Source: https://fin.patkardevelopers.com/avok-raschet-dymoudalenija
Timestamp: 2020-07-09 16:58:18+00:00
Document Index: 12714573

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'HD ', 'kko ']

Norm P.B. - Ilmastointi 2020
Ohjelma on suunniteltu määrittämään savusuojajärjestelmien parametrit asuin- ja julkisiin rakennuksiin.
Ohjelma Savu- ja savusuojausjärjestelmien parametrien laskeminen asuin- ja julkisissa rakennuksissa sisältää menetelmiä erilaisten savunpoistojärjestelmien ja ilmansyötön laskemiseksi:
savunpoistojärjestelmät huoneista ja / tai käytävistä tulipalon sattuessa,
järjestelmät savun ja kaasujen poistamiseksi palon jälkeen,
järjestelmät, joilla varmistetaan portaiden epäkelvollisuus,
ilmansyöttöjärjestelmät hissien, portaiden hissien, portaikkojen ja hissien, tambour-yhdyskäytävien ja turvavyöhykkeiden akseleille
Ohjelma täyttää SP 7.13130.2013: n vaatimukset.
CA AVOK: n ohjelma on sarjoitettu. Sertifikaatti № ПО-0014 lataa täällä.
SNiP 2.04.05-91 -etuustuki 4,91. Savun suojaus tulipalossa
PUNAISEN BANNERIN PROJEKTIN INSTITUUTIN PROMSTROYPROJECTIN TILA
EDUT 4,91 - SNIP 2,04.05-91
Savun suojaus tulipalossa
Instituutin päällikkö IB Lvovskiy
Päävalmentaja BV Barkalov
Käsikirja 4.91 SNiP 2.04.05-91 "Savun suojaus tulipalossa", jonka tekninen neuvosto on hyväksynyt ja jonka on ottanut käyttöön Promstroyproekt-instituutti.
Tutkija - Venäjän federaation sisäasiainministeriön korkean teknisen palon teknisen koulun paloturvallisuushallinnon apulaisprofessori, Tech. Tiede Esin VM
Toimittaja - insinööri Agafonov N.V.
Edellisen 4.91-painoksen käyttöönoton jälkeen tämän oppaan ensimmäinen versio tulee pätemättömäksi.
Tällä hetkellä "päivärahaa SNIP 2.04.05-91" tekijänoikeus ei saa jäljentää tai käyttää millään tavalla tai millään tavalla - sähköisesti tai mekaanisesti, mukaan lukien valokopiointi tai tietoja kokoelmista ja jakelulaite, ilman kirjallista lupaa Promstroiproekt Institute.
LUETTELO TUKIKELPOISTA
1.91. Tuloilman kulutus ja jakelu
2.91. Auringon säteilyn lämmöntuoton laskeminen tiloihin
3.91. Tuulettimen asennukset
4.91. Savun suojaus tulipalossa
5.91. Ilmanvaihtolaitteiden asennus
6.91. Tulenkestävät kanavat
7,91. Kanavakehykset rakennuksissa
8.91. Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien henkilöstön määrä
9.91. Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden vuotuinen energiankulutus
10.91. Ilmanvaihtojärjestelmien ruosteenestosuojauksen suunnittelu
11.91. Lasketut ulkoilman parametrit vakioprojekteihin
12.91. Suositukset ulkoilman tunkeutumisen laskemiseksi yksikerroksisessa tuotannossa rakennus.
"Hyöty" edellä mainitut luvut tulevat myyntiin vuonna 1993.
Hakemukset otetaan vastaan ​​jako monimutkaisesta tiedot (OKIP) Promstroiproekt on 119827, GSP, Moskova, G-48, The Komsomol esite, 42 (puh. 242-37-64, 242-10-45).
Manuaalinen "savusuojatoiminto rakennusten ja tilojen" suunniteltu Promstroiproekt (karkki. Tehn. Sciences BV Barkalov) perusteella materiaali hyödyttää Promstroiproekt "poistaminen savun ja -tilat" vuonna 1988 hyväksymä järjestys instituutin Promstroiproekt 04.5.88 35 Tutkimus VNIIPO sisäasiainministeriö Neuvostoliiton sekä Moskovan kaupungin MNIITEP osittain vahvistettu kenttäkokeet kokeelliseen tulipaloista korkeissa kerrostaloja Moskovassa.
Käsikirjan 1 osaa tarkistetaan perusteellisesti. Uusi, yksinkertainen menetelmä suorituskyvyn määrittämiseksi Savunpoistojärjestelmän käytävien ja salia. Laskelmat Vastusverkossa rakentuu yleisiä teknisiä termejä ja kaavoja käytetään ilmanvaihdon tekniikka. Kulut käytävillä savun annettu kaavoissa ehdokas teknisten tieteiden I Ilminsky ja M. Grudzinski, ja käytävillä, joilla on kaksi tai useampia määrä lähtöjen portaat leikattu perusteella väittää M. Grudzinski, säästää aiheutuvat kustannukset verrattuna vuoden 1988 etuuksiin.
2 jakso on uudistettu merkittävästi. Savunpoiston tarve riippuu siitä hetkestä, jolloin savupilvi laskeutuu turvalliselle tasolle - 2,5 metrin etäisyydellä lattiasta ja ajasta, joka tarvitaan ihmisten evakuoimiseen huoneesta.
Kulutus savun määräytyy sen perusteella, "Ulkoreunan tulisija palo" - British saatu materiaaleja tutkijoita E. Butcher, ja J. A. Drysdale Parnell [2] ja [3], tai ilman nopeus oven varauloskäynteihin, virtaus kerroin m = 0.64 mukaisesti hyväksytyt GOST 12.1.004-91 sijasta 0,8 painos '88, perusteettomina. Ulkopuolelle savu kulutus per 1 m2 lattiatilaa.
3 § perustuu tutkimuksiin M. Grudzinski, muutettuna ja täydennettynä tietoja ilman suunnittelua porraskäytävissä kolmannessa nezadymlyaemogo tyyppi ja aulat yhdyskäytäviä portaikkoon kellarissa huonetta B-luokan ja konehuoneet hissien rakennuksissa luokat A ja B.
Käsikirja ei kata suunnittelu savua tiloissa kohtaus kulttuurin ja viihteen laitoksissa (teatterit, elokuvateatterit, klubit), edellyttäen SNIP 2.08.02-89 ja VSN 45-86. ohjelma, joka laskee savun käytävillä ja saleissa asuin-, julkisten ja teollisuusrakennusten sekä sisäisen paineistuksen ilma nezadymlyaemye porrashuoneet ja hissi akselit (PRITOK) ja ilman lukkoja suunnitellaan VNIIPO sisäministeriö Neuvostoliiton ja MNIITEP.
Promstroiproekt kiittää tutkijoita ja insinöörejä, jotka tarjosi materiaalia, arvosteluja ja neuvoja kehittämiseen hyötyjä: EI Bobrova, M. Grudzinski, BV Hrushevsky ED Holovaty VM Esin I ja. Ilminsky, VA Orlov, TI Sadouskaya GI Stomakhin, SS Trebukovu, VP Titov, VS Tishkin.
Käsikirja on julkaistu ennen SNiP 2.04.05-91: n virallista julkaisua, jonka yhteydessä tämän asiakirjan vaatimusten esittämisessä saattaa olla epätarkkuuksia.
Käsikirjassa hyväksytyt ehdot.
Savun säätöventtiili - venttiili, jossa on standardoitu palonkestävyysluokka, joka avautuu palon sattuessa.
Savunilmaisin - kanava (kanava, öljypohja) on siinä määritelty savu- tai kanavaan venttiilien reikiä vastaanottamiseksi savun ja savukaasujen venttiili yhteinen tupakoida tai savua alueita tai tiloja säiliö.
Smoke Zone - osa tilasta, jonka kokonaispinta-ala on enintään 1600 m 2, josta palon savun alkuvaiheessa poistetaan nopeudella, joka tuottaa polttolaitoksen evakuoinnin.
Huone (käytävä), jolla ei ole luonnollista valaistusta - huone (käytävä), jossa ei ole ikkunoita tai valoaukkoja ulkoisissa aidoissa.
Savukatos - savuarvi, joka on ympäröity ympäröivällä syttymättömillä verhoilla, putoaa katosta (päällekkäin) tasolle Y = 2,5 m lattiasta ja enemmän, joiden pinta-ala on enintään 1600 m 2.
1. KORJAUSJÄRJESTELMIEN JA KOKOIDEN PITUUSTA SUOJELU.
1.1. Savunpoisto tulipalon aikana olisi suunniteltava siten, että ihmisten evakuointi rakennuksen tiloista ensimmäisessä vaiheessa, joka tapahtui yhdessä huoneessa:
a) käytävistä tai julkisten, hallinnollisten, kotitalouksien ja teollisuusrakennusten hallit SNiP 2.04.05-91 vaatimusten mukaisesti; 2.08.01-89; 2.08.02-89; 2,09,02 - 85 *; 2.09.04-87 ja 2.11.01-85 (ks. Liite 1);
b) tuotantokäytävistä ja hallinnollisista rakennuksista yli 26,5 m korkeuteen;
c) käytävällä pituus 15 m, jossa ei ole luonnollinen valaistus valoa aukot ulkokuoren (jäljempänä "ei luonnonvaloa") teollisissa rakennuksissa A, B ja C kanssa kerrosten lukumäärä on 2 tai enemmän.
