisuus Työpaja Huom. sijaintivaihtoehdot VE1 ja VE2 eivät ole kuitenkaan suoraan toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Hankkeen YVA-menettelyn alustava aikataulu 1112 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Sanasto Bench mark -alus Aluksen kokoluokkaa kuvaava alustyyppinimitys. Boil off -kaasu Kaasua, joka höyrystyy lastina tai varastona olevasta LNG:stä varastosäiliön yläosaan nestepinnan yläpuolelle. Bunkrausalus Alus, jolla polttoainetta kuljetetaan LNG-varastosäiliöistä laivojen polttoainesäiliöihin. ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. FSRU FSRU (engl. floating storage regasification unit) on höyrystyslaitoksella varustettu kelluva varastoalus. Hankkeesta vastaava Toiminnanharjoittaja tai muu taho, joka on vastuussa hankkeen valmistelusta ja toteuttamisesta. Hertta-tietokanta Hertta on Oiva-palvelun (selitetty sanastossa jäljempänä) kautta käytössä oleva ympäristöhallinnon ympäristötiedon hallintajärjestelmä. Kryogeeninen Jäähdytetty (lämpötila alle 150 o C). LNG LNG on nesteytettyä maakaasua (engl. liquefied natural gas). Normaalissa ilmanpaineessa maakaasu pysyy nesteenä, jos sen lämpötila on noin -163 C. LNGC LNGC (engl. liquefied natural gas carrier) on nesteytettyä maakaasua kuljettava säiliöalus (sama kuin LNG-alus). Natura-alue / Natura alue Natura verkosto turvaa luonto- ja lintudirektiivissä määriteltyjen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjä. Natura-alueet ovat joko luontodirektiivin mukaisia, ns. SCI-alueita (Site of Community Importance) tai lintudirektiivin mukaisia erityisiä SPA-suojelualueita (Special Protection Area). Oiva-palvelu Oiva on ympäristöhallinnon ylläpitämä ympäristö- ja paikkatietopalvelu, joka tarjoaa ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennettua tietoa vesivaroista, pintavesien tilasta, pohjavesistä, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta ja alueiden käytöstä sekä ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja. ORV (open rack vaporizer) Merivesilämmitteinen höyrystyslaitos. SCV (submerged combustion vaporizer) Polttoainelämmitteinen höyrystyslaitos. Syttymisalue Polttoaineen ja ilman prosentuaalinen sekoitussuhde, jolla seoksen syttyminen on mahdollinen. TUKES Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (ent. Turvatekniikan keskus). Yhteysviranomainen Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, joka vastaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen nähtäville panosta, pyytää lausunnot eri sidosryhmiltä ja antaa itse lopulta lausunnon arviointiohjelmasta ja arviointiselostuksesta. Yhteysviranomaisen lausunto Yhteysviranomainen antaa lausuntonsa sekä arviointiohjelmasta että arviointiselostuksesta. Ohjelmasta annettava lausunto ohjaa vaikutusten selvitystyötä ja selostuksesta annettava lausunto toimii selostuksen liitteenä, kun toiminnalle haetaan lupaa. Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVAmenettely) Menettely, jossa selvitetään ja arvioidaan hankkeiden ympäristövaikutukset ja kuullaan viranomaisia ja niitä, joiden oloihin ja tai etuihin hanke saattaa vaikuttaa. Menettely muodostuu kahdesta vaiheesta: arviointiohjelmasta ja/ tai arviointiselostuksesta, ja se käsittää keskustelut viranomaisten ja kansalaisten kanssa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma (YVAohjelma) Suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia arvioidaan ja millä tavalla ja tarkkuudella arviointi tehdään. Arviointiohjelma sisältää lisäksi kuvauksen arvioitavasta toiminnasta ja sen vaihtoehdoista sekä siitä, miten kansalaiset ja eri sidosryhmät voivat esittää näkemyksensä arviointiin liittyvistä asioista. 1213 YHTEYSTIEDOT Yhteystiedot Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVAselostus) Raportti, jossa kuvataan arvioitava toiminta ja sen tutkitut vaihtoehdot, esitetään tulokset selvitetyistä vaikutuksista sekä vaihtoehtojen vertailu. Raportissa esitetään lisäksi, miten yhteysviranomainen sekä sidosryhmien ja kansalaisten näkemykset on otettu huomioon arvioinnissa. Hankkeesta vastaava Gasum Oy Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö Pekka Hytinkoski, p Johtaja Ari Suomilammi, p PL 21, Espoo Sähköposti: Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVAmenettely) yhteysviranomainen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) Yhteyshenkilö: Ylitarkastaja Satu Pääkkönen, p PL 36, Helsinki Sähköposti: YVA-ohjelman laadinnassa avustanut konsultti Ramboll Yhteyshenkilöt: Projektipäällikkö Jari Mannila, p Projektikoordinaattori Reetta Suni, p PL 25, Espoo Sähköposti: 1314 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Yleistä LNG:stä Nesteytetty maakaasu eli LNG on maakaasua, joka on muutettu nestemäiseen olomuotoon. Maakaasun nesteyttäminen mahdollistaa sen varastoinnin ja siirtämisen tuotantoalueilta markkinoille silloin, kun maakaasun siirtoverkostoa ei ole käytettävissä. 1.1 LNG:n aineominaisuudet Maakaasu pysyy nestemäisenä eli LNG:nä, mikäli sen lämpötila on normaali-ilmanpaineessa noin -163 C. LNG:llä on samat ainepitoisuudet kuin maakaasulla, mutta se on nestemäisessä olomuodossa. Yksi kuutio (m 3 ) nesteytettyä maakaasua vastaa noin 600 m 3 maakaasua kaasumaisessa olomuodossa normaalipaineessa. LNG, kuten maakaasukin, on hajutonta, väritöntä, eikä aiheuta esimerkiksi korroosiota tai ole myrkyllinen. LNG ei sekoitu veteen tai imeydy maaperään. Normaalilämpötiloissa LNG höyrystyy takaisin maakaasuksi ja ilmaa kevyempänä haihtuu nopeasti ja kohoaa ilmakehään. LNG ei pala johtuen sen nestemäisestä olomuodosta. Kuvassa 1 on esitetty Suomeen tuotavan LNG:n arvoketju. Kuva 1. LNG:n arvoketju 1415 1 YLEISTÄ LNG:STÄ Suomeen tuotavan LNG:n tyypillinen koostumus on: Metaani mol % Muut hiilivedyt 7 9 mol % Typpi 0 1 mol % Taulukossa 1 on vertailtu LNG:n ominaisuuksia muihin polttoaineisiin. LNG syttyy vain, jos sitä on höyrystyneenä maakaasuksi ilmassa 5 15 tilavuusprosenttia ja se tämän lisäksi sytytetään ulkoisella sytytyslähteellä. LNG:n syttymisalue on hyvin kapea ja maakaasuksi höyrystyneen LNG:n itsesyttymislämpötila selvästi korkeampi kuin esimerkiksi nestekaasun tai kevyen polttoöljyn. Taulukko 1. Polttoaineiden ominaisuuksien vertailu LNG / maakaasu Nestekaasu Kevyt polttoöljy Tiheys nestemäisenä (kg/m 3 ) Tiheys kaasumaisena (kg/m 3 ) 0,77 1,83 Lämpöarvo (kwh/kg)* 13,7 12,8 11,8 Energiasisältö nesteenä (MWh/m 3 )* 6,2 6,5 10 Itsesyttymislämpötila ( C) * Lämpöarvo ja energiasisältö on huomioitu alemman lämpöarvon mukaan 1.2 LNG:n tuotanto LNG:tä valmistetaan nesteytyslaitoksissa, joissa tuotantokentältä saatu raakakaasu puhdistetaan. Puhdistuksessa kaasusta poistetaan vettä, hiilidioksidia ja epäpuhtauksia sekä erotetaan raskaampia hiilivetyjä hyötykäytettäväksi muihin tarkoituksiin. Jäljelle jäävä osa, metaani, nesteytetään LNG:ksi jäähdytysprosessissa. Alhaisen lämpötilan vuoksi LNG:n käsittelyä varten tarvitaan tehokkaasti eristettyjä, ns. kryogeenisiä, varastosäiliöitä ja putkistoja. Nesteytetty maakaasu voidaan lähettää nesteytyslaitokselta putkiston kautta LNG-alukseen tai varastoon odottamaan kuljetusta. Maailman ensimmäinen suuri LNG:n toimituserä meriteitse tapahtui vuonna 1964, kun alus lastattiin LNG:llä Algeriassa ja toimitettiin Le Havreen, Ranskaan. Tästä eteenpäin suuret asutusalueet ovat olleet suurimpia LNG:n ostajia. Viime vuosikymmenten aikana kaasuyhtiöt ovat pitäneet LNG:tä tärkeänä maakaasun toimituksien monipuolistamisessa ja näin ollen se lisää toimitusvarmuutta loppukäyttäjille. LNG:tä tuotetaan ympäri maailmaa (esim. Norjassa, Algeriassa, Egyptissä, Nigeriassa, Angolassa, Omanissa, Qatarissa, Jemenissä, Venäjällä, Trinidad ja Tobagossa, Malesiassa ja Indonesiassa). Mahdollistamalla tuonnin ja uudelleen höyrystämisen, kaasun toimittajilla on uudenlaiset mahdollisuudet maailmanlaajuisille markkinoille sekä taata kaasun toimitusvarmuus, mikä on myös kuluttajien etu. 1.3 LNG:n tuonti ja kuljetus LNG:tä toimitetaan maakaasumarkkinoille tuotantoalueilla sijaitsevista vientiterminaaleista erityisesti LNG:n kuljetukseen suunnitelluilla aluksilla (LNGC). Nämä alukset ovat useimmiten suuria, noin 250 metriä pitkiä ja vetoisuudeltaan m 3. Niissä on kaksinkertainen runko. LNG-alusten liikennöinti on turvallista. Ottaen huomioon LNG:n aineominaisuudet, ovat onnettomuusriskit ja niiden seuraukset verrattuna esimerkiksi öljykuljetuksiin selvästi pienemmät niin kansainvälisillä vesialueilla kuin aluevesillä väylillä liikennöitäessä. LNG-alukset voivat tuoda nesteytettyä maakaasua eri puolilta maailmaa Itämerelle Tanskan Ison Beltin salmen kautta. LNG:n kuljet- 1516 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma tamista voidaan verrata normaaliin alusliikenteeseen Itämeren alueella. Suomesta katsottuna lähimmät LNG-tuontiterminaalit ovat tällä hetkellä Hollannin Rotterdamissa, Belgian Zeebruggessa ja Ruotsin Nynäshamnissa. Rakenteilla on LNG-terminaali myös Puolan Swinoujsciessa. 1.4 LNG:n varastointi ja jakelu Kun LNG-alus on tuonut LNG:n tuontiterminaaliin, lasti puretaan laivasta joko maalla olevaan varastoon tai varastointialukseen (kelluva varasto), mistä se sen jälkeen siirretään joko uudelleen höyrystykseen tai kuljetukseen bunkrausaluksella tai LNG-säiliöautolla. LNG on varastoitava erityisrakenteisiin ja kylmän nesteen varastointiin suunniteltuihin säiliöihin. Varastosäiliöissä on kaksinkertainen seinämärakenne, jossa ulompi seinä on useimmiten paksua betonia ja sisempi korkealaatuista nikkeliterästä. Seinien välissä on paksu kerros tehokasta eristemateriaalia. LNG:n jakelu tuontivarastosta voidaan tehdä höyrystämällä ja toimittamalla se kaasumaisena kuluttajille kaasun siirtoverkoston kautta, jos tuontiterminaaliin kuuluu myös höyrystyslaitos. LNG voidaan jakaa tuontivarastosta suoraan myös nestemäisenä LNG:nä bunkrausaluksilla ja LNG-säiliöautoilla. Tällöin LNG:n höyrystäminen maakaasuksi tapahtuu vasta välivarastossa tai käyttökohteessa. Gasumilla on tällä hetkellä Porvoon Kilpilahden teollisuusalueella LNG-tuotantolaitos, joka tuottaa noin tonnia nesteytettyä maakaasua vuodessa. LNG:tä toimitetaan sieltä asiakkaille, jotka eivät ole maakaasuverkon piirissä. 1.5 LNG:n ympäristövaikutus polttoaineena LNG:llä on maakaasun tavoin pienemmät päästöt verrattuna muihin fossiilisiin polttoaineisiin. LNG:n hiilidioksidipäästöt poltettaessa ovat pienemmät, koska metaanin kaasumolekyylissä hiiliatomien suhde vetyatomeihin on pienin (yksi hiiliatomi neljää vetyatomia kohti) verrattuna muihin polttoaineena käytettäviin hiilivetyihin. 1617 2 hankkeesta vastaava 2 Hankkeesta vastaava Tässä hankkeessa hankkeesta vastaava on Gasum Oy. Gasum on maa kaasun maahantuontiin, tukkumyyntiin ja siirtotoimintaan sekä maa- ja biokaasupohjaisten energiaratkaisujen tuottamiseen Suomessa keskittynyt yritys. Gasum-konsernin muodostavat emoyhtiö Gasum Oy sekä sen täysin omistamat tytäryhtiöt Gasum Paikallisjakelu Oy, Kaasupörssi Oy, Helsingin Kaupunkikaasu Oy sekä Gasum Energiapalvelut Oy ja sen tytäryhtiöt Gaasienergia AS Virossa ja Gasum Tekniikka Oy. Gasum on perustettu vuonna Sen omistavat Fortum (31 %), Suomen valtio (24 %), venäläinen maakaasun toimittaja Gazprom (25 %) ja saksalainen kaasuyhtiö E.ON Ruhrgas (20 %). Vuonna 2010 Gasum-konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin 236, liikevaihto miljoonaa euroa ja liikevoitto 98 miljoonaa euroa. Gasumilla on Suomessa toimipisteitä yhdeksällä paikkakunnalla. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. Henkilöstömäärältään suurin toimipiste on maakaasukeskus Kouvolassa, jossa sijaitsee muun muassa siirtoverkoston toimintaa ohjaava keskusvalvomo. Gasum on Suomessa maakaasumarkkinalain mukainen siirtoverkon verkonhaltija. Gasum omistaa maakaasun siirtoon tarvittavan putkiston valvontalaitteineen ja kompressoriasemineen sekä maakaasun vastaanottoon tarvittavat laitteet. Siirtoverkon haltijalle on määrätty järjestelmävastuu, jonka mukaan Gasum vastaa kaasujärjestelmän teknisestä toimivuudesta, käyttövarmuudesta ja tasevastuusta eli siitä, että maakaasun hankintasopimukset ja biokaasun tuotanto kattavat käytön ja toimitukset kunkin taseselvitysjakson aikana. Lisäksi järjestelmävastuu velvoittaa Gasumia kehittämään kaasun siirtoverkostoa siten, että kaasutoimitukset asiakkaille voidaan turvata ja että kaasua on tarjolla asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Maakaasun siirron ja tukkumyynnin lisäksi Gasum on kehittänyt toimintaansa uusille liiketoiminta-alueille. Gasum tuottaa biokaasua yhteistyökumppaneidensa kanssa ja myy paineistettua biokaasua ja maakaasua liikenteen polttoaineeksi tankkausasemillaan. Gasum myy myös nesteytettyä maakaasua (LNG) teollisuuden käyttöön alueille, jotka eivät ole kaasuverkon piirissä, sekä jatkossa myös meriliikenteen polttoaineeksi. 1718 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma 3 Hankekuvaus Gasum suunnittelee Suomeen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontia, varastointia ja jakelua pääosin olemassa olevan maakaasuverkon kautta Suomen energiamarkkinan tarpeisiin. Tavoitteena on rakentaa täysimittainen LNG-terminaali joko Inkoon Joddböleen tai Porvoon Tolkkisiin. 