Vaatimukset eivät koske käytäviä ja käytäviä, jos kaikki tilat, joissa on tämän käytävän ovia, estävät suoraa savunpoistoa.
Sallitaan suunnitella savun poisto B-luokan tuotantolaitoksilta, jonka pinta-ala on 200 m2 tai vähemmän, vierekkäisen käytävän kautta.
1.2. Käytävästä tai salista poistettava savun kulutus (kg / h) on määritettävä kaavalla:
a) asuintaloihin
b) julkisiin, hallinnollisiin ja teollisiin rakennuksiin
Vuonna - leveys suurempiin oviin, jotka avataan, kun poistutaan käytävästä tai salista portaikkoon tai ulkopuolelle, m; kuviossa 3 asuvien asuntojen osalta. 1 pos. 5 tarkoittaa laskuissa huomioon otettavia oluita;
n - kerroin suurien ovien välilehtien, V m, kokonaisleveydestä riippuen, avataan käytävästä tulipaloon portaisiin tai ulospäin, mikä on yhtä suuri kuin:
at Vuonna = 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4
asuinrakennuksiin n = 1,0 0,82 0,7 0,51 0,41
julkiselle, 1,05 0,91 0,8 0,62 0,5
ja teollisuusrakennukset
KD - suhteellisen täydellisyyden kerroin ja oven avaamisen kesto, joka kulkee käytävästä portaikkoon tai ulospäin 1,0 - 25 henkilön evakuointiin. ja enemmän ja 0,8 - vähemmän kuin 25 ihmisen evakuointiin. yhdestä ovesta.
1.3. Savun poistaminen käytävistä ja salista tulee suunnitella keinotekoisilla systeemeillä. Järjestelmään saa asentaa enintään kaksi savukaivosta.
Laskettaessa järjestelmää on otettava tietty savun paino 6 N / m 3, savun lämpötila on 300 ° C ja ilmalle tulee käytävällä portaita tai oviaukkoja.
Savun läpät tulee sekoittaa savupiipussa käytävän tai hallin katon alle. Sen on sallittava savukaasuventtiilit kaivoksille oksilla, mutta enintään kaksi oksia kaivoksesta lattialla. Savun läpän säde on 15 m; jossakin osapuolessa, jonka sallitaan kestää 20 m. Yhden savuilmaisimen palveleman käytävän pituus on enintään 30 m.
1.4. Savun läpät on valittava valmistajan tietojen mukaan.
Yhteenveto savuventtiileistä, joissa sähköinen toimilaite avautuu tulipaloon ja käsin sulkemiseen, esitetään taulukossa. 1, kuv. 2. Venttiilin virtausalue on suositeltavaa määritellä savun massanopeudella - 7-10 kg / (s.m 2).
a) Odessan kokeellisen korjauksen ja mekaanisen laitoksen savupiiput
Asennusmitat, mm, enintään
poikkileikkaukseltaan 1 m 2, ei vähint
palonkesto, h, vähintään
Venttiilin aukon toimilaitteen tyyppi: sähköinen, automaattinen; sulkemiseen - manuaalisesti.
Verkkojännite on 220 volttia; vasteaika - 1 sekunti.
6) Kasvi Mospromelektrokonstruktsiya Moskova, 2. Irtyshsky proezd, puh. (Kuva 3). kasvi 462-43-68 ja 462-54-29. Venttiilin poikkipinta 0,2 m 2.
c) Savupiipun venttiili asuinrakennusten savusuojaukseen, joka on tarkoitettu aukon automaattiseen avaamiseen savunpoistoon. LENNIIPROEKT-instituutin kehittämä, joka on valmistettu teknisten eritelmien 401-33-001-88 mukaisesti tärkeimpien parametrien avulla:
Poikkipinta-ala ei ole pienempi; m 2 0,2
kokonaismitat В 'H-, mm "600" 800
Suljetun venttiilin kestävyys
kaasun läpäisevyys vähintään 1 / kg × 1 / m 40000
Palonkestävyyden raja-arvo on vähintään h 1,0
Vastausaika on enintään 15
Venttiilin sulkemiskäsikirja
Venttiili koostuu hitsatusta langasta, jonka kansi sulkee aukon. Sähkömagneetti, tulppa, rajakytkin ja avoimen kannen raja-asennon rajoitin on kiinnitetty suojukseen.
Tulppa on pidettävä kiinni suljetussa asennossa ja vapautettuna, kun magneetti toimii. Suojakulma 45 + 5 astetta.
Savupiipun vuotot määräytyvät ilmavirtauksella suljetun venttiilin kautta G että, kg / s - on otettava valmistajan tietojen mukaan, mutta ei saa ylittää standardia:
että - venttiilin virtausalue, m 2;
D Ps - Pa, paine, venttiilin molemmille puolille.
1.5. Seuraavassa noudatetaan hitsauksessa tehtyjä teräslevyjä sisältäviä savupiippuja ja ilmakanavia sääntö, käyttö teollisiin, julkisiin ja hallinnollisiin rakennuksiin; Näiden kaivosten ja kanavien tiheys olisi otettava huomioon luokassa "P"; asuinrakennuksissa käytetään rakennusaineiden kaivoksia; niiden tiheys ei saa olla alhaisempi kuin luokka "H" SNiP 2.04.05-91 mukaisesti.
1.6. Savupiipun Pa-painehäviö suositellaan kaavalla:
KT - paikallisen resistenssin kertoimien korjauskerroin, joka on tulevan kaasun tiheyden suhde verkkoon tai sen kautta kulkevan kaasun suhde standardin ilman tiheyteen R = 1,2 kg / m 3. Savuventtiilin sisään tulevaa savua tulisi ottaa korjaamalla savun aiheuttama pilaantuminen 1.3; KT on 0,66 kaasun lämpötilassa 300 ° C, 0,55 ° C 450 ° C: ssa ja 0,45 ° C: ssa 600 ° C: ssa. Lämpötilat vastaavat kaasun ominaispainoa 6, 5 ja 4 N / m 3 tai tiheys 0,61; 0,51 ja 0,41 kg / m 3;
j 1 - savun venttiilin sisäänkäynnin vastuskerroin ja edelleen savun akseliin polven 90 ° kanssa otetaan yhtä suuriksi kuin 2,2; venttiileille, jotka muodostavat polven 45 asteen kulmassa, kun akseliin pääsee, on suositeltavaa ottaa j 1 = 1,32;
j 2 - savuhormin venttiilin kiinnityksen kerroin kaivokseen tai haaraan määritetään laskemalla; CPPSH-tyypin venttiilin suoraa liittämistä varten kaivosseinästä, on suositeltavaa, että j 2 = 0,3 ja venttiilille KDP-5 ja KE-1 j 2 = 0,2;
v R - savun massanopeus venttiilissä kg / (m 2);
R - savun tiheys käytävistä ja salista 6 / 9,81 = 0,61 kg / m 3.
1.7. Kitkakestävyys savuputkessa, kaivoksissa tai putkissa, Pa, on suositeltavaa määrittää kaavalla:
Kerroin Ktr olisi otettava:
savun lämpötilassa 300 ° C, 9,6
H - paine kitkasta johtuva häviö, kg / m3, teräksen kanavat lämpötilassa 20 ° C otettu alla hakemistoon [1] vastaavaan kanavan halkaisija osan tai akselin arvoa vastaava nopeuden paine, kg / m 2, havaittu massa savunkulkua tai kaasuja tämä osio kanavasta tai kaivosta.
Taulukossa. 2 arvot H, savun akselien poikkileikkauksen useimmin esiintyville alueille 0,25; 0,35; 0,55 ja 0,7 m 2;
Kkanssa - rakennusmateriaalien kanavien kerroin, joka on 1,7 betonin ja kuonan betonille; 2,1 - tiilien osalta ja 2,7 kaivoksille, joiden teräsverkko on kipsattu teräskanavilla Kkanssa = 1; tarkempia arvoja saadaan taulukosta. Viitekirjan [1] 12, 14;
Paineen puristus kitkalla
Paineen puristus kitkalla H kg / m 2 kanavissa, joiden poikkileikkaus on m 2
paine kanavassa tai akselissa, Pa
1.8. Määritetty kokonaispainehäviö järjestelmän ensimmäisessä osassa D P3 = D P1 ± D P2 venttiilin A m 2 valittua aluetta kohti kaavan (3) mukaisesti määritämme suljetun venttiilin vuotoa toisen kerroksen (tai järjestelmän toisen osan) vuotavan ilman virtausnopeuden, G että, kg / s. Perustuu prosenttiosuuteen 100 G että arvioituun savun kulutukseen G D taulukon mukaan savu-ilmakehän savun ja ilman (jäljempänä "kaasut") tiheys kasvaa, D R e (3 kg / m 3, rakennuksen kerros tai järjestelmän osa:
1.9. Määritä kaasun tiheys suussa R yläpää): R at = 0,61 + D R e ( N vuonna - 1) (7)
ja kaasujen virtaus kaivoksen tai kanavan suussa:
Nvuonna - rakennuksen yläkerroksen numero tai järjestelmän viimeinen osa venttiilille, johon savuventtiili on asennettu.
1.10. Kaivoksen suussa olevien kaasujen virtausnopeus ja nopeus (suositellaan enintään 15 kg / (m 2)) määrittävät tarvittaessa sen poikkileikkauksen. Sitten määritä kaavan (9) mukaan koko savukaivon tai järjestelmän resistanssin kerroin:
ja kaavan (10) mukaisesti painehäviö akselissa Pa.
l - akselin tai järjestelmän pituus, m;
h D1, h DN - dynaaminen paine, Pa, ensimmäisessä osassa ja kaivoksen suussa;
D P1 ja D P2 - paineen aleneminen ensimmäisessä osassa ja kaivoksen suussa Pa;
KT = 0,75 - otetaan huomioon lämpötilan lasku ja kaasun tiheyden kasvu;
N - kerrosten lukumäärä rakennuksessa.
1.11. Painehäviö ilmavirtauskanavassa, joka yhdistää savuhammaskanavan tuulettimeen D Paurinko ja tuulettimen jälkeen D Pn :
l - kanavan pituus, joka yhdistää akselin tuulettimeen tai tuulettimesta pakoputkeen, m;
S j, h q2 - paikallisten vastusten summa tuulettimeen ja kaasun dynaaminen paine tässä osassa, Pa, tai vastaavasti puhaltimen jälkeen ennen ilmakehään päästämistä.
1.12. Ilman sisääntulot akselin ja kanaviston vuotojen läpi ennen tuulettimen Gn kg / s, määritetään verkon kokonaisvastuksella tuulettimella, D Pkanssa = D Pat + D Pvuonna kaavojen (10) ja (11) mukaisesti, ja ylimääräiset ilmapäätteet löyhästi suljetun savun läpäisevyyden kautta lasketaan 10% ilmavirtauksesta kaivokseen:
Gps - Erityinen ilma imevät läpi akselin vuotoja ja teräslevyjen ilmakanavia, jotka on liitetty jatkuvalla tiukka saumalla; (sama tiheys voi olla kiinteitä betonia tai onttoja lohkojen akseleita, joissa lattialla on enintään kolme konsolidoitua liitosta) Gps on suositeltavaa toteuttaa taulukon 3 mukaisesti luokan II mukaisesti;
G nn - Taulukossa on suositeltavaa käyttää erityisiä ilmansuuntauksia mineraalien vuotoista laattoista tai tiilistä ja muista materiaaleista. 3, luokassa H;
Pn, Pkanssa - ympärysmitta, m, akseleiden ja ilmakanavien sisäinen poikkileikkaus;
l kanssa, l n - teräslevyjen ja muiden materiaalien akselien ja kanavien pituus, m;
G at, G 1 - kaasun virtausnopeus, kg / s, kaivoksen suussa; G at - kaavalla (8) ja savulla verkon ensimmäisessä osassa, missä se on yhtä suuri kuin G 1 = G hyvin tai G noin, kaavoilla (1) tai (2);
( G at - G 1 ) - ilman imu suljettujen venttiilien läpi, kg / s.
Ilmansyöttö savunpoistojärjestelmien vuotojen kautta
Negatiivinen staattinen paine siinä kohdassa, missä kanavat on kytketty tuulettimeen, Pa
Erityinen ilmankulutus, G n atD, 10 3 kg / (s. M 2) kanavan sisäpinnasta
Huomaa: suorakaiteen muotoisille kanaville otetaan käyttöön tekijä 1.1.
1.13. Kaasun kokonaiskulutus tuulettimen eteen
verrattuna aiemmin laskettuun kulutukseen G at kasvoi K: ssa = G summa G at kertaa, ja siten imunpaineen kokonaishäviö kasvaa K1 = (1 + K 2 ) / 2 kertaa ja se on, Pa:
D Pat ja D Pvuonna kaavoilla (10) ja (11) ja D Png - häviöt kaasujen vapautumisesta ilmakehään;
Tuulettimen kaasujen tiheys, kg / m 3.
1.14. Luonnollinen paine johtuen ulkoilman ja kaasujen D painon eroista PEY, Pa, määritetään kauden (14) lämpimälle jaksolle (parametrit B) ja otetaan huomioon miinusmerkillä
h - savun akselin korkeus savuputken akselista ensimmäisellä (alemmalla) lattialla puhallinakseliin m;
h vuonna - pystysuora etäisyys puhaltimen akselista kaasujen vapautumiseen ilmakehään, m;
g n = 3463 / (273 + T n ) - ulkoilman ominaispaino, N / m 3;
T n - ulkolämpötilan lämpimän vuoden aikana ° С;
g op = 4,9 (r vuonna + 0,61) - kaasujen keskimääräinen ominaispaino tuulettimelle, N / m 3;
g g = 9,81 R summa - Kaasujen ominaispaino tuulettimeen N / m 3;
R summa - kaasun tiheys tuulettimen edessä kaavalla (13b).
1.15. Paineen menetys, johon puhaltimen kuluttaman tehon on laskettava, Pa
1.16. Tuulettimen valinta m3 / h: n ja pyörimisnopeuden mukaan määräytyy kaavan (16) mukaisella virtausnopeudella,
ja ehdollisen painehäviön mukaan, joka on alennettu standardin mukaisen ilman tiheydeksi kaavan (16a) mukaisesti, Pa:
1.17. Удаление дыма должно производиться радиальными вентиляторами, пригодными для работы в течение времени, необходимого для эвакуации людей, но не менее 0,75 ч. Специальных вентиляторов для дымоудаления, работающих при температуре газов 300 ° С, промышленность нашей страны не производит. Joten kun fanit käytetään yleiskäyttöinen radial käynnissä samalla akselilla sähkömoottorit, mukaan lukien katto keskipakopuhallinta RBB. Savunmuodostuksen ilmakehään olisi annettava putkien läpi ilman sateenvarjot korkeus ei ole pienempi kuin 2 m ylhäältä hitaasti polttaminen tai palavien materiaalien; Se on alempi korkeus turvakatos julkaisu palamatonta ainetta vähintään 2 m reunasta pakokaasujen reiän. Venttiilien on oltava mahdollista asentaa puhaltimeen.
Tuulettimen pehmeä pistoke on tilattava tulenkestävästä kankaasta, esimerkiksi kalvopäällysteisestä lasikuidusta TU 1721-193-77.
1.18. Käytävien ja salien savunpoistojärjestelmille pystysuorat akselit asennetaan niihin asennetuilla savupiippuilla tai oksilla. Если по местным условиям такая система неприемлема и вместо шахты придется применить другой вид коллектора, в частности шахту переменного сечения или с переломами, то расчеты расхода газов, их плотность и потери давления должны быть выполнены поэлементно, за исключением, первого участка, выполняемого по формулам ( 4) ja (5). Laskenta suoritetaan sitten taulukkomuodossa (katso esimerkki 3 ja taulukko 4). Taulukon 3 sarakkeessa 3. 4, savun kulutus kirjataan sarakkeessa 4 - sen tiheys ja sarakkeessa 5 - painehäviö verkon ensimmäisessä osassa. Edelleen, sarakkeessa 2, jolla on kaava (3) määritetään ilmavirran läpi vuotoja inleakage suljettua venttiiliä savukaasujen, savu pino virtausnopeudella sarakkeessa 3, ja tiheys määritetään kaavalla kaasujen (17):
Sarakkeen 5 kaavan (17a) mukaan kokonaispainehäviö
Laskelman lopussa saadaan sarakkeessa 3 kaasujen kokonaisvirtaus ja sarakkeessa 5 vaaditut painehäviöt kaivoksessa. Järjestelmän lisä laskenta suoritetaan yleisessä järjestyksessä kaavojen (12) - (16a) mukaisesti.
Kaavoissa (17) ja (17a) hyväksytään seuraavat merkinnät:
G n-1 ; G vuonna - kaasun kulutus edellisessä osassa ja imutetun ilman kulutus, kg / s;
R n-1 ; R n - kaasujen tiheys edellisessä ja tässä jaksossa, kg / m 3;
D Pn-1 ; D Pn - painehäviö edellisellä ja tietyllä alueella,
j 3 - kestokerroin suljetussa savukaasuvirtauksessa tapahtuvaa kulkua varten viitenumeron [1] mukaisesti tai korjauksen KT joka on 0,23;
j 4 - pienennetty kitkakerroin kaavassa (5) annettujen tietojen mukaan ja yhtä suuri kuin 9,6 ' H ' Kkanssa ' l "1.22 / (v 2 ' R );
l - putken tai akselin pituus m;
- kanavien tai akseleiden poikkipinta-ala m 2,
H, Kkanssa - kuten kaavassa (5).
Esimerkki 1. Laske 12-kerroksisen asuinrakennuksen käytävien savusuoja Novgorodissa; Ulkolämpötila lämpimänä vuodenaikana 24,5 ° C. Parametrit B. Kuviossa 1 esitetyn tikkaiden ja hissiyksikön A asettelu. 1, leveyden ollessa suurempi ovilevyn pos. 5, 0,6 m. Oven korkeus on 2 m, lattian korkeus on 2,8 m. Kaivos on valmistettu betonista.