3.1 Hankkeen tarkoitus ja perustelut Tavoitteena on selvittää suuren mittakaavan LNG-terminaalialueen rakentamismahdollisuudet sekä arvioida vaiheittain etenevien LNG:n tuontiratkaisujen ja niiden toteuttamisen ympäristövaikutukset. LNG:n maahantuonnin ja käytön suunnitelmallista kehittämistä on tehty Gasumissa jo noin kymmenen vuoden ajan ja LNG:tä on pienemmässä mittakaavassa käytetty Suomessa jo vuodesta Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma käynnistää hankkeen YVAmenettelyn. Finngulf LNG-hanke on hankkeesta vastaavan ratkaisu luoda edellytyksiä kaasun kilpailukykyisemmälle hankinnalle Suomen energiamarkkinoita ja tulevaisuudessa meriliikenteen tarpeita varten, monipuolistaa kaasun tuontimahdollisuuksia ja lisätä kaasutoimitusten joustavuutta eri käyttötarkoituksiin luotettavalla, turvallisella, kustannustehokkaalla ja ympäristövaikutuksiltaan alhaisella tavalla. Tätä tarkoitusta varten hankkeesta vastaavan aikomuksena on hankkia LNG:tä ulkomailta, josta se kuljetetaan tarkoitusta varten rakennetuilla LNG-aluksilla Suomeen. LNG-terminaalissa LNG voidaan höyrystää uudelleen kaasumaiseen muotoon, minkä jälkeen se johdetaan olemassa olevaan kaasuverkostoon ja sitä kautta kaasun käyttäjille. LNG voidaan myös lastata nestemäisenä bunkrausaluksiin ja säiliöautoihin, joilla se kuljetetaan kaasuverkoston ulottumattomissa oleville kaasun käyttäjille. Nykyisen kaasuverkoston käyttö kaasun jakelussa on erittäin tehokas, luotettava ja ympäristöä vähän kuormittava olemassa oleva logistinen ratkaisu, jonka käytön maksimointi edelleen parantaa kaasun käyttäjien mahdollisuuksia kilpailukykyisen polttoaineen saantiin. Maailmalla tapahtuva nopea maakaasu- ja LNG-markkinoiden sekä niihin liittyvän teknologian kehitys luovat uusia mahdollisuuksia hyödyntää yhtä vähäpäästöisimmistä polttoaineista. Suomen teollisuuden ja kilpailukykyisen energiatuotannon kannalta on tärkeää, että niin nykyisillä kuin tulevilla asiakkailla on vähintään mahdollisuus kilpailijoita vastaavaan tai jopa kilpailukykyisempään raaka-aine- ja polttoainehankintaan. Gasum haluaa luoda edellytyksiä kaasun hankinnalle Suomen energia- ja polttoainemarkkinoita varten kilpailukykyisesti nyt ja tulevaisuudessa mahdollistamalla kaasun saatavuus nykyistä useammasta vaihtoehtoisesta lähteestä. Gasum haluaa edistää kaasun käyttöä tuomalla LNG:tä sekä nykyisen kaasuverkoston piirissä oleville asiakkaille että kaasuverkoston ulkopuolella oleville asiakkaille ja näin luoda mahdollisuus vähäpäästöisemmän polttoaineen käyttöön. Merkittävän uuden käyttöalueen muodostaa tulevaisuudessa LNG:n käyttö meriliikenteen polttoaineena. LNG on polttoaine, joka sellaisenaan täyttää meriliikenteen kiristyvät rikki- ja typenoksidipäästörajoitukset. Markkinoiden kehityksestä riippuen Gasum voi ensi vaiheessa rakentaa pienemmän LNG-terminaalin laivojen polttoainehuoltoa ja kaasuverkoston ulkopuolisen teollisuuden tarpeita varten ja myöhemmin laajentaa sitä suurempien kaasumäärien tuontia varten. 3.2 Hankkeen sijainti Hankkeen YVA-menettelyssä tutkitaan eri vaihtoehdoille kahta eri sijaintivaihtoehtoa: Porvoon Tolkkista ja Inkoota. Sijaintipaikat on esitetty kuvassa 2, jossa on myös Suomen olemassa oleva sekä suunnitteilla oleva maakaasun siirtoverkosto Porvoo Porvoon Tolkkisiin suunniteltu terminaalialue sijaitsee Tolkkisten kaupunginosassa linnuntietä noin kahdeksan kilometriä Porvoon keskustasta lounaaseen (kuva 3). Suunnitellun terminaalialueen omistaa Gasum. 1819 3 hankekuvaus Kuva 2. Suomen maakaasun siirtoverkosto ja tutkittavat LNG-terminaalin sijaintipaikat Kuva 3. Porvoon Tolkkisten suunniteltu terminaalialue 1920 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Inkoo Inkoon Joddböleen suunniteltu terminaalialue sijaitsee noin neljä kilometriä Inkoon keskustasta lounaaseen. Sijainti on esitetty kuvassa 4. Kuva 4. Inkoon suunniteltu terminaalialue 2021 3 hankekuvaus 3.3 Sijaintivaihtoehdot ja toteutusvaiheet LNG -terminaalihanke voidaan toteuttaa vaiheittain päätyen vaiheeseen 1, 2, tai 3. Vaiheet 2 ja 3 voivat toteutua joko suoraan tai välivaiheiden kautta. Suunnitellut LNG-terminaalin toteutusvaiheet ovat: Vaihe 1: Pienimittakaavainen LNG-terminaali, ei sisällä yhdysputkea Vaihe 2: Keskikokoinen LNGterminaali eli ns. kelluva LNGvarastoalus (FSRU), sisältää yhdysputken Vaihe 3: Täysimittainen LNGterminaali, sisältää yhdysputken. YVA-menettelyn päätyttyä, Gasum voi markkinatilanteesta ja ympäristövaikutusten arvioin- nin lopputuloksesta riippuen esittää asemakaavoituksen tai sen muuttamisen aloittamista sekä myöhemmin hakea lupaa LNGterminaalin rakentamiseksi joko Porvoon Tolkkisiin, Inkooseen tai molempiin. Täysimittaisen LNGterminaalin sijoittaminen molemmille paikkakunnille ei ole tämän hetkisten arvioiden mukaan todennäköistä, mutta vaihtoehtojen asettelulla ei haluta sulkea tässä vaiheessa mitään vaihtoehtoa pois. YVA-menettelyssä pyritään arvioimaan selkeästi kaikkien mahdollisten toteutusvaihtoehtojen vaikutukset niin, että molemmilla paikkakunnilla mahdollisesti rakennettavaksi tuleva vaihtoehto on paitsi taloudellisesti, myös ympäristöllisesti ja yhteiskunnallisesti paras ratkaisu. Eri vaiheilla on pääosin erilaiset suunnittelun lähtöarvot ja tekniset ratkaisut. Sijaintipaikkakohtaisesti saman vaiheen lähtökohdat ja ratkaisut ovat samat, mutta eroavaisuuksia syntyy kuitenkin sijaintipaikkakohtaisista seikoista, esim. laivaväylien tai yhdysputkien sijoitukset ja maasto ovat erilaisia. Tästä johtuen eri toteutusvaiheet ovat jossain määrin erilaisia eri sijaintipaikoissa eli arvioitavia toteutusvaihtoehtoja on yhteensä kuusi. Eri vaiheiden lähtöarvot, mitoitukset, ratkaisut ja laajuus on kuvattu tarkemmin kappaleessa 4 Hankkeen tekniset tiedot. Kuvassa 5 on havainnollistettu sijaintivaihtoehtojen ja toteutusvaiheiden kokonaisuutta. ARVOKETJUN OSA TUONTI VARASTOINTI JAKELU VAIHE 1 Yhteiset tekniset määrittelyt Sijaintipaikkaan liittyvät ratkaisut Aluskoot, käyntimäärät, tarvittavat väylät, satamarakenteet ym. Porvoo Inkoo Alueiden, rakenteiden, säiliöiden, laitteistojen ym. mitoitus Porvoo Inkoo Alus- ja autokoot, käyntimäärät, kuljetusreitit ym. Porvoo Inkoo VAIHE 2 Yhteiset tekniset määrittelyt Sijaintipaikkaan liittyvät ratkaisut Aluskoot, käyntimäärät, tarvittavat väylät, satamarakenteet ym. Porvoo Inkoo Alueiden, rakenteiden, kelluvien säiliöiden, laitteistojen ym. mitoitus Porvoo Inkoo Putkilinjaukset, alus- ja autokoot, käyntimäärät, kuljetusreitit ym. Porvoo Inkoo VAIHE 3 Yhteiset tekniset määrittelyt Sijaintipaikkaan liittyvät ratkaisut Aluskoot, käyntimäärät, tarvittavat väylät ym. satamarakenteet ym. Porvoo Inkoo Alueiden, rakenteiden, maalla sijaitsevien säiliöiden, laitteistojen ym. mitoitus Porvoo Inkoo Putkilinjaukset, alus- ja autokoot, käyntimäärät, tarvittavat väylät ym. Porvoo Inkoo Kuva 5. Sijaintivaihtoehtojen ja toteutusvaiheiden muodostama kokonaisuus 2122 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma 3.4 Hankkeen suunnittelu ja rakentaminen Päätökset hankkeen toteuttamisesta tehdään vallitsevan markkinatilanteen mukaan. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettava laitos luo valmiudet käynnistää LNG:n tuonti pienemmässä mittakaavassa toimitettavaksi laivojen polttoaineeksi ja teollisuudelle. Seuraavissa vaiheissa toteutetaan täyden mittakaavan LNG-tuontiterminaali, jonka kautta LNG:tä voidaan toimittaa maakaasun siirtoverkon kautta asiakkaille. Arvioitavista vaihtoehdoista on kerrottu tarkemmin kappaleessa 6 Vaihtoehdot. YVA-menettelyssä tarkastellaan eri toteutusvaihtoehtojen vaikutuksia. Tämä antaa hankkeesta vastaavalle vapauden valita eri toteutusvaihtoehdoista parhaiten soveltuva vallitsevaan tilanteeseen. 3.5 Hankkeen aikataulu LNG-terminaalin toteutuksen edellyttämien YVA- ja lupamenettelyjen, teknisen detaljisuunnittelun, laitehankintojen ja itse rakentamisen arvioidaan kestävän 3 7 vuotta riippuen siitä, mikä toteutusvaihe on kyseessä. Kuvassa 6 on esitetty hankkeen alustava aikataulu LNG-terminaalin rakentamiselle eri vaiheissa. YVA-ohjelmavaiheen jälkeen tehdään varsinainen ympäristövaikutusten arviointi. Siitä laaditaan ympäristövaikutusten arviointiselostus, joka valmistuu alustavan aikataulun mukaan helmi-maaliskuussa YVA-menettelyn tarkempi eteneminen on esitetty kappaleessa 5 Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja osallistuminen. Kummassakin sijaintipaikassa YVA-menettelyyn kytkeytyy tiiviisti terminaalialueen kaavoitusprosessi. Terminaalialueelle Porvoon Tolkkisissa on laadittava asemakaava. Porvoon kaupungin kanssa käytyjen alustavien neuvottelujen perusteella kaupunki voisi aloittaa alueen asemakaavoituksen sen jälkeen, kun YVA-menettely on päättynyt. Kaavoitusprosessin on alustavasti arvioitu kestävän noin vuoden. Inkoossa terminaalialueella on tehtävä voimassa olevan asemakaavan muutos. Asemakaavoituksen yhteydessä tehdään maankäyttö- ja rakennuslain mukainen vaikutusten arviointi, jossa tämän YVA-menettelyn tuloksia voidaan hyödyntää. VUOSI YVA-MENETTELY KAAVOITUS TEKNINEN SUUNNITTELU LUPAMENETTELYT RAKENTAMINEN (vaihe 1) LNG:N TOIMITUS ALKAA (vaihe 1) RAKENTAMINEN (vaihe 2) LNG:N TOIMITUS ALKAA (vaihe 2) RAKENTAMINEN (vaihe 3) LNG:N TOIMITUS ALKAA (vaihe 3) Kuva 6. LNG-terminaalin alustava toteutusaikataulu 2223 4 hankkeen tekniset tiedot 4 Hankkeen tekniset tiedot Tässä hankkeessa korkeapaineiseen siirtoverkostoon syötettävän kaasun määrän on arvioitu olevan maksimissaan 20 TWh (2 mrd. m 3 ) vuodessa, mikä vastaa noin 50 % maakaasun nykyisestä vuotuisesta kokonaiskulutuksesta Suomessa. LNG:n jakelumäärä merenkululle ja teollisuudelle siirtoverkoston ulkopuolella on maksimissaan arviolta 5 TWh. Taulukossa 2 on esitetty tämän hankkeen arvioidut LNG:n tuonti- ja jakelumäärät vuositasolla eri vaiheissa. Taulukko 2. Arvioidut LNG:n tuonti- ja jakelumäärät vuositasolla LNG:n tuonti LNG:n jakelu Siirtoverkosto Bunkrausalukset Säiliöautot TWh / a milj.m 3 / a t / a TWh / a t / a t / a Vaihe ,3 0, Vaihe Vaihe LNG:n tuontialukset ja laivaväylät LNG-alukset LNG:tä kuljetetaan erikoisrakenteisilla säiliöaluksilla (LNGC). LNG tuodaan pääsääntöisesti maakaasun tuotantoalueilla sijaitsevilta nesteytyslaitoksilta suoraan Inkooseen tai Porvoon Tolkkisiin suunniteltuun terminaaliin. Vaihtoehtoisesti LNG:tä voidaan tuoda joistakin Euroopassa sijaitsevista LNG-tuontiterminaaleista (esim. Hollannin Rotterdam), joista LNG toimitetaan siirtokuljetuksena Suomessa sijaitsevaan terminaaliin. Tällöin tähän siirtokuljetukseen käytetään tyypillisesti pienempää LNG-alusta. Tyypillisimmät tällä hetkellä maailmalla käytössä olevat nesteytettyä maakaasua kuljettavat alukset ovat vetoisuudeltaan m 3. Tässä hankkeessa täysimittainen terminaali (vaihe 3) on suunniteltu siten, että LNG:tä voidaan tuoda niin kutsutulla bench mark -tyyppisellä aluksella, jonka vetoisuus on m 3. Taulukossa 3 on esitetty hankkeen eri vaiheissa käytettävien LNG:n tuontialusten maksimivetoisuudet ja -mitat sekä arvioidut käyntimäärät. Taulukko 3. Eri vaiheissa käytettävien LNG:n tuontialusten maksimivetoisuudet ja -mitat sekä arvioidut käyntimäärät. Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Vetoisuus (m 3 ) Pituus (m) Leveys (m) Syväys (m) 6, Käyntimäärä / vuosi24 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Laivaväylät Inkooseen ja Porvoon Tolkkisiin Kuva 7. Esimerkkikuva hankkeessa käytettävästä bench mark -LNG-aluksesta, kapasiteetti m 3, pituus 285 m, leveys 43 m ja syväys 11 m (kuva: Kuva 8. Esimerkkikuva pienemmästä LNG-aluksesta, kapasiteetti m 3 pituus 151 m, leveys 28 m, syväys 7,6 m. (kuva: Sekä Inkooseen että Porvoon Tolkkisiin johtaa syväväylä, mutta väylien mitoituksessa on käytetty mittasuhteiltaan bench mark -tyyppisestä LNG-aluksesta eroavaa mitoitusalusta. Oletuksena on, että Sköldvikin väylä sallii mitoituksen puolesta bench mark -tyyppisen aluksen liikennöinnin väylällä. Inkoon väylän mitoitukset vaativat tarkastelua. Molemmissa väylävaihtoehdoissa tietokonesimulaation avulla voidaan lisäksi tarkastella väylien soveltuvuutta LNG-liikenteelle. Vaiheessa 1 tapahtuva pienempien LNG-alusten liikennöinti on mahdollista nykyisillä väylillä. Vaiheissa 2 ja 3 molemmissa sijaintivaihtoehdoissa sataman edustalla joudutaan tekemään ruoppaustöitä. Sköldvikistä Tolkkisiin kulkevan väylän kulkusyvyys on seitsemän metriä, mutta sitä tulee syventää 12 metrin kulkusyvyyteen LNG-laivaliikennettä varten. Alustavien selvitysten mukaan Tolkkisten väylää tulee myös siirtää länteen terminaalialueen kohdalla. Laivaväylät on esitetty kuvissa 51 (Tolkkinen) ja 71 (Inkoo). 4.2 Satamarakenteet Porvoon Tolkkisissa ja Inkoossa tekniset ratkaisut ovat käytännössä samankaltaiset. Näin ollen seuraavissa kappaleissa kuvataan LNGterminaaliin liittyvät satamalaitteet ja -rakenteet yleisellä tasolla Satamarakenteet bench mark -tyyppisille LNGaluksille (vaiheet 2 ja 3) Kuva 9. Esimerkkikuva pienemmästä LNG-aluksesta, kapasiteetti m 3, pituus 117 m, leveys 19 m, syväys 5,8 m. (kuva: LNG-aluksen kiinnittymisen mahdollistamiseksi satama-altaat ja laiturialue vaativat todennäköisesti ruoppaustöitä. Alueille tarvitaan lisäksi kääntöympyrät alusten kääntymisen ja aluksen kiinnitty- 2425 4 hankkeen tekniset tiedot misen keula poistumissuuntaan päin mahdollistamiseksi. Laitureiden edustan alueet syvennetään noin 13,5 m syvyyteen. Karkeat arviot ruoppausmassoista ovat Porvoon Tolkkisissa noin m 3 ja Inkoossa m 3. Kummallakin alueella suoritetaan parhaillaan merenpohjan tutkimusta. Syvyystietojen perustella saadaan tarkennettua laiturisuunnitelmia ja optimoitua ruopattavan massan määrä. Aluksen saattohinaus ja kiinnittyminen todennäköisesti simuloidaan tietokoneavusteisesti. Laivaväylän/kääntöympyrän avainominaisuudet on esitetty seuraavassa: laivaväylän minimileveys noin 150 m, jotta se on tarpeeksi leveä LNG-alukselle käntöympyrä tarvitaan, jotta alus voi kääntyä keula poistumissuuntaan päin ennen kiinnittymistä ympäristöystävällinen ruoppausmenetelmä vaatimuksena työnaikaisen samentuman vähentämiseksi ja ympäristöllisesti herkkiin alueisiin kohdistuvien vaikutusten minimoimiseksi ruoppausmassan sijoitus mereen tai materiaalin mahdollinen hyötykäyttö, riippuen ruoppausmassan mahdollisesta pilaantuneisuudesta. Hanke sisältää aluksen kylkikiinnittymisen mahdollistavan laiturin rakentamisen ja käytön. Laituri suunnitellaan bench mark -tyyppisen LNG-aluksen sekä kelluvan varastoaluksen (FSRU) kiinnittymiseen. Vaikka LNG:tä voidaan toimittaa bunkrausta eli laivojen tankkausta varten samasta terminaalista, näitä toimintoja varten on suunniteltu rakennettavaksi erillinen laituri pienemmille laivoille. Lastin samanaikaisesta lastauksesta ja purkamisesta näissä kahdessa eri laiturissa tehdään yksityiskohtainen riskinarvio. Terminaali suunnitellaan siten, että purku ja lastaus tapahtuvat 14 tunnin sisällä laivan kiinnittymisestä. Laivat kiinnitetään turvallisuussyistä keula poistumissuuntaan päin. Aluksen nestemäisen lastin purku tapahtuu kolmen erikoisvalmisteisen nivelletyn halkaisijaltaan 16-tuumaisen purkuputken ja eristettyjen kaasunpalautusputkien kautta