Ratkaisu. Savun kulutus kaavan (1) mukaisesti kertoimella = 1:
G hyvin = 3420 '0,6' 1 '2 1,5 = 5800 kg / h tai 1,61 kg / s.
Asennukseen otetaan savun läpät KDP-5 vapaaseen läpikulkuun 0,2 m 2. Savun massanopeus venttiilissä on 1,61 / 0,2 = 8,05 kg / (s. M 2). Nopeuspaine savun tiheydessä 1,6 1,6 0,61 kg / m 3 mukaisesti on 8,05 2 / (2 '0,61) = 53,1 Pa. Venttiilin painehäviö kaavan (4) mukaan
Suunnittelemme savukaivon, jonka poikkileikkaus on 0,25 m 2. Massa nopeus akselin osan ensimmäisen osan 1,61 / 0,25 = 6,44 kg / (s. M2) suositellulla nopeudella 7-10 kg / (s. / M 2). Nopea paine ensimmäisessä osassa on 6,44 2 / 1,22 = 34 Pa. Kokonaispoistot ensimmäisessä osassa ottaen huomioon kaavan (5) mukaisen kitkapaineen menetyksen betoniakselilla Kkanssa = 1,7; D P3 = 53,3 + 9,6 '0,1' 1,7 '2,8 = 58 Pa.
Kaasun (3) mukaisen savuputken vuotamisen läpi kulkeva ilmavirta on yhtä suuri kuin G että = 0,0112 (0,2 '58) 0,5 = 0,038 kg / s.
1.8: n mukaan suhde 100 G että / G hyvin = 100 '0,038 / 1,61 = 2,36% ja kaasujen seoksen tiheyden vastaava kasvu lattiasta kohti on D R e = 0,0072 kg / m 3.
Kaasun suussa kaasun seoksen tiheys kaavalla (7) R at = 0,61 + 0,0072 (12-1) = 0,69 kg / m3.
Kaasujen suun kaasun virtausnopeus kaavan (8) mukaisesti: G at = 0,81 '1,61' 0,69 / (1 - 0,83 '0,69) = 2,11 kg / s tai 7600 kg / h.
Kaasujen suun kaasujen massanopeus on 2,11 / 0,25 = 8,44 kg / (sekunti M2) ja nopeuspaine on 51,6 Pa.
Kaavan (9) avulla määritetään kaivoksen vastuskerroin alkaen toisesta osasta suuhun: j at = 9,6 '0,1' 1,7 '2,8' 11 / 51,6 + 0,3 '0,75' 11 = 3,45 ja kaavan (10) mukaiset painehäviöt kaivoksessa:
D Pat = 0,5 (34 + 51,6) 3,45 + 58 + 9,6 '4' 0,1 + 0,5 '0,75' 51,6 = 229 Pa, mikä ottaa huomioon myös liitoksen kattotuulettimeen pituus 4 m teräslevyä, jolla on paikallista vastustuskykyä puhaltimen suuttimeen siirtymiseen j = 0,5.
Ilman sisääntulot verkon vuotoa kohdan 1.12 mukaisesti:
G n = 0,0013 '1,1' 2,0 (33,6 + 4) + 0,1 (2,11-1,61) = 0,16 kg / s.
Tässä erityinen ilmavirta kaivoksen ja liitäntäputken riittämättömyyden kautta otetaan taulukosta. 3, samoin kuin luokan H ilmakanavissa, joiden korjauskerroin on 1,1 suorakaiteen poikkileikkaukselle, koska akselisuunnittelu on betonista.
Kaasun kokonaiskulutus on 2,11 + 0,16 = 2,27 kg / s. Kaasun kulutuksen kasvu vuonna 2003 K = 2,27 / 2,11 = 1,076 kertaa kaavalla (13a) lisää painehäviöitä vuonna K1 = (1 + 1,0762 2) / 2 = 1,079 kertaa. Samanaikaisesti imun imeytymiset yhteensä ovat 229 '1 079 = 247 Pa.
Tuulettimen edessä olevien kaasujen tiheys kaavan (13b) mukaisesti: R summa = 2,27 / [1,61 / 0,61 + (2,27 - 1,61) / 1,2] = 0,71 kg / m3.
Kaasun lämpötila tsumma = (353 - 273 '0,71) / 0,71 = 224 ° C.
Maakaasun paine p. 1,14 korkeudella 33,6 m ja akselin holkki 4 m paino ulkoilmaan Novgorod 3463 / (273 + 24,5) = 11,64 N / m 3 ja 0,71 kaasut 9, 81 = 6,97 N / m 3.
D PEY = 33,6 [11,64 - (6 + 6,97) 0,5] + 4 (11,64 - 6,97) = 192 Pa.
Painehäviö, jonka laskevan tehon on oltava tuulettimen kuluttaman staattisen paineen ollessa 247 - 192 = 55 Pa.
Parametrit, joiden perusteella puhaltimen on laskettava: virtausnopeus - Lvuonna = 2,27 / 0,71 = 3,2 m 3 / s tai 11 500 m 3 / h.
Tavallinen staattinen paine on 1,2 '55 / 0,71 = 93 Pa.
Sallittu säteittäinen kattotuuletin VKR 8.00-01, joka toimii samalla akselilla sähkömoottorilla, jonka teho on 3 kW 700 r / min 11500 cu. m / h aikaansaa staattisen paineen 210 Pa, ts. sopii tarkasteltavaan järjestelmään.
Esimerkki 2. Laske 20-kerroksisen julkisen rakennuksen käytävien savusuojaus. Käytävä pituus 30 m 2 poistua portaikkoihin, ovista, suuri läppä, jonka leveys on 0,97 m Korkeus ovien -. 2,5 m, lattiat -. 3,6 m rakennus sijaitsee Moskova, suunnittelu lämpötila - 28, 5 ° C lämpimän jakson aikana (parametrit B). Jokaisen käytävän vieressä sijaitsevissa huoneissa työskentelee enintään 65 henkilöä.
Ratkaisu. Savun kulutus lasketaan kaavalla (2) kahdelle ovelle, joiden kerroin (interpoloituna) on yhtä suuri kuin n = 0,62 - 0,14 '0,12 / 0,6 = 0,592 ja kerroin KD = 1 - koska kussakin ovessa evakuointi on yli 25 henkilöä: G noin = 4300 '0,97' 2 '0,592' 2,5 1,5 = 19520 kg / h tai 5,42 kg / s. Asennuksessa otetaan 2 EFFL-venttiiliä, joiden vapaa kanava-alue on 0,25 m 2 kussakin tai vain 0,5 m 2. Savuakselilla on sama poikkileikkaus. Savun massan nopeus akselin ensimmäisessä osassa ja venttiilissä on 5,42 / 0,5 = 10,84 kg / (s.m 2), nopeuspaine on 96,3 Pa.
Painehäviö venttiilissä (4): D P1 = 2,5 '0,66' 96,3 = 159 Pa. Ensimmäisen osan kitkavastus on esitetty kaavalla (5) D P2 = 9,6 '0,19' 3,6 = 6,6 Pa (teräsakseli). Ensimmäisen osan kokonaisvaste D P1 + D P2 = 159 + 6,6 = 166 Pa.
Kohdan 1.8 mukaisesti määritämme ilman virtauksen, joka imetään suljetun venttiilin vuotojen läpi toisessa kerroksessa G että = 0,0112 (0,5 '166) 1,5 = 0,102 kg / s. Sitten kaavalla (6) D R = y (100 '0,102 / 5,42) = y (1,9), minkä vuoksi kaasujen tiheyden kasvu rakennuskerroksen osalta 1,8: n mukaan on 0,006 kg / m 3. Lisäksi kaavan (7) mukaisesti määritetään kaasujen tiheys kaivoksen suussa r at = 0,61 + 0,006 (20-1) = 0,72 kg / m 3 ja kaasun virtaus kaivoksen suussa kaavan (8) mukaisesti G at = 0,81 '5,42' 0,72 / (1 - 0,83 '0,72) = 7,86 kg / s.
Massa nopeus kaivoksen suun 7,86 / 0,5 = 15,72 kg / (s. M2) on suurempi kuin suositeltu enintään 15 kg / (s. M2), siten, että hyväksyttävä varsiosaan 0,7 m 2, vastaavasti, massavirta suussa akselin olla 11,23 kg / (s. m2), ja nopeuden paine 87,6 Pa, ja ensimmäinen osa massan nopeus 7,74 kg / (s. m2), ja nopeuden paine 49,1 Pa. Ensimmäisen segmentin kitkahäviö on 9,6 '0,09' 1 '3,6 = 3,1 Pa ja kokonaisresistanssi D P1 + D P2 = 159 + 3,1 = 162 Pa.
Koko akselin vastuskerroin kaavan (9) mukaisesti on j at = 9,6 '0,2' 1 '3,6' 19 / 87,6 + 0,23 '19 = 4,5, painehäviöt kaavassa (10) D Pat = 0,5 (49,1 + 87,6) 4,5 + 162 = 470 Pa.
Kaavan (11) kanavan halkaisija 1000 mm ja pituus 12 m, liittämistä varten puhaltimen akseliin, jossa massa nopeudella 7,86 / 0,785 = 10 kg / (s. M2) ja paineessa 69,6 Pa nopeudella kolme hanat määrä 9,6 '0,104' 12 + 3 '0,15' 0,75 '69.6 = 35,5 Pa.
Ilmapumput akselin ja liitäntäkanavan vuodon läpi tyhjössä puhaltimen 470 + 35.5 = 506 Pa edessä kaavan (12) mukaisesti: G n = 0,0007 '1,1' 1,7 '1' 20 '3,6 + 0,0007' 12 '3,14 + 0,1 (7,86 - 5,42) = 0,459 kg / s. Kaasun kokonaisvirtausnopeus on 7,86 + 0,459 = 8,319 kg / s. Samanaikaisesti painehäviö imussa kasvaa K1 = [1 + (8,319 / 7,86) 2] 0,5 = 1,06 kertaa ja yhdessä painehäviöiden kanssa kaasujen vapautumisesta ilmakehään D P = 506 '1,06 + 9,6' 0,105 '1' 4 + 1,41 '0,75' 127 = 754 Pa; kaasujen päästöt ilmakehään on aikaansaatu ilman läpimitta 1 m ja pituus 4 m ilmakanava, jossa sekoituslaite on halkaisijaltaan 0,86 m.
Kaavan (13b)
R summa = 8,319 / [5,42 / 0,61 + (8,319-5,42) / 1,2] = 0,73 kg / m3 ja kaasun lämpötila (353 - 273 '0,73) / 0,73 = 210 ° C.
Kaasujen luonnollinen paine ulkolämpötilassa 28,5 ° C ja ominaispaino 0,73 '9,81 = 7,16 N / m 3 kaavan (14) mukaisesti:
D PEY = 72 [11,49 - (7,16 + 6) 0,5] + 4 (11,49 - 7,16) = 371 Pa.
Paineen aleneminen, johon puhaltimen kuluttaman tehon on laskettava (15) D PB = 754 - 371 = 383 Pa.
Fanituotanto (16) L vuonna = 3600 '8,319 / 0,73 = 29950 m 3 / h.
Tuulettimen pyörimisnopeus määräytyy edellä mainitun tuottavuuden ja ehdollisen paineen perusteella D PB = 1,2 '371 / 0,73 = 610 Pa.
Näille parametreille voidaan hyväksyä puhallin C4-470 N 10 yhdellä akselilla varustettu sähkömoottori, jonka teho on 10 kW 725 kierr./min.
Esimerkki 3. Laske savunpoistojärjestelmä esimerkin 2 alusta alkaen savukkeella 1. kerroksesta 10. kerrokseen 0,5 m 2: n poikkileikkauksella ja 11-20-osalla 0,70 m 2 1.18 kohdan mukaisesti.
Ensimmäisen osan painehäviö otetaan kuten esimerkissä 2 yhtä suuri kuin 166 Pa. Kaivoksen lattia-alueen kitkakertoimen kerroin 1.-10. Kerroksesta j = 6,6 / 96,3 + 0,3 '0,66 = 0,27 ja painehäviö kussakin näistä kerroksista D P = 0,27 G 2 / (0,5 2 '2 r ) = 0,54 G 2 / R e. 11. kerroksesta 20: een painehäviö määrätään jokaiselle kerrokselle D P = 0,261 G 2 / (0,7 2 '2 r ), jossa j = 9,6 '0,09' 1 '3,6 / 49,1 + 0,3' 0,66 = 0,261.
Seuraavat laskelmat esitetään yhteenvetona taulukossa. 4, joka on koottu 1.18 kohdan mukaisesti.
Ilman kulutus vuotojen läpi toisen 20-kerroksen venttiileissä, kg / s
Savun kulutus tai sen seos ilman kanssa, kg / s
Savun tiheys tai sen seos ilman kanssa, kg / m 3
Painehäviö Pa-kanavien verkko-osassa
0,0112 (0,5 '166) 0,5 = 0,1
5,52 / (5,42 / 0,61 + + 0,1 / 1,2) = 0,615
166 + 0,54 '5,52 2 // 0,615 = 192,7
0,0079 '192,7 0,5 = 0,14
5 638 / (5,52 / 0,615 + 0,11 / 1,2) = 0,621
192,7 + 0,54 '5,638 2 / 0,621 = 220,3
Kaivoksen suulla kaasun virtausnopeus on 8,393 kg / s tai 30 200 kg / h kaasutiheydessä 0,74 kg / m 3 ja paineessa 650 Pa. Seuraavat laskelmat kuten esimerkissä 2.
Kuva 1. Portaikko-hissin yksiköt A, B, C ja G
1 - portaikko savuton portaikko, jossa on ensimmäinen tyyppi, jonka läpi kulkee ulompi vyöhyke; 2 - portaat toisen tyyppisessä savutonta porrashuoneessa; 3 - hissi; 4 - varrella; 5 - avoin ovi palotilaan; 6 - Savunpoisto-akseli; 7 - ovi suljettu tulipalossa; 8 - standardi lattia; 9 - ensimmäinen kerros; 10 - hissikuilu; 11 - hissi; 12 - ovi poistua rakennuksesta
Kuva 2. Rakennusten savupiipun venttiili, verho, tyyppi KPSSH pakokaasun ilmanvaihtojärjestelmään asuin-, julkiset, hallinnolliset ja teolliset rakennukset:
b - näkymä nuolella A;
3 - aseta erikoisprofiili (sokea)
4 - kaukosäätimen kansi.
Kuva 3. Venttiilin KDP-5 asennus kaivokseen:
ja - pituussuuntainen osa; b - suunnitelma; 1 - sähkömagneettinen ajaa; 2 - kangas; 3 - keho; 4 - koristeellinen ruudukko
2. Tilojen savunpoisto
2.1. SNiP 2.04.05-91 mukaisesti [lisää SNiP] savunpoistoa tulisi suunnitella:
a) kunkin tuotanto- tai varastoon vakio työpaikkojen ilman luonnollista valoa tai luonnollista valoa, ettei se ole automatisoitu *) toimilaitteet avaamiseksi transoms ikkunoiden yläosassa on 2,2 m lattian yläpuolelle pohjaan ja peräpeilin aukkojen avaaminen lampun, molemmissa tapauksissa, alue on riittävä poistamaan savua tulipalon sattuessa, jos huoneen määritetty luokka "A", "B" tai "B"; "G" tai "D" rakennuksissa IV ja palonkestävyyden aste;
b) sillä kustakin jolla ei ole luonnollinen valaistus: julkisen tai hallinnollisen ja kotitalouksien tarpeisiin tai näiden tilojen ja liitteenä tai sisäänrakennettu muihin rakennuksiin, jos tilat on tarkoitettu massa oleskelua ihmisiä tai huoneen ala 55 m 2 säilytykseen Go palavien materiaalien käyttö, jos sillä on pysyviä työpaikkoja, samoin kuin vapaa-ajan vaatehuoneita, joiden pinta-ala on vähintään 200 m2.
2.2. Savun suunnittelua koskevia vaatimuksia ei ole jaettu:
a) tiloissa, joiden täyttyminen savusta on enemmän aikaa ihmisten turvalliseen evakuointiin tiloista; lukuun ottamatta luokkiin "A" ja "B" kuuluvia tiloja;
b) alle 200 m 2: n tilat, joissa on automaattiset sammutusvesi- tai vaahtosammutuslaitteet, paitsi tilojen A ja B tilat;
c) tilat, joissa on automaattiset kaasun sammutuslaitteet;
d) B-luokan laboratoriotiloihin, joiden pinta-ala on vähintään 36 m 2, jos savunpoistoa ei saa suunnitella;
e) käytävillä ja hallilla, jos kaikki tilat, joilla on käytävän tai saliovien ovia, estävät savunpoistoa suoraan.
Jos muut huoneet, joiden pinta-ala on 50 m 2 tai vähemmän, sijaitsevat päähuoneen alueella, josta savunpoisto on säädetty, erillistä savunpoistoa näistä tiloista ei ehkä ole suunniteltu edellyttäen, että savun kulutus lasketaan ottaen huomioon kaikkien tilojen kokonaispinta-ala.
Huom. Kuten Sec. 2.1 ja 2.2 että huonetta luokka "A", "B" ja "B" rakennuksissa mitään tulta ja tiloissa luokat "D" ja "D" Building IV ja palonkestävyys tulee tehdä laskelmat savusuojauksen tarjoamisessa Jotta varmistetaan, että rakennusprojektista valmistettujen suojusten pinta-ala on riittävä, ikkunat ja lyhdyt sekä niiden automaatio.
2.3. Tilojen savusuojauslaitteisto on välttämätön, jos tilojen täyttöaika savulle turvalliselle tasolle on pienempi kuin ihmisten turvallisen evakuoinnin aika.
Savun vähimmäistaso keskimäärin huoneen lattian yläpuolella, mikä antaa hyväksyttävät edellytykset evakuoimiseksi kuuman savun ja hengityksen lämpövaikutuksen mukaan, pidetään yleensä 2,5 m [2].