varastosäiliöön. Siirrosta aiheutuva kitka lämmittää putkilinjaa sekä varastoa, minkä johdosta osa LNG:stä höyrystyy. Ns. boil off -kaasu johdetaan takaisin alukseen, jotta saadaan minimoitua höyrynpaineen nousu säiliöiden sisällä ja pidettyä yllä vakiopaine aluksessa lastia purettaessa. Samaa kaasunpalautusputkistoa käytetään varastotankeista korvattavan kaasun siirtoon nesteytysvaiheessa. Gasum suunnittelee LNG-terminaalin voimassa olevien sääntöjen ja standardien mukaan turvallisten LNG-operaatioiden takaamiseksi. Laiturirakenteiden ja satama-altaiden perusominaisuudet on listattu alla: yksittäinen kiinnityslaituri, jossa lastin purkumahdollisuus ja mahdollisuus kahden aluksen samanaikaiselle kylkikiinnitykselle (bench mark -alukselle + kelluvalle varastoalukselle) tavanomainen laituritila lastin purkamisen tukitoiminnoille ja apuvälineistölle kiinnityspollarit varustettuna kauko-ohjattavilla hätäirroitusmekanismeilla tukisillat putkille sekä kulkusiltarakenteet tihtaaleille palo- ja pelastusjärjestelmät ja -laitteistot turvallisuus- ja valvontajärjestelmät keräysallas purkupaikan, laiturin ja putkilinjojen alla. Lastin purku ja kaasun palautusjärjestelmän ominaisuudet ovat: kolme nivellettyä purkuputkea ja yksi kaasunpalautusputki purku- ja kaasunpalautusputkissa pikaliittimet automaattinen irrotus purkuputkien vaurioitumisen sekä tahattoman LNG:n vapautumisen välttämiseksi lastin purkamisen aikana. Automaattinen hätäkytkin (PERC = Powered Emergency Release Coupler) on yhdistetty putkiasennuksiin. LNG:n siirtoputkisto kaasun palautuslinjaputkisto kryogeeniset puhaltimet poistamaan kaasua säiliöistä ja palauttamaan se alukseen höyryn tiivistyslaitteisto (Knock out drum) kierrätyslinja LNG:n poistopumpulta purkulinjaan ylläpitämään alhaista lämpötilaa myös silloin, kun purkupaikalla ei ole alusta Pienten LNG-alusten purku- ja lastauslaituri (vaihe 1) LNG-terminaalisuunnitelma sisältää 1. vaiheessa rakennettavan pienimittakaavaisen LNG:n purku- ja lastauslaiturin. Laituri on suunniteltu pienten LNG-alusten purkausta ja bunkrausalusten lastausta varten. Lastin purku- ja lastauslaitteet ovat periaatteiltaan vastaavat kuin kappaleessa mainitut, mutta mitoitukseltaan pienempiä. Laiturin pituus on noin 200 m. 2526 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma 4.3 Täysimittaisen LNG-terminaalin rakenteet (vaihe 3) Yleiskuvaus LNG pumpataan varastosäiliöistä höyrystyslaitokseen, jossa se höyrystetään kaasumaiseen olomuotoon. Varastosäiliöistä kerättävä boil off -kaasu sekoitetaan LNG:n kanssa uudelleennesteytyslaitoksessa. Varastosäiliöiden ja höyrystimien välillä olevilla korkeapainepumpuilla säädetään syötettävän LNG:n painetta siten, että höyrystetyn kaasun painetaso vastaa tavoiteltua kaasuverkoston painetta. Ennen syöttöä kaasuverkostoon, kaasu kulkee mittausaseman kautta. Periaatteellinen prosessikuvaus LNG-terminaalin toiminnoista on esitetty kuvassa LNG-varastosäiliöt Aluksista purettu LNG-lasti siirretään ja varastoidaan maksimissaan kolmeen tilavuudeltaan noin m 3 suuruiseen varastosäiliöön, joissa on normaali ilmanpainetta vastaava paine. Säiliöiden seinien läpi vuotavan lämmön ja siirrosta johtuvan lämpenemisen takia boil off -kaasu saattaa nostaa painetta säiliössä noin 0,3 bariin. Boil off -kaasut poistetaan säiliöstä, tiivistetään ja johdetaan takaisin höyrystysjärjestelmään. Tuplaseinärakenteisissa säiliöissä on primäärinen sisempi säiliö ja sekundäärinen ulompi säiliö ja ne on suunniteltu siten, että kumpikin voi toisistaan riippumatta varastoida koko LNG-määrän. Sisempi säiliö valmistetaan 9-prosenttisesta rauta-nikkeliseoksesta ja ulompi säiliö esijännitetystä teräsbetonista. Säiliöiden välinen tila eristetään perliittieristeellä ja lasivillalla. Säiliön kupumainen katto rakennetaan esijännitetystä teräsbetonista. Säiliön yläosa eristetään lasivillalla ja säiliön pohja vaahtolasiharkoilla, joiden välissä on asfalttilevyt. Ulompien säiliöiden halkaisija on pohjasta noin 80 m ja korkeus noin 45 m. Varastosäiliöt perustetaan suoraan peruskallion päälle tai paalutetulla betonipaaluperustuksella. LNG-terminaalin maanpäälliset rakenteet edellyttävät louhintaa kummassakin sijaintivaihtoehdossa. Alustavien laskelmien mukaan louhintamäärät ovat Tolk- Kuva 10. Periaatteellinen prosessikuvaus LNG-terminaalin toiminnoista 2627 4 hankkeen tekniset tiedot kisten vaihtoehdossa arviolta m 3 ja Inkoon vaihtoehdossa arviolta m 3. Määrät ovat karkeita arvioita ja voivat muuttua teknisen konseptin tarkentuessa. Louhintamääriä tarkennetaan YVA-selostuksessa. Siirtoputkiston poistoaukot säiliöstä on sijoitettu säiliöiden kattoon, ja ne on hyvin tiivistetty. Sisä- ja ulkopuolissa seinissä sekä säiliöiden pohjissa ei ole läpivientejä. Kolme matalapainepoistopumppua, jotka on kiinnitetty varastosäiliöiden päälle, siirtävät LNG:n korkeapainepumpulle. Varastosäiliöiden ympärille rakennetaan maapenger estämään LNG:n valuminen alueelta, mikäli sekä ulko- että sisäpuolinen säiliö rikkoutuvat samanaikaisesti. Tällaisen onnettomuuden todennäköisyys on erittäin pieni. Varastosäiliöille varattu alue kummassakin sijaintipaikassa on riittävä kolmelle säiliölle. Säiliöitä ei kuitenkaan tulla rakentamaan samanaikaisesti ja laajennustarpeet harkitaan erikseen markkinatilanteen mukaan. Varastosäiliöihin ja matalapainepoistopumppuihin liittyvät perusominaisuudet on listattuna alla: maksimissaan 3 x m 3 varastosäiliöitä 9-prosenttisesta nikkeliteräksestä (Invar) valmistettu sisempi säiliö kryogeeninen varasto kaikki läpiviennit säiliön katon kautta ylipaineventtiilit ylipaineen varalta tyhjiönsäätöventtiili säiliön kokoon painumisen suojaamiseksi matalapainepumput LNG:n poistamiseksi säiliöstä varapumput ylläpitoon muut säiliön läpiviennit kaasunpalautusjärjestelmää ja boil off -kaasun hallintaa varten rakennettu kansainvälisten ohjeiden ja käytäntöjen mukaisesti LNG-höyrystyslaitos ja kaasun syöttö siirtoverkostoon Varastosäiliöistä LNG siirretään matalapainepumpuilta noin 4 barin paineisena korkeapainepoistopumpuille. Korkeapainepumpuilta LNG siirtyy höyrystyslaitokselle, jossa LNG lämmitetään ja muunnetaan nestemäisestä kaasumaiseksi. Lämmönlähteenä näissä höyrystimissä on joko merivesi (ORV, kuvat 11 ja 12) tai maakaasu (SCV, kuvat 13 ja 14), joka käyttää maakaasua polttoaineena lämmityksessä. Yleensä osa korkeapainepumpuista ja höyrystimistä on käytössä ja osa aina varalla. Höyrystimestä lähtevän maakaasun paine on sama kuin kaasuverkoston paine. Höyrystimestä poistuvan maakaasun lämpötila on noin 4 o C. ORV:n rakentamis- ja asennuskustannukset ovat korkeammat kuin SCV:n, mutta SCV:n käyttökustannukset ovat polttoaineen hinnan takia suuremmat. Monissa laitoksissa taloudellisuus saavutetaan käyttämällä ORV:tä normaalissa käytössä ja SCV:tä varalla. Muut rakennuspaikan tekijät vaikuttavat myös päätökseen käyttää ORV:tä tai SCV:tä. Jos meriveden lämpötila on alle n. 5 o C, ORV ei tyypillisesti ole käyttökelpoinen meriveden jäätymisen takia. Talvikautena ulkoilman alhaisen lämpötilan takia ORV:n käyttö on kyseenalaista. Joissakin kohteissa meriveden sisäänotto- ja ulostuloaukkoja ei pystytä sijoittamaan riittävän kauas toisistaan. Silloin täytyy käyttää SCV:tä liiallisen meriveden kierrätyksen välttämiseksi. SCV-höyrystimien käytössä tulee ottaa huomioon maakaasun poltosta normaalisti aiheutuvat hiilidioksidi- (CO 2 ) ja typen oksidipäästöt (NO x ). ORV:n ja SCV:n lisäksi vaippaja putkihöyrystimiä voidaan harkita erityisissä sovelluksissa silloin, kun vaihtoehtoinen lämmönlähde on käytettävissä. Näitä voivat olla esim. voimalaitoksen tai kylmäenergiaprosessin hukkalämpö. Fortumin voimalaitos Inkoossa voisi olla mahdollinen tässä suhteessa. Se on kuitenkin lähinnä varavoimakäytössä ja tässä hankkeessa sivuutettu potentiaalisena terminaalin lämmönlähteenä. Vaikka Gasum ei ole vielä päättänyt tutkimuksiaan optimaalisimman höyrystinyhdistelmän valinnasta, on oletettavaa, että LNG tullaan höyrystämään käyttämällä ORV-höyrystyslaitosta kesäaikana ja SCV-höyrystyslaitosta kylmempinä vuodenaikoina. Höyrystyslaitoksen kapasiteetti mitoitetaan jatkuvaan käyttöön ja laitoksen mitoitusteho määräytyy kaasun siirtoverkoston vastaanottokyvyn mukaan. Laitoksen maksimihöyrystyskapasiteetti on Inkoossa MW ( m 3 n/h) ja Tolkkisissa MW ( m 3 n/h). Maakaasu johdetaan mittausaseman kautta ennen sen johtamista kaasun siirtoverkostoon. 2728 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kuva 11. Merivesilämmitteinen höyrystyslaitos (ORV) (kuva: Kuva 12. Kaavio merivesilämmitteisen höyrystyslaitoksen (ORV) toiminnasta 2829 4 hankkeen tekniset tiedot Kaasunkäsittelyjärjestelmä Kuva 13. Polttoainelämmitteinen höyrystyslaitos (SCV) (kuva: ConocoPhillips, 2004) Kuva 14. Kaavio polttoainelämmitteisen höyrystyslaitoksen (SCV) toiminnasta Höyrystyslaitoksen normaalin toiminnan aikana vapautuu pieniä määriä boil off -kaasua. Jonkin verran boil off -kaasua muodostuu myös muista syistä, kuten ilmanpaineen muutoksista tai LNG-pumppujen aiheuttamasta lämpökuormasta. Muodostuva boil off -kaasu ohjataan vaihtoehtoisesti nesteytysyksikköön, josta edelleen korkeapainepumppujen kautta höyrystysyksikköön. LNG:n purun yhteydessä osa boil off -kaasusta palautetaan takaisin alukseen pois ohjatun nesteytetyn kaasun tilalle. Kaasunkäsittelyjärjestelmä on suljettu järjestelmä, joka on suunniteltu estämään kaasun poistuminen ilmakehään. Jokaisessa varastotankissa on vähintään kolme paineenpoistoventtiiliä, joilla varmistetaan, että paine tankissa ei pääse kasvamaan liikaa. Venttiilejä on suunniteltu käytettävän vain sellaisissa hätätilanteissa, joissa laitoksen muut turvajärjestelmät eivät ole riittävän tehokkaita ylläpitämään oikeaa painetta varastotankeissa. Mikäli höyrystynyttä kaasua ei voida nesteyttää uudelleen eikä johtaa laivaan, kaasu johdetaan soihtuun, jossa se poltetaan Säiliöautojen lastaus Säiliöautoilla LNG:tä kuljetetaan teollisuuden tarpeisiin eri puolille Suomea. Säiliöautojen lastauksesta on kerrottu tarkemmin kappaleessa LNG-säiliöautot. Kuva 15. Säiliöautojen lastaus (kuva: Gasum) 2930 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Terminaalialueen muut toiminnot 4.4 Höyrystyslaitoksella varustettu kelluva varastoalus (FSRU) (vaihe 2) Pääsääntöisesti LNG-terminaalitoimintojen tarvitsema sähkö saadaan paikallisesta sähköverkosta. Lisäksi LNG-terminaalissa on omavarainen varasähköjärjestelmä häiriötilanteita varten. Palo- ja pelastustoiminnot tehdään alueelle viranomaisten asettamien säädösten mukaisesti. Alueen omat sammutusjärjestelmät varustetaan varajärjestelmin. Toiminnoista aiheutuvat jätevedet käsitellään vaatimusten mukaisesti. LNG-terminaalialueelle rakennetaan hallintorakennusten alue, joka sisältää myös laitoksen valvontakeskuksen sekä varasto- ja huoltotiloja. Terminaalialue on suljettu ja vartioitu teollisuus- ja satama-alue LNG:n bunkraus Vaihe 3 käsittää myös pienimittakaavaisen LNG-purku- ja lastausterminaalin rakentamisen, kuten on kuvattu kappaleessa Yleiskuvaus Kuva 16. LNG-alus kiinnittyneenä kelluvan varastoaluksen (FSRU) kylkeen (kuva: Kelluva varastoalus (FSRU) on varustettu kaikilla LNG:n pysyvään varastointiin tarvittavilla laitteistoilla. Usein harkittaessa kelluvan varastoaluksen käyttöönottoa vanhempi jo kauemmin käytössä ollut LNG-alus muutetaan siten, että sen etuosaan sijoitetaan höyrystyslaitos ja alus itsessään toimii varastona. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää erityisesti varastointia varten suunniteltua proomutyyppistä kelluvaa varastoa, mikä mahdollistaa suuremman varastointimäärän. Mikäli Gasum päättää toteuttaa vain kelluvan varastoaluskonseptin, suurin mahdollinen LNG:n varastokapasiteetti on noin m 3. Varastoalus kiinnitetään pysyvästi laituriin ja sen täyttö tapahtuu kylkikiinnityksessä LNGaluksesta. Toisin sanoen LNG:tä toimittava alus kiinnitetään varastoaluksen viereen ja LNG:n tyhjennys suoritetaan joustavilla tyhjennysputkilla ja johdetaan varastoaluksen tankkeihin. Kaasun syöttö siirtoverkostoon tapahtuu samalla tavalla kuin vaiheessa 3, lukuun ottamatta sitä, että höyrystyslaitos sijaitsee kelluvassa varastoaluksessa. Näin ollen maalla sijaitsevien rakenteiden ja rakennusten määrä rajoittuu lähinnä huolto- ja mittausrakennuksiin sekä putkilinjan rakenteisiin. Vaihe 2 käsittää myös pienimittakaavaisen LNG-purku- ja lastausterminaalin rakentamisen, kuten on kuvattu kappaleessa 4.2.2, sekä säiliöautojen lastauspaikan rakentamisen. 4.5 Pienimittakaavaisen LNG-terminaalin rakenteet (vaihe 1) Vaiheessa 1 tarvittavat LNG-varastosäiliöt ovat täysimittaista vaiheen 3 mukaista terminaalia huomattavasti pienemmät. Mitoituskapasiteetti maanpäällisille varastosäiliölle on tällöin 2 x m 3. Pienimittakaavaisen terminaalin käyttötarkoitus on varastoida LNG:tä pääasiassa merenkulun polttoaineeksi sekä teollisuuden tarpeisiin siirtoverkoston ulkopuolella käytettäväksi. Terminaalirakentaminen käsittää maalla sijaitsevien varastosäiliöiden lisäksi laiturirakenteet, huoltorakennukset ja säiliöautojen lastauspaikan sekä muun laitoksen tarvitseman infrastruktuurin. 3031 4 hankkeen tekniset tiedot 4.6 Terminaalien turvallisuus LNG-terminaaleissa on kattava turvallisuusjärjestelmä. Lukuisat kaasu- ja paloilmaisimet sekä paine- ja lämpötilamittaukset on sijoitettu ympäri laitosta niin, että mahdollinen vuoto voidaan havaita välittömästi. Ilmaisimet ja mittaukset ovat yhteydessä laitoksen valvontakeskuksessa olevaan automaattiseen turvasulkujärjestelmään. Laitoksen sammutusjärjestelmät asennetaan siten, että ne suojaavat sekä maanpäällisiä laitoksen toimintoja että satamassa olevia LNG-aluksia. Terminaalialue sisältää nesteytetyn maakaasun mahdollisten vuotojen keräysjärjestelmän. Laitokselle tullaan tekemään suunnittelun aikana tarvittavat ja riittävät turvallisuusanalyysit ja riskikartoitukset. YVA-menettelyn yhteydessä tullaan arvioimaan terminaalin vaikutuksia lähialueen turvallisuuteen ja ympäristöön. 