Savun alkupäässä oleva aika, s, sallittu savun täyttö huoneessa tai "savusäiliö" määritetään kaavalla: [2]
- huoneen pinta-ala, savualue tai "savusäiliö", enintään 1600 m 2;
sisään - savupiipun alarajan keskimääräinen vähimmäistaso lattiasta, hyväksytään tiloihin sisään = 2,5 m; "savusäiliöillä" laskettu taso on etäisyys verhojen alareunasta huoneen lattiaan, joka on 2,5 m tai enemmän; keskimäärin savun kulutus on taloudellisesti perusteltua enintään 4 metrin korkeudelta lattiasta, mutta esteenä savun leviämiselle minkä tahansa pituisen verhon avulla on suositeltavaa;
Hn - huoneen korkeus, m;
Pn - palokeskuksen ympärysmitta, m.
Huom. Huoneen tai "säiliön" täyttymisen aika savun kanssa sisään = 2,5 m lattiasta, s riippuen huoneen tilasta [säiliö] A m 2 tulipalon ympärykseen, Pn m, on esitetty taulukossa. 5.
2.4. Palon ympärysmitta alkuvaiheessa, Pn m, otetaan yhtä suuri kuin suurempi kehien hermeettisesti suljetun tai avoimen astioissa palavien aineiden laitetilapalvelut asettaa palavaa tai palamatonta materiaalia (osaa) palava paketti, mutta ei enempää kuin Pn = 12 m. Sprinklerin palonsammutusjärjestelmissä varustetuissa tiloissa oletetaan olevan 12 metrin etäisyydellä tulipalon ympärysmitta.
Jos palon ympärysmittausta ei voida määrittää lueteltujen tekijöiden perusteella, se voidaan määritellä kaavalla:
- huoneen pinta-ala, savualue tai "savusäiliö", m 2; at 2, olisi otettava = 100 m 2, jossa > 1000 m 2, olisi otettava = 1000 m 2.
Sisäkäyttöön, savun kulutus, G kg / s, jolle määritelmä on tehty 2.6b kohdan mukaisesti, palopellin ympärysmitta ei ole rajoitettu ja määritetään V = 2,5 m kaavan mukaan
2.5. Aika on tarpeen evakuoida ihmisiä huoneesta, jossa tuli tapahtui, c laskettuna kaavalla: l / v, jossa l - arvioitu polun pituus m, yksi henkilö tai henkilöiden virtaus, joka sijaitsee suurimmalla etäisyydellä lähimmistä ulostuloaukosta huoneesta ulkopuolelle tai käytävää pitkin lähimpään portaikkoon; tieosuuden pituus ei saa ylittää asuin-, julkisten, hallinnollisten ja kotitalouksien tai tuotantorakennusten rakennetta; v - henkilön tai ihmisen virtauksen nopeus, m / min, otetaan GOST 12.1.004-91: n mukaisesti ja lasketaan uudelleen m / s: ssä.
Ohjeet evakuointiajan laskemiseksi annetaan lisäyksessä 2.
Huom. SNiP 2.09.05-85 * lausekkeen 2.25 mukaan "rautateiden liikkuvan kaluston portit sekä liuku- ja verhotulpat eivät ole sallittuja kaikentyyppisille kuljetuksille evakuoinnin poistuessa."
Suhde A/Pn, m ja aika, T s, täytä huone (säiliö) savulla kunnes sisään = 2,5 m
2.6. Savun kulutusta, joka on poistettava suoraan polttolaitoksesta, suositellaan laskemalla kg / h savupiipun keskimääräisen savustustason varmistamiseksi palon alkuvaiheessa vähintään 2,5 m lattiatasolta jollakin seuraavista tavoista:
a) väitetyn palopaikan kehällä;
b) huoneilmaan tulevasta ilmavirrasta, joka on avotulen aukkojen kautta, jos palopaikan ulkotila ylittää 12 m tai etäisyys sisään yli 4 m.
Alustavia karkeita laskelmia varten on suositeltavaa käyttää seuraavia savukustannuksia: tilojen 100 m 2 ja alle 10 000 kg / h, yli 100 m 2 800 m 2 kaavan 1000 ' A 0,5 kg / h, missä - Huoneen lattia-ala, m 2. Parannettavat-ala on yli 800 m 2 ottaen 50 kg / h per 1 m2: n, poistaen samalla luonnollisen savun. Keinotekoisia vaiheen työntövoima ottaa 50 kg / h per 1 m2 hormin pinta-ala, ala ei ole enempää kuin 1600 m 2 - kytketään pakokaasujärjestelmän vyöhykkeen, ja jossa tulipalo, koska ilma imun avulla vuotojen kiinni venttiilien ottaa 50 + 0,1 n,
n - suljettujen savuläpien lukumäärä.
2.7. Savun kulutus, kg / h, joka perustuu ehdotetun palotilojen kehäalueisiin ja savupiiput, joiden pinta-ala on 1600 m2 tai vähemmän, suositellaan kaavalla:
Pn - kuten kohdassa 2.4; sisään - kuten kaavassa (18); KEY = 1,2 kohdan 2.9 mukaisesti.
Kun huoneet täyttävät savun, toinen savun kulutus vähenee vähitellen, etenemisen taso laskee ja saavuttanut hyväksyttävän 2,5 metrin korkeuden lattiasta taso säilyy poistoilmajärjestelmässä virtausnopeudella G kg / h.
2.8. Tilat, joiden pinta-ala on yli 1600 m 2, on jaettava savuarkoihin, joissa hyväksytään tulipalon esiintyminen yhdessä niistä. Kukin savu alue tulisi yleensä olla vaarattomia tiheä pystysuora verhon ei-palavan materiaalin alas lattialle, mutta ei pienempi kuin 2,5 m se, joka muodostaa katto (katto), "savu säiliöt" savu alue voi olla enintään 1600m 2. Kun huone jakautuu savualueisiin, on harkittava mahdollisten tulipalojen sijaintia.
2.9. Savun kulutus, G 1 kg / h, 2.6b kohdan mukaisesti on suositeltavaa laskea kaavan (22) mukaisesti:
G at - Erityinen savun kulutus, kg / h, per 1 m 2 tyhjennystulpan ovien laskennallisesta pinta-alasta, joka muodostuu huoneeseen tulevan ilman vuoksi, määritetään taulukosta. 6 tai kaavan avulla:
S Dve - rakennuksen tuulenpuoleisen julkisivun puolella sijaitsevien evakuointiulostulojen ensimmäisten ovien arvioitu pinta-ala (kuvio 6) määritetään 2.10 kohdan mukaisesti sellaisten asutusalueiden osalta, joiden laskettu tuulennopeus ylittää 1 m / s, jos
Kvuonna - kerroin, joka ottaa huomioon tuulennopeuden vaikutuksen, määritetään kuv. 4 tai kaavan avulla:
S D - poistopaikkojen ovien arvioitu kokonaispinta-ala menee miinus tuulen julkisivun S ADve, m 2:
S ässäD - polttolaitoksen evakuointiulostulojen kaikkien ovien arvioitu kokonaispinta-ala;
V vuonna - tuulen nopeus, m / s, SNiP: n mukaan, parametrien B ollessa kylmä ja lämpimät vuodenaikoina; at V vuonna > 5 m / s hyväksytään V vuonna = 5 m / s; rakennetuilla alueilla tuulen nopeuden lasku olisi otettava huomioon paikallisen ilmatieteen laitoksen tietojen mukaan;
Jos asiakas haluaa lisätä savunpoistojärjestelmän luotettavuutta, on suositeltavaa ottaa tuulen nopeus (jäljempänä) SNiP: n liitteen 8 mukaan pienentämättä sitä standardiin 5 m / s.
R n - Ulkoilman tiheys, kg / m 3, vuoden kylmänä tai lämpimänä ajankohtana T n, määritettynä kaavalla 353 / (273 + t n );
j n - Ulkolämpötila, N / m 3, vuoden kylmälle tai lämpimälle kaudelle, määritettynä kaavalla 3463 / (273 + t n );
j - Savun ominaispaino, N / m 3, määritelty kohdasta 2.12;
h noin - arvioitu etäisyys keskimääräisen savun rajan välillä 2,5 m lattiasta oven keskelle, m, 5;
T n - ulkolämpötila, ° С, vuoden kylmä tai lämmin. 8 SNiP; lämpimän vuoden aikana se saa ottaa t n = 30 ° C riippumatta paikannuksen sijainnista;
KEY = 1,2 on kerroin järjestelmille, joilla on luonnollinen ärsyke sammutettaessa tulipalo sprinklerijärjestelmällä.
Huom. Ilmanvirtauskerroin avoimissa oloissa hyväksytään GOST 12.1.004-85 m mukaisesti = 0,64, otettu yhteen aikaisemmin kuin 0,8 [6].
2.10. Vapaiden ovien kokonaispinta-ala laskee tuulen puolella S Dve ja S D polttouunin etupuolella ja muilla sivuilla määritetään asutuksille arvioidusta tuulen nopeudesta riippuen:
a) V vuonna yli 1 m / s - ulostulot julkisivulle, jolla on suurin vastaava alue S ADve (katsotaan poistoksi tuulen julkisivulle) ja kaikille muille lähdöille S AD ;
b) V vuonna alle 1 m / s - kaikkien lähtöjen osalta S Dve. Alueen laskenta S Dve ja S D määritetään kaavalla:
S 1 - polttouunin ensimmäisten ovien kokonaispinta-ala, joka avautuu suoraan ulospäin (kuva 6); jos tällaisia ​​ovia ei ole1 = 0;
S 2 - Ensimmäisen oviaukon kokonaispinta-ala, jonka kulkua varten on tarpeen avata toinen ovi, esim. eteisen ovi tai toinen ovi (kaksoisovella), jäljempänä "S A" ¢ 2 ;
S 3 - ensimmäisen oven kokonaispinta-ala, jonka läpikulun ulostulo edellyttää kahden tai useamman oven avaamista, jäljempänä 'S A ¢ 3 ja S A ¢ ¢ 3 ;
K1, K2 - kertoimet taulukon 5 mukaisesti määritettyjen peräkkäisten ovien vastaavan alueen laskemiseksi. 7, riippuen n = S ¢ 2 / S A2 tai n = S ¢ 3 / S A3 (Kuvio 6) m = S ¢ ¢ 3 / S A3.
Kertoimet K1 ja K2 voidaan myös määrittää kaavalla:
K3 £ 1 - kerroin suhteellisen täydellisyydestä ja kynnyksen avaamisesta ovipuhdasta,
kaksoisoville tai yhdyskäytävälaitteen kautta
Täällä t l - keskimääräinen henkilöiden lukumäärä polveutumispaikasta huoneen ovien läpi.
Kerroin K3 tulisi ottaa vähintään 0,8 - yhdellä ovella sisätiloissa; 0,7 - kahdella ovella; 0,6 kolmelle; 0,5 - neljällä ja 0,4 - viidellä ja useammalla ovella huoneessa.
Erityinen savun kulutus G: ssä at tuhatkiloa / h 1 m 2: n suuruudelta poistumistilojen laskennallisesta alueesta
Savun ominaispaino j n / m 3 ja kerroin KT
ilma, ° С
Huomautus: 1. Erityinen savun kulutus korkeiden ovien osalta HD yli 2 m määritetään kertomalla taulukon arvo kertoimella Kvuonna = 0,578 (5- HD) 0,5.
2. Erityinen savun kulutus lämpimän vuoden aikana määritetään kertomalla G at tai K v G at kertoimella KT.
Suhde S ¢ / S tai S ¢ ¢ / S
2.11. Luokkaan B kuuluvien tuotantotilojen (joiden pinta-ala on 200 m2 tai vähemmän) SNiP mahdollistaa savunpoiston suunnittelun viereisen käytävän kautta. Tässä tapauksessa arvioitu savun kulutus on suurempi kuin 1.2 ja c kohdan mukaisesti määritetyt kustannukset. 2,7 tai 2,9. Huoneessa syntyvä savu menee ulos käytävälle oviaukon yläosasta ja sitten käytävän katon alle, poistetaan pakokaasujärjestelmän savuarvon läpi, joka on suunniteltu käsikirjan 1 osassa. Ilma kulkee käytävästä ovensa läpi porrashuoneesta.
Kun huoneen ikkunat sulavat, kuvattu kaava voi häiriintyä näiden ikkunoiden kautta tulevasta ilmasta.
2.12. Savun keskimääräinen ominaispaino ja lämpötila laskettaessa sen poistamista 10 000 m 3: n tai pienemmistä tiloista olisi otettava: j vrt = 4 N / m 3 ja 500 ° C - nesteiden ja kaasujen polttamiseen; 5 N / m 3 ja 450 ° C - kiinteiden aineiden palamisessa; 6 N / m 3 ja 300 ° C - kuituaineita poltettaessa; kirjan säilytystiloissa, arkistoissa, paperin varastossa, huopaissa - 7 N / m 3 ja 220 ° C: ssa.
Savun keskimääräinen spesifinen paino poistettaessa yli 10 tuhatta m 3: n huoneista määritetään kaavalla:
V noin - tilojen määrä, tuhatm 3.
Suositeltavaa on, että "savusäiliöstä" poistetun savun keskimääräinen ominaispaino huoneessa, jonka tilavuus on yli 10 000 m 3, määritetään kaavalla:
j vrt ja j 10 - edellä esitetyn mukaisesti;
Hleikkaus - savupiipun syvyys katsotaan etäisyydellä katosta alimmasta reunasta, joka muodostaa savusäiliön, m;
Hn - huoneen korkeus, m.
Esimerkiksi j: lle vrt = 5 N / m 3, j 10 = 9 N / m 3, verhon korkeus 4 metrin katosta ja huoneen korkeus 10 m, saadaan j leikkaus = [5 '4 + 9 (10-4 - 2,5)] / (10-2,5) = 6,87 N / m 3.
2.13. Yksittäisestä-kerroksinen rakennus poistamalla savun tulisi suunnitella, pääsääntöisesti, poistolaitteet luonnon tyyppi: savukaasun akselit ilmanohjaimet nezaduvaemye valot aukko transoms (läppien) tai auki kattoikkunat.
Monikerroksisissa rakennuksissa on luonnollisen motivaation omaavien savukaivojen laite, kun jokainen tila hoidetaan erillisellä akselilla.
1 m 15 m leveän ikkunan vieressä olevasta alueesta on mahdollista poistaa savu ikkuna-ikkunan läpi, jonka pohja on vähintään 2,2 metrin korkeudella lattiasta.
Levyjen käyttö ikkunoissa savunpoistoon pääsääntöisesti ei ole tehokasta, koska On vaikeaa tai lähes mahdotonta suojata peräpeiliä tuulen puhaltamisesta. Tuuli voi kaataa vetoketjun poikki ja sen sijaan, että poistat savun huoneesta, se puristetaan vierekkäisiin huoneisiin ja käytävään. Voit käyttää poikkipintapulloa savunpoistolle alueilla, joilla arvioitu tuulennopeus ei ylitä 1 m / s tai jossa raot on luotettavasti suojattu puhaltamalla naapurimaiden rakennusten tai rakenteiden avulla.
2.14. Savun akselien poikkipinta-ala tai aukko-osien alue w m 2 ikkunoista ja lyhtyistä, määritetään kaavalla:
jossa: G - Arvioitu savun kulutus kg / h tilojen, savusäiliöiden ja savuarvojen osalta, joiden pinta-ala on 1600 m2 tai vähemmän, laskettuna 2.7 tai 2.19 kohdan mukaisesti;
G w - savun kulutus 1 m 2 savun akselin poikkipinta-alasta tai lyhtyjen tai ikkunoiden valaisimien / lamppujen kokonaispinta-alasta, kg / (m 2 h), määritetty kappaleen 2.15 mukaisesti.
2.15. Erityisiä savu kulutus per 1 m 2 poikkipinta-ala savukaasun akselit ohjauslevyt varten kaikki suoritukset ja aloilla, jolloin transoms, luukut ja muut svetoaeratsionnyh nezaduvaemyh valot ja ikkunat ulkoseinien rakennusten kohdetta arviolta tuulen nopeus Vv £ 1 m / s olisi määritettävä taulukosta. 8 tai kaavan avulla:
Kw - kerroin on 4175 - savukaivosta, jossa on deflektori; 1730 - yksittäislasiin kiinnitetyillä ripustetuilla nauhoilla, joiden nauha on 30 °; 2340 - sama aukon ollessa 45 °; 2850 - sama aukon ollessa 60 °; 2290 nelikulmaisille ja suorakulmaisille poikkileikkauksille sivuilla 1 / 1.5 erillisellä aukolla 30 °; 2850 - sama aukon ollessa 45 °; 3210 - sama aukon ollessa 60 °;
D Pw ( j n - j ) Hw - Suunnittelupaine, joka syntyy ulkoilman erityisten painojen eron vuoksi ja savun laskennallisella korkeudella Hw m, määritettynä kuv. 5;
R - savun tiheys, joka otetaan kaavasta j / 9.81, jossa j hyväksytään lausekkeen 2.12 mukaisesti.
2.16. Jos se ei ole mahdollista tai kannattavaa savu laitteita, joissa luonnollinen tyyppi ja tapauksissa, joissa palaminen tapahtuu alhaisessa lämpötilassa, jolloin muodostuu runsaasti savua (pinoja, tallentaa paperi, huopien, langat, kumi ja muut.) Kohdepoistojärjestelmät on suunniteltu keinotekoinen vaativan.
Keinotekoisella kannustimella järjestelmään tai pystysuoraan keräilijään on tarpeen liittää sivuliikkeet enintään neljästä huoneesta tai neljästä savualueesta tai savusäiliöstä kussakin kerroksessa.
2.17. Kanavat ja akselit olisi palonkestävyyden vähintään 0,75 tunnin ajan. Kun tiheys teräslevyn on täytettävä niiden luokka P. Tämä luokka tiheys voidaan katsoa kanavat ja akselit teräsbetonista tai kiinteän lohkojen vähimmäismäärä nivelet. Tiheydeltään käytettävien ilmakanavien ja -akselien suositteleminen on luokiteltava luokkaan N.
Ilman kanavien laskeminen olisi suoritettava ottaen huomioon kaasujen tiheys muuttuvaksi, kun ilma imetään suljetun savun läpän vuotamisen kautta.
Kitkapaineen menetys olisi laskettava kaavalla (5) ottamalla kerroin Ktr riippuen savun alkulämpötilasta.