4.7 Kaasun jakelukanavat Liittyminen maakaasuverkostoon yhdysputket Mikäli hanke toteutuu täysimittaisena tai keskikokoisena LNG-terminaalina Porvoon Tolkkisissa ja / tai Inkoossa, hanke tulee edellyttämään uuden putkiyhteyden rakentamista terminaalialueelta maakaasuverkostoon. Vaiheessa 1 eli pienimittakaavaisessa LNG-terminaalissa yhdysputkea ei tarvita. Tolkkinen Nyby Porvoon Tolkkisten vaihtoehdossa yhdysputki tulisi liittymään olemassa olevaan maakaasuverkostoon Nybyn paineenvähennysasemalla, jolloin yhdysputken pituudeksi tulee noin neljä kilometriä. Suunniteltu yhdysputki sijoittuisi kokonaan Porvoon kaupungin alueelle ja alittaisi Kilpilahden. Putkiyhteydelle on alustavasti suunniteltu kolme eri linjausvaihtoehtoa, jotka on esitetty kuvassa 17. Vaihtoehtoisten linjausten vaikutukset tullaan arvioimaan ja esittämään YVA-selostuksessa. Kuva 17. Suunnitellulta terminaalialueelta Kilpilahden Nybyhyn rakennettavan maakaasuputken linjausvaihtoehdot 3132 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Suunnitellun yhdysputken halkaisija tulisi olemaan mm (DN500 tai DN600). Putken suunnittelupaine olisi 54 baria. Maakaasuputki laskettaisiin Kilpilahden pohjaan. Merenlahden pohjaan asennettava maakaasuputki on paksua tehtaalla valmiiksi betonipinnoitettua putkea. Tolkkinen Nyby -putken maalla kulkeva osuus rakennetaan samalla tavalla kuin Inkoo Siuntio -kaasuputki (ks. seuraava kappale). Inkoo Siuntio Inkoossa kaasun syöttämiseksi olemassa olevaan maakaasuverkostoon olisi rakennettava noin 20 kilometrin pituinen yhdysputki Inkoosta Siuntion Pölansissa sijaitsevalle venttiiliasemalle. Kaasuputki tulisi sijoittumaan Inkoon, Siuntion kuntien sekä Lohjan kaupungin alueille. Putkiyhteydelle on alustavasti suunniteltu kahta eri linjausvaihtoehtoa, joiden sijoittuminen tulee tarkentumaan YVA-menettelyn aikana. Linjausvaihtoehtojen vaikutukset tullaan arvioimaan ja esittämään YVA-selostuksessa. Linjausvaihtoehdot on esitetty kuvassa 18. Kaasuputken suunnittelupaine on 80 bar. Kaasuputki on halkaisijaltaan mm ja se asennetaan noin metrin syvyyteen maan alle. Tätä syvemmälle putki on asennettava paikoissa, joissa se risteää teiden tai rautateiden kanssa. Rakentamisen aikana maanpäällisen putken asentaminen vaatii metsäalueella metriä ja peltoalueella metriä leveän työalueen (kuvat 19 ja 20). Leveämpi työalue vaaditaan teiden ja vesistöjen alituksessa. Hankkeesta vastaava lunastaa maakaasuputken rakentamista varten tarvittavan maa-alueen. Viljelykäytössä olevat pellot maanomistaja saa kuitenkin takaisin käyttöönsä putken asennuksen jälkeen. Putken asennusta ja työmaaliikennettä varten putkikaivannon viereen rakennetaan tarpeen mukaan putken linjausta seuraava asennustie. Maakaasuputken osat Kuva 18. Inkoo Siuntio -maakaasuputken alustavat linjausvaihtoehdot 3233 4 hankkeen tekniset tiedot tuodaan työmaan putkivarastoalueille metrin pituisina ja ne hitsataan yhtenäiseksi kaivannon vieressä tai joissakin tapauksissa kaivannossa. Maastoon maakaasuputken linjaus merkitään valkoisilla pylväillä. Päällystetyt yleiset maantiet ja rautatiet alitetaan asentamalla maakaasuputki tien tai radan ali porattuun tai tunkattuun teräksiseen suojaputkeen. Kuva 19. Maalle rakennettavan maakaasuputken vaatima työalue metsäosuuksilla Kuva 20. Maalle rakennettavan maakaasuputken vaatima työalue pelto-osuuksilla Kuva 21. Esimerkki kaasuputken laskusta (kuva: Gasum) 3334 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma LNG-bunkrausalukset Nesteytettyä maakaasua (LNG:tä) lastataan LNG-terminaalista ns. bunkrausaluksiin, joilla se kuljetetaan toimitettavaksi laivojen polttoaineeksi Suomen rannikon satamissa tai satamissa oleviin välivarastoihin. LNGbunkrausalusten vetoisuus voi olla m 3 ja pituus m. Bunkrausaluksen/-aluksien arvioidut käyntimäärät Inkoon tai Porvoon terminaalissa olisivat aluksi 2 3 kertaa viikossa ja lopputilanteessa 5 8 kertaa viikossa. Alusten pienen syväyksen takia ne voivat liikennöidä myös rannikkoväylillä. Kuva 22. Esimerkki LNG-bunkrausaluksesta (kuva: Whitesmoke shipping) LNG-säiliöautot Nesteytettyä maakaasua (LNG:tä) lastataan LNG-terminaalista myös LNGsäiliöautoihin, joilla se kuljetetaan kaasun siirtoverkoston ulkopuolella oleviin teollisuus- ym. käyttökohteisiin. Säiliöautot ovat erikoisrakenteisia juuri tätä tehtävää varten suunniteltuja ja valmistettuja puoli- tai täysperävaunuyhdistelmiä. Säiliöautojen arvioidut käyntimäärät Inkoon tai Porvoon terminaalissa olisivat aluksi 5 10 autoa päivässä ja lopputilanteessa autoa päivässä. Gasum on suunnitellut LNG-välivarastoa myös Suomen länsirannikolle. Jos hanke ei toteudu, voivat säiliöautojen käyntimäärät nousta Finngulf LNG -hankkeen lopputilanteessa jopa 40 autoon päivässä. Säiliöautot purkavat lastinsa käyttökohteessa olevaan LNG-säiliöön, josta LNG toimitetaan höyrystimien kautta kaasumaisessa muodossa käyttökohteeseen. Kuva 23. LNG:n kuljettamiseen tarkoitettu säiliöauto (kuva: Gasum / Janne Viinanen) 3435 5 ympäristövaikutusten arviointimenettely ja osallistuminen 5 Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja osallistuminen Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on varmistaa, että suunnitellun hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella ennen päätöksentekoa. YVA-menettelyyn voivat osallistua kaikki kansalaiset ja sidosryhmät, joiden oloihin ja etuihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa. 5.1 YVA-menettelyn kuvaus ja lähtökohdat Hankkeeseen sovelletaan Suomen lainsäädännön mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994, muutokset 267/1999 ja 458/2006 sekä Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 713/2006). Lain tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että suunnitellun hankkeen ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella ennen päätöksentekoa. Menettely on kaksivaiheinen: YVA-menettely alkaa, kun hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle. Toisessa vaiheessa arviointiohjelmassa esitetyn toiminnan vaikutukset selvitetään ja tulokset kootaan arviointiselostukseen. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta antamaan lausuntoon YVA-menettelyn vaiheet Arviointiohjelma Arviointimenettelyn ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma eli suunnitelma arviointimenettelyn järjestämisestä, arvioitavista vaikutuksista ja arviointimenetelmistä. Ohjelmassa esitetään perustiedot hankkeesta, terminaalialueen ympäristön nykytilasta, tutkittavista vaihtoehdoista, tarvittavista luvista ja päätöksistä sekä suunnitelma tiedottamisesta ja hankkeen alustavasta aikataulusta. YVA-menettelyn alkuvaiheessa hankkeesta vastaava toimittaa arviointiohjelman yhteysviranomaiselle, joka on tässä hankkeessa Uudenmaan elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus (Uudenmaan ELY- keskus). Yhteysviranomainen kuuluttaa arviointiohjelman nähtävilläolosta ja pyytää ohjelmasta lausunnot eri viranomaisilta. Lisäksi kansalaiset ja muut intressitahot voivat antaa mielipiteitä yhteysviranomaiselle, joka kokoaa arviointiohjelmasta annetut lausunnot ja mielipiteet. Mielipiteet on toimitettava yhteysviranomaiselle kuulutuksessa ilmoitetun ajan kuluessa. Määräaika alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä ja sen pituus on YVA-lain mukaan vähintään 30 ja enintään 60 päivää. Ohjelmasta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä oman asiantuntemuksensa pohjalta yhteysviranomainen antaa oman lausuntonsa hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa nähtävilläolon päättymisestä. Arviointiohjelman ja siitä annetun lausunnon pohjalta tehdään varsinainen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus YVA-menettelyn toisessa vaiheessa arviointiselostukseen kootaan tarvittavat selvitykset hankkeen ympäristöstä ja arviot hankkeen ympäristövaikutuksista. Selostuksessa esitetään hankkeen keskeiset ominaisuudet ja kuvaus toiminnasta, tarkasteltujen vaihtoehtojen ympäristövaikutukset, käytetyt arviointimenetelmät, arvioinnissa käytetty aineisto, vaihtoehtojen vertailu, selvitys vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta, ehdotus seurantaohjelmaksi sekä yhteenveto arviointityöstä. Lisäksi kuvataan arviointiin liittyvät epävarmuustekijät sekä haitallisten vaikutusten lieventämis- ja torjuntamahdollisuudet. Yhteysviranomainen tiedottaa valmistuneesta arviointiselostuksesta samalla tavoin kuin arviointiohjelmasta. Arviointiselostuksen nähtävilläolon aikana yhteysviranomainen pyytää lausunnot selostuksesta eri viranomaisilta. Myös kansalaisilla ja muilla intressitahoilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle. Nähtävilläoloajan tulee kestää YVA-lain mukaan vähintään 30 päivää ja enintään 60 päivää. Yhteysviranomainen kokoaa selostuksesta annetut lausunnot ja mielipiteet ja antaa niiden perusteella oman lausuntonsa viimeistään kahden 3536 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma kuukauden kuluttua nähtävilläolon päättymisestä. Arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antamaan lausuntoon. Arviointiselostus ja siitä annettu yhteysviranomaisen lausunto tulee ottaa huomioon hankkeen päätöksenteossa ja lupaharkinnassa. Kuvassa 24 on esitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eteneminen. 5.2 Espoon sopimuksen mukaisen YVA-menettelyn tarve Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista on sovittu ns. Espoon sopimuksessa (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context). Suomi ratifioi vuonna 1995 tämän YK:n Euroopan talouskomission yleissopimuksen, joka astui voimaan Sopimuksen osapuolella on mm. oikeus osallistua Suomessa tehtävään ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, mikäli arvioitavan hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset todennäköisesti kohdistuvat kyseiseen valtioon. Suunnitellun LNG:n tuonti aiheuttaa alusliikennettä, mikä on verrattavissa normaaliin alusliikenteeseen Itämeren alueella. Lai- TIEDOTTAMINEN YVA-MENETTELY VUOROPUHELU HANKKEEN ALOITUS Yhteysviranomaisen nimeäminen YVA-OHJELMAVAIHE Tiedote YVA-menettelyn käynnistämisestä ja yleisötilaisuuksista Yhteysviranomaisen kuulutus YVA-ohjelmasta Arviointiohjelman laatiminen Arviointiohjelma valmis Arviointiohjelma nähtävillä Yleisötilaisuudet Mielipiteet ja lausunnot Tiedotteita YVAmenettelyn etenemisestä Yhteysviranomaisen kuulutus YVAselostuksesta Tiedotteet yleisötilaisuuksista YVA-SELOSTUSVAIHE Vaikutusten arviointi, arviointiselostuksen laatiminen Arviointiselostus valmis Arviointiselostus nähtävillä Yhteysviranomaisen lausunto YVAohjelmasta Työpajatilaisuudet Yleisötilaisuudet Mielipiteet ja lausunnot YVA-MENETTELY PÄÄTTYY Yhteysviranomaisen lausunto YVAselostuksesta HANKKEEN JATKOTOIMENPITEET Kuva 24. YVA-menettelyn eteneminen 3637 5 ympäristövaikutusten arviointimenettely ja osallistuminen vakuljetuksia tapahtuu alustavien ennusteiden mukaan enintään kerran viikossa, kun LNG:n kysyntä on suurimmillaan. Yhden aluksen kulku viikossa muun liikenteen joukossa ei aiheuta merkittävää lisääntynyttä riskiä laivakuljetuksiin. Onnettomuusriskit ovat erittäin vähäiset niin kansainvälisillä vesialueilla kuin aluevesillä liikennöitäessä. Mahdollisissa onnettomuustilanteissa LNG on aineominaisuuksien takia erittäin huonosti syttyvää verrattuna esim. nestekaasuun tai öljyyn, eikä se epätodennäköisessä onnettomuustilanteessa aiheuta rajoja ylittäviä vaikutuksia. Tämän johdosta riskien ei katsota olevan niin merkittäviä, että hanke edellyttäisi Espoon sopimuksen mukaista YVA-menettelyä. Terminaalialueella tapahtuvat onnettomuudet ovat hyvin epätodennäköisiä, ja LNG:n aineominaisuuksista johtuen syttymistilanteessa vaikutukset jäävät paikalliseksi. Onnettomuusriskejä tullaan arvioimaan yhdessä TUKES:n kanssa, joka tulee asettamaan terminaalille kaavoitusta varten turvaetäisyyksiä: Sevesosopimuksen mukaiset vyöhykkeet sekä konsultointivyöhykkeet (ks. kpl 8.6.3). Vyöhykkeiden ulottuvuuden on arvioitu olevan enintään noin 1 2 km. Mahdollisen onnettomuusriskin ei katsota aiheuttavan sen kaltaisia vaikutuksia, jotka ulottuisivat maan rajojen yli. Vaikutukset jäävät paikallisiksi. LNG:stä höyrystetty maakaasu siirretään yhdysputkea pitkin valtakunnalliseen maakaasun siirtoverkostoon. Onnettomuusriskit ovat hyvin vähäiset ja mahdolliset vuodot paikallisia. Hankkeella ei katsota olevan valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia. Jonkin verran lisääntyvää alusliikennettä lukuun ottamatta hankkeen vaikutukset jäävät Suomen rajojen sisäpuolelle. 5.3 YVA-menettelyn osapuolet Hankkeesta ja sen YVA-menettelystä vastaa Gasum (ks. kpl 2 Hankkeesta vastaava). Hankkeen yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus. YVA-ohjelma on laadittu Gasumin ja Rambollin yhteistyönä. Rambollista työhön ovat osallistuneet: FM Jari Mannila (YVA-ohjelman vastuuhenkilö, arviointimenetelmät) FM Reetta Suni (projektikoordinaattori, nykytilan kuvaus, arviointimenetelmät) Ins. AMK Tommi Marjamäki (laivaliikenne, ruoppaukset, läjitys, satamarakenteet) DI Maria Kangaskolkka (laivaliikenne, ruoppaukset, läjitys, satamarakenteet) M. Sc. Ole Frank Jørgensen (LNG-terminaalitoiminnot) FM Emilia Saarivuo (luonnonolot) FM Elina Wikström (vaikutusten arviointimenetelmät, kartat) OTM Tomi Rinne (luvat) FM Joni Heikkola (kartat) FM Markus Stenvall (ruotsinkielinen käännös) suunnitteluavustaja Aija Nuoramo (raportin taitto). Ympäristövaikutusten arviointityötä vasten perustetaan seurantaryhmä, johon hankkeesta vastaava kutsuu edustajat seuraavista tahoista: Porvoon, Inkoon, Siuntion ja Lohjan kaavoitusviranomaiset Porvoon, Inkoon, Siuntion ja Lohjan ympäristötoimi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES Liikennevirasto Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Uudenmaan liitto Puolustusvoimat Metsähallitus Museovirasto, Kulttuuriympäristön suojelu Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infra -vastuualue Uudenmaan ELY-keskuksen Elinkeinot -vastuualue Uudenmaan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue (asiantuntijaroolissa) Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut ja oikeusturva, Ympäristöterveydenhuolto Suomen luonnonsuojeluliitto, Uudenmaan piiri Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys ry, Tringa Porvoon seudun lintuyhdistys ry Natur och Miljö r.f. Nyland fiskarförbund r.f. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry, Seurantaryhmän tahojen lisäksi YVA-menettelyyn voivat osallistua myös muut sidosryhmät työpajojen ja yleisötilaisuuksien kautta (ks. kpl Yleisötilaisuudet ja muut vuorovaikutustapahtumat). 5.4 Osallistuminen Lähtökohdat ja tavoitteet Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn voivat osallistua kaikki kansalaiset ja sidosryhmät, joiden oloihin ja etuihin kuten asumiseen, elinkeinoihin, liikkumiseen, vapaaajanviettoon tai muihin elinoloihin toteutettava hanke saattaa vaikuttaa. Ihmisten näkemykset ja mielipiteet ovat tärkeitä ja arviointimenettelyssä tavoitteena on näiden mielipiteiden huomioiminen. Keskenään ristiriitaisetkin tavoitteet voidaan siten nostaa esille suunnittelun aikana niin, että kaikki näkemykset voidaan ottaa huomioon 3738 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma päätöksenteossa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa noudatetaan avointa ja vuorovaikutteista suunnittelukäytäntöä, mikä on tärkeää kansalaisten osallistumisen edistämiseksi ja hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi Tiedottaminen YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläolosta sekä yleisötilaisuuksista ilmoitetaan yhteysviranomaisen virallisilla kuulutuksilla kaupungin/kunnan ilmoitustaululla sekä sanomalehdissä. Myös hankkeesta vastaava tiedottaa hankkeen YVA-menettelyn käynnistymisestä, yleisötilaisuuksista sekä vaikutusten arvioinnin etenemisestä. Hankkeesta ja YVA-menettelystä tiedotetaan hankkeesta vastaavan internet-sivuilla osoitteessa Arviointiohjelmaan ja -selostukseen voi tutustua myös Uudenmaan ELY-keskuksen internet-sivuilla (www.ely-keskus.fi/fi/ elykeskukset/uudenmaanely) ja virallisissa nähtävilläolopaikoissa. Asukkaiden ja muiden hankkeesta kiinnostuneiden tiedottamiseksi perustetaan postituslista, jonka kautta jaetaan hankkeen edetessä ajankohtaista tietoa sähköpostitse. Kaikki halukkaat voivat liittyä postituslistalle Yleisötilaisuudet ja muut vuorovaikutustapahtumat Yleisötilaisuuksia järjestetään YVAohjelman nähtävilläoloaikana kaksi ja YVA-selostuksen nähtävilläoloaikana kaksi sekä Tolkkisissa että Inkoossa. Yleisötilaisuudet ovat kaikille avoimia esittelytilaisuuksia, joissa yleisöllä on mahdollisuus keskustella hankkeesta ja sen YVA-menettelystä hankkeesta vastaavan ja ympäristöviranomaisten kanssa. Erityisesti hankkeen sosiaalisten vaikutusten selvittämiseksi järjestetään sekä Tolkkisissa että Inkoossa työpajatilaisuudet, joihin kutsutaan sellaisten tahojen edustajia, joihin hanke voi vaikuttaa. Tällaisia tahoja voivat olla lähialueiden vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat, kalastajat, yritykset, järjestöt tms. Työpajatyöskentelyllä selvitetään tarkemmin, miten eri ryhmät kokevat hankkeen ja miten arviointia voidaan kehittää huomioiden esille tulleet hyvät ja huonot puolet tai epäselvät asiat. Työpajatilaisuudet järjestetään YVA-selostusvaiheessa Palautekäsittely YVA-menettelyn aikana (yleisötilaisuuksissa, työpajatilaisuuksissa, sähköpostilla, puhelimitse jne.) saatu palaute kootaan ja siitä tehdään yhteenveto. Saatu palaute huomioidaan hankkeen jatkosuunnittelussa. 5.5 YVA-menettelyn aikataulu Kuvassa 25 on esitetty arviointimenettelyn alustava aikataulu. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut huhtikuussa Alustavan aikataulun mukaisesti YVA-selostus valmistuu helmi-maaliskuussa 2013, milloin se laitetaan nähtäville. Lausunto siitä saadaan viimeistään kaksi kuukautta nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen. YVA-menettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon YVA-selostuksesta. VUOSI KK YVA-OHJELMAVAIHE YVA-ohjelman laatiminen YVA-ohjelman kuulutus YVA-ohjelman nähtävilläolo (45 pv) Yhteysviranomaisen lausunto (30 pv) YVA-SELOSTUSVAIHE Tutkimukset ja selvitykset Vaikutusten arviointi YVA-selostuksen laatiminen YVA-selostuksen kuulutus YVA-ohjelman nähtävilläolo (60 pv) Yhteysviranomaisen lausunto (60 pv) VUOROPUHELU JA TIEDOTUS Yleisötilaisuus Työpaja Huom. sijaintivaihtoehdot VE1 ja VE2 eivät ole kuitenkaan suoraan toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Kuva 25. Hankkeen YVA-menettelyn alustava aikataulu 3839 6 vaihtoehdot 6 Vaihtoehdot YVA-menettelyssä tarkastellaan LNG-terminaalin sijoittamiselle kahta paikkaa: Porvoon Tolkkinen ja Inkoon Joddböle. Molemmissa sijoitusvaihtoehdoissa on mukana kolme alavaihtoehtoa (toteutusvaihetta). Lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoa 0, jossa hanketta ei toteuteta. 6.1 Arvioitavat sijaintipaikat Ennen YVA-menettelyn käynnistämistä hankkeesta vastaava on selvittänyt mahdollisia paikkoja LNG-terminaalin sijoittamiselle. Alustavien tarkastelujen perusteella YVA-menettelyssä on päädytty tarkastelemaan kahta paikkaa, Porvoon Tolkkinen ja Inkoo. Alustavassa sijaintipaikkaselvityksessä on otettu huomioon mm. alueiden soveltuvuus LNG-terminaalitoiminnoille (esim. alueen kaavoitus teollisuudelle), LNG-liikenteen tarvitseman laivaväylän läheisyys sekä LNG-terminaaliin kuuluvien satamatoimintojen tilatarve. Kummankin sijaintipaikan läheisyydessä on ympäri vuoden toimiva satama, mikä on ollut tärkeä tekijä sijaintivaihtoehtojen valinnassa. YVA-menettelyssä tutkittavat päävaihtoehdot ovat: Vaihtoehto 1: Täysimittainen LNG-terminaali rakennetaan Porvoon Tolkkisiin. Vaihtoehtoon sisältyy yhdysputki LNGterminaalialueelta Kilpilahteen. Vaihtoehto 2: Täysimittainen LNG-terminaali rakennetaan Inkooseen. Vaihtoehtoon sisältyy yhdysputki LNG-terminaalialueelta Siuntioon. Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta. YVA-menettelyssä halutaan selvittää mahdollisuudet rakentaa täysimittainen LNG-terminaali Suomeen, mutta siinä arvioidaan myös pienempimittakaavaisten LNG-toimitusratkaisujen vaikutukset (ns. alavaihtoehdot), jotka olisi mahdollista toteuttaa Porvoon Tolkkisiin tai Inkooseen. Näin ollen YVAmenettelyn päätyttyä, Gasum voi markkinatilanteesta ja ympäristövaikutusten arvioinnin lopputuloksesta riippuen esittää asemakaavoituksen tai sen muuttamisen aloittamista sekä myöhemmin hakea lupaa LNG-terminaalin rakentamiseksi joko Porvoon Tolkkisiin, Inkooseen tai molempiin. Käytännössä arvioitavana on siis 0-vaihtoehto, kaksi sijaintivaihtoehtoa ja niille molemmille kolme alavaihtoehtoa. Alavaihtoehdot (toteutusvaiheet) ovat seuraavat: Vaihe 1. Pienimittakaavaisen LNG-terminaalin rakentaminen Ensimmäinen mahdollinen vaihe hankkeen toteuttamisessa on pienien LNG-määrien tuonti laivojen tankkausta varten sekä teollisuuden tarpeisiin. LNG:n varastointi- ja vientikapasiteettia ei ole vielä lopullisesti määritelty. Alustavan arvion mukaan maalle rakennettaisiin enintään kaksi m 3 suuruista varastosäiliötä. Kuvassa 26 on esitetty esimerkkikuva toimintojen sijoittumisesta vaiheessa 1. Vaihe 2. Keskikokoisen LNGterminaalin rakentaminen Toisessa vaiheessa voitaisiin tuoda suurempia määriä LNG:tä ja varastoida sitä kelluvaan varastoalukseen (FSRU). Keskikokoisessa LNGterminaalissa kelluva varastoalus (FSRU) on pysyvästi kiinnitetty terminaalin satamaan. LNG höyrystetään uudelleen joko kelluvan varastoaluksen höyrystimissä tai maalla sijaitsevassa höyrystyslaitoksessa ennen sen siirtoa kaasuputkea pitkin olemassa olevaan maakaasun siirtoverkostoon. Kelluva varastoalus lastataan nesteytetyllä maakaasulla LNG-aluksesta, joka kiinnittyy varastoaluksen kylkeen. Vaiheessa 2 maakaasun siirtoverkostoon syötettävän kaasun määrän on arvioitu olevan noin 2 mrd. m 3 vuodessa. Vaiheessa 2 LNG:n varastokapasiteetti on noin m 3. Kuvassa 27 on esitetty esimerkkikuva toimintojen sijoittumisesta vaiheessa 2. 3940 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kuva 26. Esimerkkikuva toimintojen sijoittumisesta vaiheessa 1 (pienimittakaavainen LNG-terminaali). Kuvaan on sijoitettu kaksi maalla sijaitsevaa m 3 suuruista LNG-varastosäiliötä, säiliöautojen lastausasema, hallintorakennukset, soihtu sekä laituri Kuva 27. Esimerkkikuva toimintojen sijoittumisesta vaiheessa 2 (keskikokoinen LNG-terminaali). Vaiheen 1 kuvassa esitettyjen kohteiden lisäksi kuvaan on sijoitettu isompi laituri LNG-aluksille, kelluva varastoalus sekä maalla sijaitseva höyrystyslaitos 4041 6 vaihtoehdot Vaihe 3. Täysimittaisen LNGterminaalin rakentaminen Kolmas ja viimeinen vaihe hankkeen toteutuksessa olisi täysimittainen maalla sijaitseva LNG-terminaali, jossa LNG:tä varastoidaan ja höyrystetään uudelleen. Täysimittaisessa LNG-terminaalissa LNG-aluksen tuoma nesteytetty maakaasu varastoidaan enintään kolmeen maalla olevaan varastosäiliöön. Yhden varastosäiliön koko on noin m 3. Vaiheessa 3 mahdollisesti rakennettavat maanpäälliset varastosäiliöt eivät sulje pois mahdollisuutta käyttää edelleen kelluvaa varastoalusta (FSRU). Vaiheessa 3 LNG:n varastointikapasiteetti on enintään noin m 3. Vaiheen 2 tavoin myös vaiheessa 3 maakaasun siirtoverkostoon syötettävän kaasun määrän on arvioitu olevan noin 2 mrd. m 3 vuodessa. Vaiheet 2 ja 3 voivat sisältää myös pienimittakaavaisen LNG-terminaalin toiminnot. Tämän hetkisen arvion mukaan vaihe 1 on luonnollinen ensimmäinen hankkeen kehitysvaihe. Vaiheissa 2 ja 3 rakennetaan myös yhdysputki maakaasuverkostoon. Kuvassa 28 on esitetty esimerkkikuva toimintojen sijoittumisesta vaiheessa 3. Kuva 28. Esimerkkikuva toimintojen sijoittumisesta vaiheessa 3 (täysimittainen LNG-terminaali). Vaiheiden 1 ja 2 kuvissa esitettyjen kohteiden lisäksi kuvaan on sijoitettu kolme m 3 suuruista varastosäiliötä 4142 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeessa tutkittavat päävaihtoehdot ja niiden alavaihtoehdot on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Hankkeessa arvioitavat ns. päävaihtoehdot (1 ja 2) sekä niiden alavaihtoehdot (vaiheet 1 3) VE 1: Tolkkinen VE 2: Inkoo VE 0 Vaihe 1: Pienimittakaavainen LGN-terminaali bunkrausalusten lastauslaituri LNG-säiliöautojen lastaus kahden maanpäällisen säiliön rakentaminen bunkrausalusten lastauslaituri LNG-säiliöautojen lastaus kahden maanpäällisen säiliön rakentaminen pienimittakaavainen LNGterminaali kelluva varastoalus (FSRU) Inkoo Siuntio -yhdysputki (n. 20 km) Vaihe 2: Keskikokoinen LNG- terminaali kelluvalla varastoaluksella (FSRU) pienimittakaavainen LNG-terminaali kelluva varastoalus (FSRU) Tolkkinen Nyby -yhdysputki (n. 4 km) Hanketta ei toteuteta. Vaihe 3: Täysmittainen LGN- terminaali kelluvalla varastoaluksella sekä maanpäällisillä varastosäiliöillä pienimittakaavainen LNG-terminaali kelluva varastoalus (FSRU) + maanpäälliset LNG-varastosäiliöt ja höyrystyslaitokset Tolkkinen Nyby -yhdysputki (n. 4 km) pienimittakaavainen LNGterminaali kelluva varastoalus (FSRU) + maanpäälliset LNG-varastosäiliöt ja höyrystyslaitokset Inkoo Siuntio -yhdysputki (n. 20 km) Huom. sijaintivaihtoehdot VE1 jave2 eivät ole kuitenkaan suoraan toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Kuvissa 29 ja 30 on esitetty sekä Tolkkisten että Inkoon osalta vain terminaalialueen ulkorajat eli alue, jonka sisälle LNG-terminaalin toiminnot rakennettaisiin kussakin toteutusvaiheessa. Terminaalitoimintojen paikat terminaalialueen rajojen sisällä selviävät jatkosuunnittelun yhteydessä. Kuva 29. Terminaalialueen rajaus Tolkkisissa (taustakuva: Lentokuva Vallas Oy) 4243 6 vaihtoehdot Kuva 30. Terminaalialueen rajaus Inkoossa (taustakuva: Lentokuva Vallas Oy) Tässä esitetty Inkoon terminaalialueen koko on suurempi kuin LNG-terminaalin vaatima tilatarve, koska terminaalin tarkka sijainti selviää vasta jatkosuunnittelussa. Vaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta ja hankealueiden kehitys sekä Tolkkisissa että Inkoossa jatkuu nykyisen kaltaisena. Vaihtoehdossa 0 maakaasu tuodaan Suomeen edelleen vain putkia pitkin. LNG-terminaalin rakentamisella saavutettava kaasun tuonnin kapasiteetin kasvun korvaaminen edellyttäisi esimerkiksi tuontikapasiteetin lisäämistä Venäjältä Suomeen ja sen edellyttämää lisärakentamista tai korvaavan energian käytön lisäämistä. 6.2 Aiemmin tutkitut vaihtoehdot Tolkkinen Terminaalin sijoittamispaikaksi Tolkkisissa on tutkittu aiemmin myös kahta muuta aluetta terminaalialueen eteläpuolella. Näiden vaihtoehtoisten paikkojen alueet on esitetty kuvassa 31. LNG-terminaalin tekninen toteutus sekä terminaalin vaatima tilatarve huomioon ottaen hankkeen toteutuspaikaksi valittu paikka on soveltuvin vaihtoehto kyseiselle alueelle. Aiemmin tutkittujen vaihtoehtojen toteuttaminen saattaisi vaatia merialueen täyttöjä, mikä lisäisi haitallisia ympäristövaikutuksia merkittävästi Inkoo Terminaalin sijoittamispaikaksi Inkoossa on tutkittu myös Fjusön niemimaata terminaalialueen itäpuolella (kuva 32), mutta tässä vaihtoehdossa laiturin paikka ei ollut meriturvallisuussyistä soveltuva. Mm. sen vuoksi Fjusön niemimaan vaihtoehtoa ei ole otettu jatkosuunnitteluun. 