Paikallisvastuksen painehäviö on otettava korjauskertoimella KT hakemistojen mukaan vastaanotetulla summalla: KT = 0,62 kaasuille, joiden lämpötila on 200 ° C; 0,66 300 ° C: ssa; 0,55 450 ° C: ssa ja 0,45 500 ° C: ssa.
Ilmanvaihtokanavilla, akseleilla ja savunpoistoliitoksilla on oltava laajenemisliitännät ja "kuolleet kannattimet".
Erityinen savun kulutus G w tuhatkiloa / h 1 m 2 savun akselin poikkileikkaukselta ja kerroin otetaan käyttöön Kf - 1 m 2: ssä kuvion 2 mukaisesti järjestetyn ei-toivottua lyhdyn tai ikkunan yläosan ripustuksen pinta-alasta. 5
Kaivoksen suun korkeus tai peräpeilin pohja, m
Savun ominaispaino N / m 3
Kertoimen K arvotf avattaessa peräpeiliä
bändi nurkassa
yksittäinen kulma
Huomautus: Kaivokset, joiden piipun pituus on yli 2 m, lasketaan laskemalla cl. 1.7 - 1.9.
2.18. Dymopriemniki - reikiä seiniin savukaasun kaivokset suljettuja venttiilejä, erityinen jakoputket, jotka on sijoitettu savua tai avoimet venttiilit dymopriemnye reikien haarojen kanaviston keinotekoisella houkutin venttiili haara. Dymopriemniki tulisi sijaita keskellä savukaasujen vyöhyke tai osa-alueen enintään 900 m 2. Dymopriemnika etäisyys akselista lähimpään huoneen seinään tai hormiin kaistan reunan ei tulisi ylittää 20 m. On dymopriemnika annetaan poistamiseksi saostamalla ja kondensoimalla kosteutta.
On suositeltavaa käyttää seuraavia vähimmäismäärää savunilmaisimia riippuen savutilan säilyvyydestä h = Hn - sisään, m, - ja savusäiliön pohjan reunan etäisyydet lattiasta sisään, joiden savutilaltaan enintään 1600 m 2 [2]:
Etäisyys Y, lattiasta
Savusäiliön syvyys h = Hn - sisään, m, missä Hn - huoneen korkeus
jopa savun keskimääräiseen tasoon asti, m
2.19. Savu venttiilit transoms (läppien) ja toinen avoin kaivosten laitteen valot ja ikkunat, jotka on tarkoitettu tai joita käytetään savusuoja on automaattinen, kauko ja manuaalinen ohjaus (sijasta asennus), kauko-ohjaimen toimilaitteen (painiketta, avain, jne.). tulisi sijoittaa huoneesta poistuttaessa. Automaattiset ohjausanturit on valittava ja sijoitettava SNiP 2.04.09-84: n mukaisesti.
Savun läpät on valmistettava palamattomista materiaaleista ja niiden palonkestävyys on 0,5 tuntia; On sallittua käyttää savuventtiilejä, joilla on sääntelemätön palonkestävyys yhden huoneen palvelevien järjestelmien osalta.
2.20. Savunottolaitteiden osalta on suunniteltava seuraavat:
a) radiaalipuhaltimien asennus yhdellä akselilla varustetulla sähkömoottorilla, mukaan lukien säteittäiset kattotuulettimet VKR 8.00-01, jotka vastaavat huonekohtaista palvelua, ilman pehmeitä lisäosia; Se saa käyttää pehmeitä paloja palamattomiin materiaaleihin (jos tuuletin asennetaan tärinänvaimentimiin). Radiaalipuhaltimet on mahdollista asentaa V-hihnakäyttöön tai ilmalla jäähdytettyyn kytkentään.
Fan Performance L = G / R, m 3 / h) olisi otettava savun ja ilman (kaasut) ja niiden tiheyden arvioidusta kulutuksesta, jos G - virtausnopeus kg / h ja r - kaasun tiheys kg / m 3. Tuulettimen antama paine määritetään laskelmalla, joka ottaa huomioon kuumien kaasujen D luontaisen paineen Psuonet = D PR - D PEY, Pa. paine D Psuonet - Sitä käytetään laskemaan tuulettimen kuluttaman toisen virrankulutus (teho). Sitten ehdollinen paine, joka saadaan kaasutiheydestä D Pviikset, kg / m 3 standardilämmön r tiheyteen gB = 1,2 kg / m 3, kaavan D mukaisesti Psuonet.viikset = 1,2 ' D Psuonet/ R R, käytetään puhaltimen nopeuden määrittämiseen (ks. luku 1).
2.21. Pakokaasujen tuuletusjärjestelmien tuulettimia tulisi sekoittaa erillisissä huoneissa muiden järjestelmien tuulettimiin. Walling parantaminen olisi palo-osioita tyypin 1 paloluokitusta 0,75 tuntia. Sallittu tuulettimet pakokaasun järjestelmien katon ja rakennuksen ulkopuolella, paitsi alueilla, joissa on arvioitu ulkoilman lämpötila miinus 40 ° C: ssa ja alle (parametrit B). Ulkopuolelta asennetut tuulettimet on suojattava silmäkokoilla ulkomaisia ​​kalkkeja vastaan.
Tuulettimen kehittämä liiallinen paine vaaditun laskennan suhteen on suositeltavaa sammuttaa palo savupäästöjen sekoittimilla.
Pakokaasulaitteiden huoneissa on oltava ilmanvaihto, joka mahdollistaa tulipalon, kun ilman lämpötila ei ylitä 60 ° C lämpimänä aikana (parametrit B).
2.22. Savu tulee heittää ilmakehään korkeintaan 2 metrin korkeudella palavien tai tuskin palavien materiaalien katosta; savun päästöt alhaisemmalla korkeudella sallitaan, kun suojataan katto palamattomilta materiaaleilta 2 metrin etäisyydellä ulospuhallusreiän reunasta. Kaivosten yläpuolella on oltava luonnollinen motivaatio, jotta heijastimet asennettaisiin. Savun päästäminen keinotekoisissa systeemeissä tulisi tarjota putkilla, joissa ei ole sateenvarjoja.
Hiilihapotetut jännevälit sulaa, valu, liikkuva ja muut kuumat kauppoja sallittu päästöraja savun kaivokset, jotka laskevat savun nizhnelezhaschih lattiat ja kellareihin. Näin ollen suun akselit on sijoitettava tasolla ei ole pienempi kuin 6 m lattiasta hiilihapotettu kanavan ja vähintään 3 m pystysuorasti ja 1 m vaakasuorasti rakennusten rakenteisiin tai tasolla ei ole pienempi kuin 3 m lattian laitteen tulva kastelu savukaasujen suu kaivoksissa. Näissä kaivoksissa ei saa asentaa savupiipuja.
2.23. Poisto kaasujen ja savun palon jälkeen sammuttamiseen tiloista suojattu Laitteistot on suunniteltava keinotekoisilla houkutin of Improvement ala-alueeksi. Virtausnopeus olisi laskettava mukaan tekniikan, ja ilman ottaen 30 m 3 / h per 1 m2 lattialla - hiilidioksidin poistamisessa formulaatiot ja 15 m 3 / (h m2) - poistettaessa kylmäainetta.
Paikoissa, joissa ilmakanavat (paitsi läpikulkevat) ylittävät kaasun sammutuslaitteessa olevan huoneen aidan, on toimitettava paloteknisiä venttiilejä, joiden palonkestävyysraja on vähintään 0,25 tuntia.
2.24. Palon ja kaasujen savun poistamiseksi tulipalon jälkeen on sallittu hätä- ja perusilmanvaihtojärjestelmät, jotka täyttävät savunpoistojärjestelmien vaatimukset.
2.25. Savunpoisto kaapelin rakenteista tulipalon jälkeen on varustettu 2.3.132 PUE: n vaatimusten mukaisesti suunnitelluilla ilmanvaihtojärjestelmillä (6. painos).
Esimerkki 4. Sen tehtävänä on määritellä B-luokan teollisuuslaitosten P.1 - P.6 savukaasu, jonka ominaisuudet on esitetty taulukossa. 10 ja jos savusuojaus on tarpeen savunpoistojärjestelmän laskemiseksi.
Rakennuksen toisessa kerroksessa on huoneita P.1 - P.4; Suunnitelma on esitetty kuviossa 3. 7 a. Tilat P.5 ja P.6 sijaitsevat neljännessä kerroksessa, samanlaiset kuin P.2 ja P.3 tilat. Rakennuksessa on 5 kerrosta. Lattian korkeus on 3,6 m.
Kompressorin paineilman dehydraattorien suunnittelu ja toiminta: valintakriteerit ja parhaat mallit
Kuumennetaan huoneen ilmasto ilman aikaan kostuttimella
Missä korkeudessa pitäisi laittaa liesituuletin päälle?
Ilmastointilomakkeet vanhempiin ryhmään
Ilmanvaihdon laskeminen ja järjestäminen suihkukaapissa omilla käsillä
Metalliristikot ilmastointilaitteille
Teollisuusrakennusten ilmastoympäristö on saastuttamassa paljon voimakkaammin kuin asuntoissa ja yksityisissä talouksissa. Haitallisten päästöjen lajit ja määrä riippuvat monista tekijöistä - tuotannosta, raaka-aineiden tyypistä, käytetyistä teknisistä välineistä ja niin edelleen.