4344 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kuva 31. Aiemmin tutkitut terminaalialueen sijoitusvaihtoehdot Tolkkisissa Kuva 32. Aiemmin tutkittu terminaalialueen sijoitusvaihtoehto Inkoossa 4445 7 hankealueen nykytilanne 7 Hankealueen nykytilanne Luvussa tarkastellaan hankealueiden nykytilannetta Porvoon Tolkkisissa ja Inkoon Joddbölessä, mm. kaavoituksen, luonnonolojen ja asutuksen näkökulmasta. Porvoossa suunnitellun LNG-terminaalin alue on kaavoitettu maakuntakaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi, Inkoossa puolestaan teollisuusalueeksi sekä alueeksi, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja. 7.1 Porvoo, Tolkkinen Tolkkisten terminaalialueen tarkempi rajaus sekä hankealueen ympäristön muut toiminnot sekä koulut ja päiväkodit ym. on esitetty kuvassa 33. Kuva 33. Tolkkisten terminaalialueen rajaus ja lähialueen muut toiminnot 4546 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kuva 34. Tolkkisten terminaalialue ilmasta. Kuvan etualalla on Fingridin varavoimalaitos ja taustalla Tolkkisten entinen saha-alue ja Tolkkisten asuinaluetta (kuva: Lentokuva Vallas Oy) Hankkeen lähialueen muut toiminnot Fingridin varavoimalaitos Välittömästi terminaalialueen eteläpuolella, noin 2,6 hehtaarin suuruisella tontilla on Fingridin kaasuturbiinilaitos. Laitos toimii varavoimana tilanteissa, joissa sähkön saanti on uhattuna poikkeuksellisten olosuhteiden, esimerkiksi suuren sähköntuotantolaitoksen tai päävoimasiirtoverkon häiriön vuoksi. Terminaalialueen läpi kulkee voimajohto, joka yhdistyy merenalaisella kaapelilla Kilpilahteen. Laitosalueella sijaitsee kaksi sähköteholtaan 20 MW ja polttoaineteholtaan 73 MW kaasuturbiinilaitosta rakennuksineen, kaksi 650 m 3 polttoainesäiliötä, polttoainepumppaamo putkistoineen, Kuva 35. Tolkkisten terminaalialueen halki kulkee voimajohto, joka yhdistyy Kilpilahteen merenalaisella kaapelilla (kuva: Reetta Suni) 4647 7 hankealueen nykytilanne päämuuntaja sekä kaksi omakäyttömuuntajaa. Laitoksen toimintaa ollaan laajentamassa. Fingrid Oyj suunnittelee siirtävänsä Tolkkisten voimalaitosalueelle Loviisan kaasuturbiinilaitoksen kaksi kaasuturbiinia. Laajennuksen jälkeen Tolkkisten kaasuturbiinilaitoksen kokonaispolttoaineteho on 292 MW ja sähköteho 80 MW. Sähköntuotanto käynnistyy ainoastaan poikkeustilanteissa ja on silloinkin pääsääntöisesti kestoltaan lyhytaikaista. Vuosina Tolkkisten ja Loviisan kaasuturbiinien käyntiaika on ollut turbiinikohtaisesti keskimäärin 8 tuntia vuodessa. Laajennussuunnitelma on saanut ympäristöluvan Kilpilahden teollisuusalue, Neste Oilin öljynjalostamo Terminaalialueen länsipuolella, lahden toisella rannalla, noin kahden kilometrin päässä terminaalialueesta on Kilpilahden teollisuusalue, jonka suurin toimija on Neste Oil Oyj:n öljynjalostamo. Kilpilahden teollisuusalue on Suomen merkittävin kemianteollisuuden keskittymä. Neste Oilin lisäksi muita alueen yrityksiä ovat mm. Gasum Oy, Oy Aga Ab (ilma- ja lääkekaasujen valmistus), Borealis Polymers Oy (petrokemia- ja muovitehtaat) ja Oy Innogas Ab (nestekaasun pullotus). Kilpilahden öljynjalostamon satama (Sköldvikin satama) on tonnimääräisesti Suomen suurin satama, jossa käy noin laivaa vuodessa. Satamassa puretaan ja lastataan vuosittain yhteensä miljoonaa tonnia raakaöljyä ja öljytuotteita. Neste Oilin satama palvelee koko Kilpilahden teollisuusalueen merikuljetustarpeita. Koko Kilpilahden teollisuusalueella työskentelee noin henkilöä. Entinen Tolkkisten saha, nykyinen Porvoon telakka Terminaalialueen pohjoispuolella on entinen Stora Enso Oyj:n Tolkkisten saha-alue. Alueella toimi sellutehdas vuosina Tehdas suljettiin vanhentuneena vuonna 1975 ja tilalle rakennettiin Tolkkisten saha vuonna Saha suljettiin vuoden 2009 lopussa. Alueen ympäristössä on runsaasti vanhoja työväenasuntoja. Entisen Tolkkisten sahan alueella sijaitsee Porvoon Telakka Oy:n omistama Pohjoismaiden suurin huvialusten huolto-, korjaus- ja säilytyskeskus sekä pientonnistotelakka. Koko entiselle saha-alueelle suunnitellaan yrityspuistoa. Stora Enso Oyj:n, Porvoon kaupungin, Suomen ympäristökeskuksen ja Lamor Corporation Ab:n tilaamana on valmistunut Augustinrannan yrityspuiston maankäytön yleissuunnitelma ja alueen toiminnallinen kehityskuva. Tavoitteena on kehittää alueesta korkeatasoinen satamaan tukeutuva työpaikkaalue. Stora Enso Oyj:n ja Porvoon Energian omistuksessa olevien alueiden asemakaava on vanhentunut. Asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistynyt ja tavoitteena on saada asemakaavoitus valmiiksi vuonna Porvoon Energian voimalaitos Terminaalialueen pohjoispuolella, Tolkkisten entisen sahan itäpuolella sijaitsee Porvoon Energian omistama voimalaitos. Porvoon Energia on hakenut joulukuussa 2010 ympäristölupaa Tolkkisten voimalaitoksen toiminnan muutokselle, joka koskee uuden rakennettavan Tolkkisten biovoimalaitoksen toimintaa. Biovoimalaitos rakennetaan Tolkkisten höyryvoimalaitoksen alueelle. Tarkoituksena on, että biovoimalaitos otetaan käyttöön loppuvuodesta 2012 ja nykyinen Tolkkisten höyryvoimalaitos jää varalaitokseksi. Kuva 36. Kuva Tolkkisten terminaalialueen suunnasta Tolkkisten entisen sahan alueelle (kuva: Tommi Marjamäki) Tolkkisten satama (Port of Tolkkinen) Entisen sahan alueella sijaitsee myös Tolkkisten satama (virallinen nimi Port of Tolkkinen). Satama on sijainnut Tolkkisissa yli sata vuotta yksityisenä satamana, joka on palvellut lähinnä alueen sahateollisuutta. Kaupallinen satamatoiminta alkoi vuonna 2010, kun Prima Shipping Group ja Meriaura Group ostivat sataman Stora Ensolta. Satama tarjoaa logistiikka- ja lastinkäsittelypalveluita irtolasteille ja kappaletavaralle sekä projektilasteille. 4748 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Tanssisaaren tanssilava/ juhlapaikka Terminaalialueen itäpuolella Tolkkisten niemen itärannalla sijaitsee Tanssisaari-niminen tanssilava ja juhlapaikka. Kyseessä on Tolkkisten Vapaaehtoinen Palokunta ry:n omistama tanssilava, jossa on järjestetty juhlia yli sadan vuoden ajan. Tanssisaaressa järjestetään tansseja muutaman kerran kesässä Kaavoitustilanne Terminaalialue Tolkkisten terminaalialueella on voimassa ympäristöministeriön vahvistama Itä-Uudenmaan maakuntakaava (kuva 37). Tolkkisten LNG-terminaalin alue on kaavoitettu maakuntakaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Osa merialueesta Tolkkisten länsipuolella on merkitty satama-alueeksi (LS). Lähes koko terminaalialue sijaitsee Kilpilahden konsultointivyöhykkeellä. Vyöhykkeellä ei sallita uusia asutustaajamia. Alueella sallitaan maa- ja metsätalous sekä vähäinen täydennysrakentaminen tilannekohtaisen harkinnan mukaan. Terminaalialueen länsiosa kuuluu Kilpilahden suojavyöhykkeeseen 2. Suojavyöhykkeelle ei sallita uutta asutusta, uutta vapaa-ajanasutusta eikä yleisiä virkistysalueita. Vyöhykkeellä ei sallita myöskään kouluja, hoitolaitoksia eikä julkisia majoitusliikkeitä tai julkisia palveluita, kauppoja tai kokoontumistiloja, joissa oleskelee tai vierailee merkittäviä kävijämääriä. Suojavyöhykkeellä sallitaan teollisuutta, konttoreita sekä maa- ja metsätalouden harjoittamista. Terminaalialueelle on laadittu oikeusvaikutteinen Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaava (kuva 38), joka on hyväksytty Porvoon kaupunginvaltuustossa Kaava on tullut voimaan Terminaalialue Kuva 37. Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta Tolkkisten terminaalialueelta. Terminaalialueen sijainti punaisella katkoviivalla on merkitty osayleiskaavassa teollisuus- ja varastoalueeksi (T). Osa merialueesta Tolkkisten länsipuolella on merkitty satama-alueeksi (LS) ja Fingridin alue energiahuollon alueeksi (EN). Tolkkisten terminaalialueella ei ole asemakaavaa. Alustavan tiedon mukaan alueen asemakaavoitus käynnistyy YVA-menettelyn päätyttyä. Sköldvikin väylän ympäristö Kuvassa 39 on esitetty ote Itä- Uudenmaan maankuntakaavasta Tolkkisten terminaalialueelta sekä sen eteläpuolelta Sköldvikin laivaväylän ympäristöstä. Kuvassa näkyy myös EU:n vesipolitiikan Kuva 38. Ote Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavasta. Tolkkisten terminaalialueen sijainti punaisella katkoviivalla 4849 7 hankealueen nykytilanne puitedirektiivin (VPD) mukainen Natura-alue (SL) harmaalla pisterasterilla. Kilpilahden kaavoitustilanne Kilpilahden alueella on vuonna 1988 vahvistettu ja vuonna 1989 voimaan tullut Sköldvikin osayleiskaava. Muuttuneiden tiesuunnitelmien (mm. Kilpilahden alueen toinen poistumistie ja yhteydet Svartbäckin kylään) vuoksi sekä muiden maankäytön muutostarpeiden vuoksi on tullut tarve muuttaa vahvistettua osayleiskaavaa. Osayleiskaavatyö on aloitettu perusselvitysten laatimisella. Vuonna 2007 valmistui selvitys Suuronnettomuusriskien huomioiminen maankäytön suunnittelussa Kilpilahden teollisuusalueella. Kaavoitustyö on parhaillaan (maaliskuu 2012) osayleiskaavan luonnosvaiheessa. Emäsalon kaavoitustilanne Emäsalon alueella on vuonna 2001 vahvistettu Emäsalon ja Hakasalon osayleiskaava. Emäsalon pohjoisosassa Emäsalontien länsipuolella on laadittavana ranta-asemakaavan muutos. Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa alueelle sijoittuva rakentaminen kylämäiseksi, saariston rakentamisperinnettä noudattavaksi. Pääosa alueesta jää maa- ja metsätalousalueeksi. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Onaksen osayleiskaava Porvoon kaupunki laatii Onaksen saariston alueelle oikeusvaikutteista osayleiskaavaa. Onaksen alue sijaitsee Sköldvikin väylän länsipuolella noin kahdeksan kilometriä terminaalialueesta etelään. Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä keväällä Kaavasta laaditaan parhaillaan (maaliskuu 2012) kaavaehdotusta. Kuva 39. Ote Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta terminaalialueelta ja sen eteläpuolelta. Terminaalialueen sijainti on osoitettu punaisella katkoviivalla 4950 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kiinteistönomistus Tolkkisissa LNG-terminaalin maanpäällisten toimintojen alue on kokonaisuudessaan Gasumin omistuksessa. Terminaalialueeseen kuuluva vesialue on sekä Gasumin vesialuetta että yhteistä vesialuetta. Terminaalialueen ympäristön kiinteistönomistus on esitetty kuvassa Asutus Tolkkisten terminaalialueen ympäristössä on sekä vakituista asutusta että loma-asutusta. Lähin taajama-asutus Tolkkisissa terminaalialueen koillispuolella on noin 400 metrin päässä ja lähin lomaasutus terminaalialueen luoteispuolella noin 350 metrin päässä terminaalialueen reunasta. Tolkkisten alueella on tiiviimpää asutusta ja muualla terminaalialueen ympäristössä on pääosin haja-asutusta. Loma-asutusta on erityisesti terminaalialueen luoteispuolella Sillvikissä sekä eteläpuolella Emäsalossa. Tolkkisten terminaalialueella on jonkin verran virkistyskäyttöä. Kuvassa 41 on esitetty asuin- ja lomarakennukset, liike- tai julkiset rakennukset, teolliset rakennukset ja muut rakennukset terminaalialueen ympäristössä. Sköldvikin väylän ympäristön asuin-, loma- ja muut rakennukset on esitetty kuvassa 42. Eniten väylän ympäristössä on loma-asutusta, mutta alueella on myös vakituista asutusta, erityisesti Emäsalossa ja Svartbäckissä. Koko Emäsalon saaren asukasluku on noin 400. Kuva 40. Tolkkisten terminaalialueen kiinteistönomistus Kuva 41. Asuin-, loma- ja muut rakennukset terminaalialueen läheisyydessä 5051 7 hankealueen nykytilanne Luonnonolot Tolkkisten terminaalialueella ja sen lähiympäristössä olevat arvokkaat ja huomionarvoiset luontoalueet on selvitetty Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta sekä Porvoon osayleiskaavojen luontoselvityksistä. Lisäksi taustatietoina on käytetty ympäristöhallinnon OIVApalveluun ja Hertta-tietokantaan koottuja tietoja alueesta. Luontokohteet on seuraavassa jaoteltu maalla ja merialueella sijaitseviin kohteisiin ja kunkin kohteen luontoarvot on kuvattu lyhyesti. Maa-alue Tolkkisten terminaalialueella sijaitsee yksi Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavan luontoselvityksessä esitetty paikallisesti arvokas luontokohde, Tolkislandetin saniaiskorpi. Kohdetta ei kuitenkaan ole huomioitu osayleiskaavaa laadittaessa ja kaavaselostuksessa todetaan, että kyseinen kohde häviää, mikäli teollisuusalue leviää osayleiskaavassa osoitetuille alueille. Tolkkisten terminaalialueen itäja eteläpuolella sijaitsevat Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavaa varten tehdyn luontoselvityksen mukaan seuraavat paikallisesti arvokkaat alueet: Tolkkisten niemen eteläkärjen länsiosassa on paikallisesti arvokas, avokallioalueita ja rantametsää käsittävä Hästön metsäalue. Niemen itärannalla on paikallisesti arvokkaaksi arvioitu rehevä, tervalepikkoa kasvava Tolkislandetin rantametsä. Hanke ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähimmät pohjavesialueet sijaitsevat noin 5,5 kilometrin etäisyydellä. Tolkkisissa on tehty Gasumin omistaman kiinteistön alueella luontoselvitys kesällä Selvitykseen liittyvien maastokäyntien yhteydessä päivitettiin ja täydennettiin olemassa olevat tiedot alueen luontoarvoista. Merialue Itä-Uudenmaan maakuntakaavaan on merkitty Tolkkisten niemen itäpuolelle luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävä alue (luo). Alue on valtakunnallisesti merkittävä linnustoalue (ns. FINIBA-alue, Finnish Important Bird Area). Porvoon keskeisten alueiden osayleiskaavassa on esitetty kaksi arvokasta luontoaluetta hankkeen Terminaalialueen lähin Natura alue Emäsalon suot (yksi alueen neljästä osasta) (FI , SCI) sijaitsee Emäsalon pohjoisosassa noin 1,5 kilometrin etäisyydellä terminaalialueesta. Kuva 42. Asuin-, loma- ja muut rakennukset Sköldvikin väylän ympäristössä. Rakennukset on esitetty vain väylän läheisyydestä 5152 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma läheisellä merialueella: Tolkkisten niemen länsipuolella noin 400 metrin etäisyydellä terminaalialueen rajasta on kolme kalliosaarta (Rävholmen-Storloton-Lilloton) käsittävä luo-alue, jolla on linnustollista ja maisemallista merkitystä. Saarten vieressä on silakan kutualue. Luo-alue Tolkkisten niemen itäpuolella käsittää kaksi maisemallisesti arvokasta saarta (Gräsörarna), joilla on myös linnustollista merkitystä. Onaksen kaava-alueella on kolme luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettua aluetta, joista kaksi sisältyy Söderskärin ja Långörenin saaristo Natura alueeseen. Onaksen alueelta on laadittu luontoselvitys Selvityksessä on rajattu alueen saarilta kaavoituksessa huomioitavat mahdolliset luonnonsuojelulain ja metsälain mukaiset kohteet. Emäsalon ja Hakasalon osayleiskaava-alue käsittää kyseiset saaret sekä niitä ympäröiviä vesialueita, pienempiä saaria ja luotoja. Kaava-alueella on tehty luontoselvitys vuonna Kaava-alueella sijaitsee neljä valtakunnallisesti merkittävää luontoaluetta, jotka kaikki ovat maa-alueella ja sisältyvät Emäsalon suot Natura alueeseen. Kaava-alueella on selvityksen perusteella muutamia paikallisesti merkittäviä linnustollisesti arvokkaita alueita. Kilpilahden osayleiskaava-alueesta on tehty luontoselvitys vuonna Selvityksessä Kulloonlahden rannalta ja saarista on rajattu merenrantakallioalueita sekä yksi lintujen pesimäluoto, jotka on arvioitu paikallisesti merkittäviksi kohteiksi. Kaava-alueen eteläosassa Svartbäckinselän länsirannalla on kaksi maakunnallisesti merkittävää kallioaluetta. Tolkkisten niemen itäpuolella on luontoselvityksessä rajattu paikallisesti arvokas Koddervikenin ruovikkolahti, jolla on linnustollista merkitystä mm. levähdys- ja ruokailualueena. Itä-Uudenmaan liiton raportissa Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäristöt (MALU) on esitetty Kodderviken sekä Tolkkisen ja Hermanninsaaren rantametsät sisältävä aluerajaus, jonka on todettu täyttävän maakunnallisesti arvokkaan luonnonympäristön kriteerit. Edellä mainitut, alleviivatut kohteet on esitetty kuvassa 43. Kuva 43. Arvokkaat luontokohteet terminaalialueen ympäristössä 5253 7 hankealueen nykytilanne Kuva 44. Tolkkisten niemen eteläkärjen länsirannan avokalliota ja rantametsää (kuva: Elina Wikström) Terminaalialuetta lähin merialueen Natura alue sijaitsee noin 15 km alueelta etelään. Sköldvikin väylä kulkee alueen halki. Alue on Söderskärin ja Långörenin saaristo (FI , SPA/SCI). Neljän osa-alueen muodostama kokonaisuus sisältää lintujen pesimä- ja levähdysalueita sekä harmaahylkeen suojelualueita. Alueella esiintyy kymmenen luontodirektiivin luontotyyppiä. Alue on myös Ramsar-kohde eli se on liitetty linnustoltaan kansainvälisesti merkittävien kosteikkojen luetteloon. Sköldvikin väylän ympäristön arvokkaat luontokohteet on esitetty kuvassa 45. Kuva 45. Arvokkaat luontokohteet Sköldvikin väylän ympäristössä 5354 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Merialueen kuormitus ja jäähdytysvedet Tolkkisten terminaalialueen ympäristössä merialueen kuormitukseen ovat vaikuttaneet Sköldvikin satama, Kilpilahden teollisuusalueen toiminnot sekä mm. jo toimintansa lopettanut Stora Enson saha. Kilpilahden teollisuusalueella on neljä jätevedenpuhdistamoa, joissa käsitellään neljän (Ashland Finland Oy, Borealis Polymers Oy, Neste Oil Oyj ja StyroChem Finland Oy) tuotantolaitoksen jätevedet. Vuonna 2010 tehdyssä tarkkailussa on todettu, että joitakin luparajojen ylityksiä on ollut, mutta niihin on reagoitu tarvittavilla toimenpiteillä. Neste Oilin öljynjalostamon toiminnassa muodostuvat jätevedet käsitellään jalostamon jätevedenpuhdistamolla, josta ne johdetaan mereen. Vuonna 2010 tehdyssä tarkkailussa luparajat eivät ylittyneet. Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailussa on todettu, että suoran pistekuormituksen ravinne- ja kiintoainepäästö Porvoon merialueelle on vain pieni osa kokonaiskuormituksesta. Valtaosa kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta on jokien, Tolkkisten terminaalialueen ympäristössä Mustijoen, tuomaa sekä osittain ilmalaskeumana. Yhteistarkkailun yhteydessä on myös todettu, että vain noin 5 10 % Porvoon merialueen typpi- ja fosforikuormasta on peräisin alueen teollisuudesta tai yhdyskuntajätevesistä. Sköldvikin tuotantolaitosten jäähdytysvesi otetaan merivesitunnelin kautta metrin syvyydestä Svartbäckinselältä Sandvikenin itäpuolelta, ja lasketaan takaisin mereen 0 4 metrin syvyyteen noin 400 metriä ottoaukon pohjoispuolella. Voimassa olevan lupapäätöksen mukaan jäähdytysveden määrä saa olla enintään m 3 /h (noin 42 m 3 /s). Jäähdytysveden lämpötila on noussut tuotantolaitoksilla vuositasolla keskimäärin 7,5 9,3 C. Tavallinen jäähdytysveden virtauksen suunta on mantereen ja Kalvön välistä merta kohti. Jäähdytysveden vaikutus oli vielä 1990-luvun puolivälissä talvella todettavissa lievänä koko Svartbäckin alueella. Tuolloin raportoitiin purkutunnelin alueen sulana pysyminen ja noin kahden asteen lämpötilan nousu 4 5 metrin vesipatjassa 15 metrin syvyydellä. Sen jälkeen ei vastaavista vaikutuksista ole tietoja, vaikka mereen johdettu lämpökuorma on kasvanut. Kalasto ja kalastus Porvoon merialueen kalatalouden yhteistarkkailualueella on tutkittu lajikoostumusta ja määräsuhteita kalanpoikasnuottauksilla (esim. Ramboll Finland Oy, 2009, Porvoon edustan merialueen yhteistarkkailu vuonna Kalataloudellinen tarkkailu). Tulokset ovat eri vuosina vaihdelleet suuresti. Särkikalat ovat runsastuneet, mikä todennäköisesti liittyy yleiseen tai paikalliseen rehevöitymiseen. Mustijokea on kunnostettu rakentamalla kalateitä patojen ohi. Kunnostustöillä pyritään palauttamaan joki nousukelpoiseksi jokikaloille. Porvoon yhteistarkkailun mukaisella merialueella toteutettiin vuonna 2009 kysely, jolla selvitettiin ammattikalastusta alueella. Kyselyn mukaan merialueella on neljä ammattikalastajaa. Ammattikalastuksen määrä Porvoon merialueella on vähentynyt 1980-luvulta. Saalismäärät romahtivat, kun kilohailin ja silakan pyynti loppui 1990-luvulla. Aiemmin kilohaili ja silakka muodostivat yli 90 % alueen ammattikalastajien saalismääristä. Nykyisin suurin osuus saaliista koostuu siiasta ja kuhasta. Yhteistarkkailualueelta on saatu myös jonkun verran lohta ja taimenta. Vuonna 2009 ammattikalastusta harjoitettiin ympäri vuoden sekä avoveden aikaan että jäältä. Eri vuosina talvikuukausien pyynti on vaihdellut suuresti jääolojen mukaan. Vuoden 2008 yhteistarkkailun kalataloudellisen tutkimuksen mukaan yksi ammattikalastajista kertoi kalastavansa Tolkkisten ja Emäsalon länsipuolisen lahden alueella. Tällä alueella, jolle suunnitellun hankkeen vesistöalueella tapahtuva toiminta kohdistuu, ammattikalastajan saaliiksi on vuonna 2009 ilmoitettu 1206 kiloa. Saalislajeista eniten oli lahnaa (noin 43 %), kuhaa (noin 22 %) ja siikaa (noin 19 %). Kotitarve- ja virkistyskalastajien saaliit ovat koostuneet lähinnä ahvenesta ja kuhasta. Pohjaeliöstö Porvoon edustan merialueella vuodesta 1965 suoritetun yhteistarkkailun (Ramboll Finland Oy, 2010, Porvoon edustan merialueen tila vuosina ) pohjaeläintutkimusten tulokset viittaavat ympäristön likaantuneisuuteen. Likaantumisen aste vaihtelee alueellisesti ja paikallisesti. Herkät, puhtautta ilmentävät lajit, kuten valkokatka, ovat kadonneet. Ajoittain havaitut toipumisen merkit ovat jääneet lyhytaikaisiksi. Monin paikoin vallitsevana lajina ovat surviaissääsken toukat, jotka kestävät pilaantuneisuutta. Pohjaeliöstö ei kuitenkaan puutu täysin miltään seuratulta havaintopaikalta. Pohjaeliöstön tilanne on Svartbäckinselällä heikko varsinkin uloimmilla syvännepaikoilla. Todennäköisiä syitä pohjaeliöstön taantumiselle Porvoon merialueella ovat alueen yleinen rehevöityminen, alusveden lievä happikato sekä orgaanisten haittaaineiden ja raskasmetallien esiintyminen alueiden sedimenteissä ja eliöissä, mitä yhteistarkkailun tulokset ilmentävät. Tilanne on pikemminkin laaja-alaisen Itämeren tilan kehityksen seurausta kuin paikallisista tekijöistä johtuva. Pohjaeläinten määrä ja lajisto vaihtelee veden suolaisuuden, hap- 5455 7 hankealueen nykytilanne pipitoisuuden ja ravinnekuorman mukaan. Syvyys ja pohjanlaatu vaikuttavat lajistoon suuresti. Terminaalialueen ympäristöstä on tähän hankkeeseen liittyen otettu pohjaeläinnäytteitä syksyn 2011 aikana. Tolkkisten länsipuolelta otettiin pohjaeläinnäytteitä viidestä pisteestä. Tolkkisten länsipuolella oleva lahti on matala. Siihen laskee Mustijoki, joka tuo lahteen suolapitoisuutta alentavaa makeaa vettä ja ravinnekuormitusta. Tällä hetkellä Tolkkisten terminaalialueen ympäristön laji- ja yksilömäärät ovat alhaisia ja suurimmassa osassa näytteitä lajisto on melko kuormittuneessa ympäristössä selviytyvää. Kokonaisuudessaan näytteet edustavat pääosin lahtialueilla tavallisien surviaistoukkien ja liejusimpukoiden muodostamia yhteisöjä. Näytteissä oli myös joitakin moni- ja harvasukamatoyksilöitä, kotiloita sekä katkoja. Kokonaisuudessaan yksilömäärät ovat hyvin vähäisiä ja lajit pääosin heikoissa olosuhteissa pärjääviä, mutta yhdessäkään näytepisteessä pohja ei ollut täysin kuollutta. Yhteyttävää pohjakasvillisuutta esiintyy Itämeressä valontunkeutumissyvyydelle. Kasvillisuus muuttuu vyöhykkeittäin syvemmälle mentäessä. Rehevöityminen lisää mm. viherlevien esiintymistä ja sameus haittaa yhteyttämistä. Tolkkisen lahden rantavyöhykkeellä esiintyi kesällä 2011 runsaana rihmamaisia viherleviä. Veden näkösyvyys on pieni. Itämeren lahdissa ja sisäsaaristossa rehevöityminen aiheuttaa vesikasvien lisääntymistä, mutta lajimäärien laskua ja kasvillisuusvyöhykkeiden madaltumista sekä pohjien liettymistä. Merenpohjan sedimentit Porvoon edustan merialueella vuodesta 1965 alkaen suoritetuissa yhteistarkkailuissa Svartbäckinselältä on otettu pohjaeläinnäytteiden lisäksi myös sedimenttinäytteitä. Joissakin näytepisteittä on ollut raja-arvot ylittäviä pitoisuuksia, mutta näytepisteet ovat sijainneet vesialueen länsiosassa Kilpilahden teollisuusalueen läheisyydessä, eivät terminaalialueella. Yhteistarkkailun perusteella ei voida päätellä terminaalialueen merenpohjan nykytilaa, minkä vuoksi alueella on toteutettu näytteenottoja vuonna Terminaalialueella tehtiin helmikuussa 2011 sedimenttinäytteenotto, jota täydennettiin syyskuussa Helmikuussa tutkimukset tehtiin sedimentin laadun ja pilaantuneisuuden määrittämiseksi suunniteltujen laituripaikkojen alueella, joissa on mahdollisesti ruoppaustarvetta. Helmikuun 2011 näytteenottopisteet on esitetty kuvassa 46. Helmikuun 2011 näytteenotossa sedimenttinäytteet otettiin neljästä pisteestä. Kokonaisuudessaan alueelle tehtiin 16 tutkimuspistettä, joista osasta mitattiin ainoastaan vesisyvyys pohjan laadun tai vesisyvyyden takia. Pohjan laatu määritettiin aistinvaraisin havainnoin. Helmikuussa 2011 otetuista näytteistä analysoitiin metallit (Sb, As, Hg, Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, V), öljyhiilivedyt ja TBT-yhdisteet. Sedimenttinäytteenottoa täydennettiin syyskuussa 2011 ottamalla näytteitä Tolkkinen Nyby -maakaasuputken alueelta. Lisäksi näytteenoton yhteydessä merenpohja luodattiin laiturirakenteiden alueelta, mahdollisilta ruoppausalueilta sekä merenalaisen kaasuputken vaihtoehtoisten linjausten alueelta tarkan syvyystiedon saamiseksi. Näytepisteitä oli yhteensä 16, joista kaikista otettiin sedimenttinäyte. Lisäksi viidestä pisteestä otettiin pohjaeläinnäyte. Sedimenttinäytteistä tehtiin seuraavat laboratorioanalyysit: raekokoanalyysi kuiva-ainespitoisuus tiheys/ominaispaino orgaaninen aines hehkutushäviö hienoainespitoisuus (< 2 mm) esim. areometrillä metallit (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn, As, Fe, Al) elohopea (Hg) PCB yhdisteet PAH yhdisteet orgaaniset tinayhdisteet (Biosidit) (TBT-TPT) öljyhiilivetyjakeet (C10-C40) Sedimenttinäytteiden tulosten tulkinta edellyttää täydentäviä tutkimuksia. Tulokset esitetään vaikutusten arvioinnin yhteydessä YVA-selostuksessa. Syyskuun 2011 näytteenottopisteet ja luotausalueet on esitetty kuvassa 47. Linnut Linnuston kannalta hankesuunnittelussa on tärkeää huomioida pesimä-, levähdys- ja ruokailupaikat. Suomenlahti kuuluu lintujen tärkeimpiin muuttoreitteihin Itämeren alueella. Kevätmuutto ajoittuu pääosin toukokuulle ja syysmuutto kesäkuun lopulta lokakuun loppuun. Suomenlahden pohjoisrannikolla pesimäkausi alkaa maalis-huhtikuussa ja jatkuu elokuun alkuun. Esimerkiksi Söderskärin pesimälinnustoon kuuluu noin 30 lajia. Terminaalialueen ja laivaväylän läheisyydessä sijaitsee linnustollisesti merkittäviä IBA-alueita sekä Natura-alue. Natura-alue sisältää myös Ramsar-alueen, joka on kansainvälisesti merkittävä kosteikko. Laivaväylällä ja sen varrella sijaitsevilla alueilla esiintyy tyypillistä merilinnustoa sekä harvinaisempia 5556 finngulf LNg ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kuva 46. Helmikuun 2011 näytteenottopisteiden sijainnit Tolkkisissa Kuva 47. Syyskuun 2011 näytteenottopisteiden sijainnit sekä luotausalueet Tolkkisissa 56 Näytä lisää
22.5.2012 Gasum Oy Veli-Heikki Niiranen 1 FINNGULF LNG NESTEYTETYN MAAKAASUN TUONTITERMINAALI SUOMEEN 22.5.2012 Gasum Oy Veli-Heikki Niiranen 2 Asiat 1. Muutokset Suomen energia- ja polttoainemarkkinoilla Lisätiedot FINNGULF LNG LNG TERMINAALI
FINNGULF LNG LNG TERMINAALI YVA-selostus 19.8.2015 Gasum Gasumin vuosi 2014 Liikevaihto 1 079 milj. euroa Liikevoitto 5,1 milj. euroa Taseen loppusumma 1 621 milj. euroa Investoinnit 51,5 milj. euroa Gasumin Lisätiedot Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen
Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Toukokuu 2014 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen JULKAISUTIEDOT Julkaisija gasum Oy Lisätiedot FINNGULF LNG JA BALTICCONNECTOR
FINNGULF LNG JA BALTICCONNECTOR Alueellisen kaasuinfrastruktuurin kehittäminen 13.8.2014 in vuosi 2013 Liikevaihto 1 147,5 milj. euroa Liikevoitto 36,8 milj. euroa Taseen loppusumma 768,6 milj. euroa Investoinnit Lisätiedot KAASUALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 22.5.2014
KAASUALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 22.5.2014 LNG-terminaaliverkosto Suomeen - HAMINA Timo Toikka 0400-556230 05 460 10 600 timo.toikka@haminanenergia.fi www.haminanenergia.fi Miksi LNG-terminaali Haminaan? Kaasun Lisätiedot Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen
Gasum Oy Finngulf LNG LNG-terminaali Inkooseen Ympäristövaikutusten arviointiselostus Yleisötilaisuus Inkoossa 19.8.2015 Ympäristösi parhaat tekijät 2 Finngulf LNG, LNG-terminaali Inkooseen LNG-terminaali Lisätiedot 11.12.2012 Gasum Tommy Mattila
11.12.2012 Gasum Tommy Mattila 1 LNG:N JAKELUN JA TOIMITUSKETJUN KEHITTÄMINEN TOMMY MATTILA 11.12.2012 Gasum Tommy Mattila 2 LISÄARVOA SUOMELLE 2011 Liikevaihto 1 260 milj. euroa Liikevoitto 92 milj. euroa Lisätiedot Finngulf LNG LNG-terminaalin rakentaminen Suomeen
LNG-TERMINAALIN RAKENTAMINEN SUOMEEN Finngulf LNG LNG-terminaalin rakentaminen Suomeen Huhtikuu 2013 Ympäristövaikutusten arviointiselostus FINNGULF LNG YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Julkaisija Lisätiedot ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA
ÖSTERSUNDOMIN MAA-AINES-YVA Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yleisötilaisuus 8.9.2015 Leena Eerola Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ELY-keskus. Leena Eerola 8.9.2015 1 Hankkeen toimijat Hankkeesta vastaava: Lisätiedot KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ
KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ MAA- JA BIOKAASUN MAHDOLLISUUDET 2 1 Luonnonkaasusta on moneksi 3 Gasumin kaasuverkosto kattaa puolet suomalaisista Korkeapaineista kaasun siirtoputkea 1 286 km Matalan paineen jakeluputkea Lisätiedot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011
KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset Lisätiedot GASUM LNG ITÄMEREN PUHTAINTA POLTTOAINETTA.
GASUM LNG ITÄMEREN PUHTAINTA POLTTOAINETTA. Uudet tuulet puhaltavat Itämeren meriliikenteessä. Luonnonkaasu on nopeasti vallannut uusia käyttöalueita ympäristönormien kiristyessä ja perinteisten polttoaineiden Lisätiedot Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely. Hankkeen ja hankkeesta vastaavan esittely
Balticconnector maakaasuputki Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) yleisötilaisuus Inkoossa 27.5.2015 Tilaisuuden avaus ja YVA-menettelyn esittely Leena Eerola, Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen ja hankkeesta Lisätiedot Biokaasun jakelu Suomessa
JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Turussa 10.6.2010 12.00-16.00 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto Lisätiedot RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE
RUOPPAUSMASSOJEN MERILÄJITYSALUE HELSINGIN EDUSTALLA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS -ESITE Joulukuu 2012 Helsingin edustan merialuetta HANKE Helsingin Satama suunnittelee uuden ruoppausmassojen Lisätiedot TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 1 14.5.2012 Eero Parkkola etunimi.sukunimi@ramboll.fi 14.5.2012 JÄTEVOIMALAN YVA YVA-MENETTELYN KULKU Arviointimenettelyn Lisätiedot TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen
TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle, Lisätiedot Suomen maakaasumarkkinoiden tulevaisuuden näkymiä
19.5.2014 Gasum Veli-Heikki Niiranen 1 LNG TERMINAALIVERKOSTO SUOMESSA GASUM LNG OY KEHITYSPÄÄLLIKKÖ VELI-HEIKKI NIIRANEN 19.5.2014 Gasum Veli-Heikki Niiranen 2 LNG-liiketoiminta Suomessa Gasum aloitti Lisätiedot Nesteytetty maakaasu puhdasta energiaa maalla ja merellä
Nesteytetty maakaasu puhdasta energiaa maalla ja merellä 15.11.2013 Päivitetty 7.2.2014 Nesteytetty maakaasu on ympäristölle ystävällinen Nesteytetty maakaasu (liquified natural gas, LNG) koostuu pääosin Lisätiedot LNG POLTTOAINEENA TOMMY MATTILA SKANGASS.FI
24.5.2013 Gasum Tommy Mattila 1 LNG MERENKULUN JA TEOLLISUUDEN POLTTOAINEENA GASUMIN LNG-HANKKEET TOMMY MATTILA 24.5.2013 Gasum Tommy Mattila 2 LNG on vaihtoehto kaasun logistiikkaan Kaasu voidaan toimittaa Lisätiedot Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010. Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa
PUHTAASTI SINULLE Gasum on suomalainen luonnonkaasun osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, siirtää ja toimittaa sitä omistamassaan putkiverkossa energiantuotantoon, teollisuudelle, kotitalouksille ja liikenteelle. Lisätiedot TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE
Pirkanmaan ELY-keskus / Leena Ivalo TAMPEREEN KAUPUNKI, MAANALAINEN PYSÄKÖINTILAITOS, KUNKUN PARKKI-HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Pantin talo, 3.10.2013 klo 17.30-20 Leena Lisätiedot Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta
Päätös Dnro KASELY/3/07.04/2014 5.5.2014 ASIA Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamistarpeesta HANKKEESTA VASTAAVA Haminan Energia Oy Reutsinkatu 12 49400 Hamina HANKE, JOTA PÄÄTÖS KOSKEE Lisätiedot Outokumpu Stainless Oy. LNG-terminaalin ympäristövaikutusten arviointiselostus
Outokumpu Stainless Oy LNG-terminaalin ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.5.2013 YHTEYSTIEDOT Hankevastaava Outokumpu Stainless Oy Yhteyshenkilöt: YVA-yhteyshenkilö Juha Kekäläinen Terästie 95490 Lisätiedot Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050
Kaasuvisio energia- ja ilmastotiekarttaan 2050 Kohti älykästä energiajärjestelmää Mistä älykäs, fiksu energiajärjestelmä koostuu? Energia- ja ilmastotiekartta 2050 Älykkään energiajärjestelmän Lisätiedot 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1
9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINTAA ON TEHTÄVÄ JO TÄNÄÄN ENERGIATEKNOLOGIOILLA PÄÄSTÖT ALAS TOMMY MATTILA 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 2 Gasumin vuosi 2013 Liikevaihto Lisätiedot Biokaasulaitosten YVAmenettely
Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä 9.9.2004 Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon Lisätiedot Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.
Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.2009 Gasum Oy Myyntipäällikkö Jussi Vainikka jussi.vainikka@gasum.fi Lisätiedot SUOMEN LNG VERKOSTO TOMMY MATTILA SKANGASS.FI
SUOMEN LNG VERKOSTO TOMMY MATTILA SKANGASS.FI Skangass osa Gasum-konsernia johtava toimija Pohjoismaisilla LNG-markkinoilla Skangass perustettiin vuonna 2007 Suomessa Skangass alkoi toimia keväällä 2014 Lisätiedot Verkostoidu Porin seudulla -hanke
Itämeren laaja-alaisin teollisuuspuisto Satamatoimintaa hyödyntävälle Teollisuudelle Kaupalle Logistiikka-alan yrityksille Rakentuu olemassa olevan teollisuuden ja teollisuusklustereiden ympärille Satakunta Lisätiedot LNG:N NÄKYMÄT ENERGIAHUOLLOSSA
LNG:N NÄKYMÄT ENERGIAHUOLLOSSA Johtava analyytikko Hannu Hernesniemi Kuljetusketjun tulevaisuudennäkymät -seminaari Pori 1 ENERGIAN KOKONAISKULUTUS RAAKA-AINELÄHTEITTÄIN VUONNA 2011 Lähde: Tilastokeskus Lisätiedot Mitä uutta Gasumilla?
Mitä uutta Gasumilla? Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät Tallinna 13.-14.9.2011 Ari Suomilammi MITÄ UUTTA GASUMILLA? Aiheet: Yhtiörakenteen muutokset Verkoston kehityshankkeet Lisätiedot LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN.
LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. ENERGIATEHOKASTA JA YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISTÄ. Luonnonkaasu on tarjonnut suomalaiselle teollisuudelle turvallisen, energiatehokkaan ja kokonaishinnaltaan Lisätiedot HANNUKAISEN KAIVOSHANKE ympäristövaikutusten arviointiselostus
VOIMAMYLLY OY HUMPPILAN URJALAN TUULIVOIMAPUISTO HANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY, OHJELMAVAIHE Tourunkulman kyläyhdistyksen talo, 30.8.2012 klo 18-21 Leena Ivalo Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- Lisätiedot Suuren mittakaavan LNG - tuontiterminaali - Finngulf LNG
Suuren mittakaavan LNG - tuontiterminaali - Finngulf LNG Alueellisen kaasuinfrastruktuurin kehittäminen Gasumin vuosi 2013 Liikevaihto 1 147,5 milj. euroa Liikevoitto 36,8 milj. euroa Taseen loppusumma Lisätiedot LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta Lisätiedot TIIVISTELMÄ BALTICCONNECTOR. Maakaasuputki Suomen ja Viron välillä YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
TIIVISTELMÄ BALTICCONNECTOR Maakaasuputki Suomen ja Viron välillä YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Tammikuu 2014 TIIVISTELMÄ HANKKEEN TARKOITUS Balticconnector -maakaasuputkihankkeella on tarkoitus Lisätiedot Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen
BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen Lisätiedot YVA-menettely hankkeissa
YVA-menettely hankkeissa E 18 Turun kehätie välillä Naantali - Raisio Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, liikenne ja infrastruktuuri Vesa Virtanen Lisätiedot GASUM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012
9.8.2012 1 (5) Liikevaihto 682,0 miljoonaa euroa (713,9 milj. euroa 30.6.2011) Liikevoitto 30,1 miljoonaa euroa (55,2 milj. euroa) Maakaasun myynti 18,6 TWh (23,6 TWh). Gasum arvioi koko vuoden maakaasun Lisätiedot OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )
INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu Lisätiedot LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen Lisätiedot Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely
Riipilän kiviaineksenoton YVA-menettely Hankealue Asutus Hankealue sijoittuu metsätalouskäytössä olevalle haja-asutusalueelle Reunan pientaloalue sijaitsee lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä hankealueen Lisätiedot Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo
SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SÄKYLÄN KUNTA Karjankujan asemakaavan muutos, kortteli 156 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21555 1 (8) Seppänen Pekka Sisällysluettelo 1 Suunnittelualue... 2 2 Suunnittelutehtävän Lisätiedot Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten Lisätiedot Mitä uutta kaasualalla? Tallinna 13.9.2011
Mitä uutta kaasualalla? Tallinna 13.9.2011 Hannu Kauppinen Havainto Observation Liuskekaasuesiintymiä ja varoja on ympäri maailmaa Unconventional gas resources are estimated to be as large as conventional Lisätiedot ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE
JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa Lisätiedot Ratkaisemassa Itämeren laivojen rikkipäästöongelmaa
Ratkaisemassa Itämeren laivojen rikkipäästöongelmaa Tiimi Tapio Pitkäranta Toimitusjohtaja Tek.lis., Dipl.ins Valtteri Maja Tekniikka ja tuotekehitys Tekn. yo. Antti Bergholm Liiketoiminnan kehitys Dipl.ins., Lisätiedot POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET:
POHJOIS-POHJANMAAN POHJANMAAN YVA-MENETTELYHANKKEET: 1. Valtatie 4 Iin kohdalla 2. Valtatiet 4 ja 8, Kempele-Liminka Liminka- Temmes 3. 400 kv:n voimajohto, Oulu-Muhos 4. 400 kv:n voimajohto, Muhos - Ruotsin Lisätiedot LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta Lisätiedot MITEN LNG MUUTTAA SUOMEN JA POHJOISMAIDEN ENERGIAMARKINAA MIKÄ MUUTTUU?
MITEN LNG MUUTTAA SUOMEN JA POHJOISMAIDEN ENERGIAMARKINAA MIKÄ MUUTTUU? TOMMY MATTILA SKANGASS.FI Skangass osa Gasum-konsernia johtava toimija Pohjoismaisilla LNG-markkinoilla Skangass perustettiin vuonna Lisätiedot HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA
HUMPPILA-URJALAN TUULIVOIMAPUISTO OSAYLEISKAAVA MIKSI TUULIVOIMAKAAVA? Tuulivoimalaitos tarvitsee rakennusluvan, jonka myöntämisen edellytyksenä on ensisijaisesti voimassa oleva oikeusvaikutteinen maankäytön Lisätiedot ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE
KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on Lisätiedot Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa.
Liite 2 Yhteysviranomaisen arviointiohjelmasta antaman lausunnon huomioon ottaminen YVAselostuksessa. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO LAUSUNNON HUOMIOIMINEN Hankkeen vaihtoehdot Mikäli arvioinnin edetessä Lisätiedot Gasum-konsernin osavuosikatsaus 1.1. -30.9.2013
Gasum-konsernin osavuosikatsaus 1.1. -30.9.2013 Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo suomeen maakaasua, siirtää ja toimittaa sitä suomalaisille energiaksi. Gasum kehittää määrätietoisesti Lisätiedot TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET
1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7 Lisätiedot Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Elokuu 1999. Loviisa 3. -ydinvoimalaitoshanke
Elokuu 1999 Tiivistelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Loviisa 3 -ydinvoimalaitoshanke Hankkeesta vastaava Yhteysviranomainen Sisällysluettelo Hankkeen tausta ja aikataulu Hanke ja sen vaihtoehdot Lisätiedot Östersundomin maa-aines-yva
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE KOSTONJOEN RANTA-ASEMAKAAVA TAIVALKOSKEN KUNTA JOKIKYLÄ JA TAIVALKOSKEN KYLÄ NISKAVAARA 5:8 (832-402-5-8) om. UPM-Kymmene Oyj Lisätiedot Båssastranden asemakaava
Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla. Lisätiedot BIOLAIVAT KY UUTTA SUOMALAISTA INNOVATIIVISTA VARUSTAMOTOIMINTAA
BIOLAIVAT KY UUTTA SUOMALAISTA INNOVATIIVISTA VARUSTAMOTOIMINTAA BIOLAIVAT KY BIOLAIVAT KY VISIO JA SEN TOTEUTTAMINEN Suomessa EU:n ja oman kotoisen valtiovallan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan Lisätiedot KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO
1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Lisätiedot ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE
KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy Lisätiedot PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen
PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA Skaftkärr Skaftkärr hankkeen tavoitteena on rakentaa Porvooseen uusi energiatehokas 400 hehtaarin suuruinen, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Skaftkärr Koko projekti Lisätiedot LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA
LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN Lisätiedot Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS. Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.
kuva Ida Fasching 2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus AO 18.11.2014, 24.2.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma L35 RAJAVARTIOSTONKATU, ASEMAKAAVAN MUUTOS YMPÄRISTÖTOIMEN KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lisätiedot PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISTARVETTA KOSKEVASSA ASIASSA; PERNAJAN SAARISTON VESIHUOLTOPROJEKTI, LOVIISA
Päätös Dnro UUDELY/20/07.04/2011 14.11.2011 Julkinen Pernajan saariston vesiosuuskunta c/o Juhani Räty (saantitodistus) Sarvisalontie 1055 07780 Härkäpää PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN Lisätiedot Maakaasun mahdollisuudet Pohjoisessa
Maakaasun mahdollisuudet Pohjoisessa Toimeksiantajat Oulun kaupunki/oulun kauppakamari/barentskeskus Toteutus Iin Micropolis Oy Selvitystyön toimeksianto Maakaasun jakelu- ja käyttömahdollisuuksien selvittäminen Lisätiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS
PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- Lisätiedot ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö
ENERGIA JA ITÄMERI -SEMINAARI 16.7.2009 Energiayhteyksien rakentaminen ja ympäristö Tapio Pekkola, Manager for Baltic and Nordic Organisations, Nord Stream Miksi Nord Stream? - Energiaturvallisuutta varmistamassa Lisätiedot Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2013 1 (14) Kaupunginhallitus Ryj/1 03.06.2013
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2013 1 (14) 664 Lausunnon antaminen Uudenmaan ELY-keskukselle Nord Stream - laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta HEL 2013-005072 T 11 01 05 Päätös Lisätiedot Nesteytetty maakaasu.
Nesteytetty maakaasu Uusi tekniikka avaa uusia markkinoita. Nesteytetty maakaasu. 2 Nesteytetty maakaasu Nesteytetty maakaasu 3 Nesteytetty maakaasu - LNG. Turvallinen ja ympäristöystävällinen energialähde. Lisätiedot Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli
1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen Lisätiedot 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä
002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan Lisätiedot TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
TURUN SEUDUN JÄTEHUOLTO OY JÄTTEEN ENERGIAHYÖTYKÄYTÖN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖPAJA 2, HANKEKUVAUS VE1 HANKEKUVAUS VE2 HANKEKUVAUS VE0A JA VE0B ARVIOINTIMENETELMÄT Herkkyys Alhainen Keskisuuri Lisätiedot TUULIVOIMAA KAJAANIIN. Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013
1 TUULIVOIMAA KAJAANIIN Miia Wallén UPM, Energialiiketoiminta 29.10.2013 UPM Uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa uutta, kestävää ja innovaatiovetoista Lisätiedot SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA
SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen Lisätiedot VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch
VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston Lisätiedot Tornion Röyttän LNG-terminaalin asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tornion kaupunki 9.6.2015 OAS Tornion Röyttän LNG-terminaalin asemakaavan muutos 2 (9) 9.6.2015 SISÄLLYS 1 ASEMAKAAVAN TARKOITUS JA TAVOITTEET... 3 2 OSALLISTUMIS- Lisätiedot METSÄ-FIBRE OY ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA
METSÄ-FIBRE OY ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA TIIVISTELMÄ Hanke ja hankkeesta vastaava Metsä Fibre selvittää 1 300 000 sellutonnin biotuotetehtaan rakentamista Äänekosken Lisätiedot LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT
Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100% Lisätiedot Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos
KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis- Lisätiedot LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1
LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 2 Gasum s year 2015 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 3 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Lisätiedot LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta Lisätiedot OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue
SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana Lisätiedot SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012