Source: http://www.spvez.cz/pages/legislativa/legislativa_011.htm
Timestamp: 2019-11-13 16:11:18+00:00
Document Index: 35152161

Matched Legal Cases: ['§4', '§4', '§4', '§7', '§7', '§7']

Vyhláška č. 81/2010 Sb.
Od 1. 4. 2010 vstupuje v platnost novela vyhlášky č.51/2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě zveřejněná jako vyhláška č. 81/2010 v částce 29 z 29.3.2010. (Vyhlášku č. 81/2010 Sb. najdete zde ).
Jelikož se významně dotýká zejména podmínek připojení výroben elektřiny a způsobu stanovení podílu nákladů spojených s připojením, považujeme za důležité seznámit Vás se změnami, které jsou nejlépe zřejmé z pracovní verze vyhlášky (z ERÚ).
Součásti žádosti o připojení výrobny elektřiny (§4,odst.3) je souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním výrobny elektřiny na jeho nemovitosti a dále v případě výrobny elektřiny s instalovaným výkonem
od 30 kW do 5 MW včetně územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, ze které je zřejmé, zda je výstavba výrobny elektřiny v souladu s územně plánovací dokumentací,
nad 5 MW připojované k distribuční soustavě a výrobny elektřiny připojované k přenosové soustavě územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí,
nad 0,5 MW harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny.
Harmonogram přípravy výstavby výrobny elektřiny (§4,odst.4) obsahuje seznam rozhodnutí, stanovisek a vyjádření orgánů veřejné správy a předpokládané termíny jejich vydání, zejména pokud jde o závěry zjišťovacího řízení o posouzení vlivů na životní prostředí, umístění stavby, integrované povolení, povolení stavby a kolaudační souhlas, která jsou nezbytná k realizaci výstavby výrobny elektřiny.
Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy může od žadatele vyžádat zpracování studie připojitelnosti (§4a,odst.1)
je-li s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zařízení, o jehož připojení žadatel žádá, bude mít vliv na spolehlivost provozu přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, nebo
žádá-li se o připojení zařízení k napěťové hladině vysokého napětí a vyšších.
Připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě (§7,odst.1) se uskutečňuje na základě smlouvy o připojení.
Smlouva o připojení jednoho žadatele (§7,odst.2) může zahrnovat více odběrných nebo předávacích míst, pokud je každé z nich ve smlouvě samostatně uvedeno.
Žadatel hradí zálohu na podíl na oprávněných nákladech (§7,odst.3) podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, a to ve výši 50 % z hodnoty podílu na oprávněných nákladech, nejvýše však 50 000 000 Kč. Žadatel uhradí zálohu na podíl na oprávněných nákladech do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy o připojení nebo smlouvy o smlouvě budoucí o připojení.
Příloha č. 6 k vyhlášce č.51/2006 Sb.
přenosová soustava v místě připojení podle stanoviska provozovatele přenosové soustavy 500 000 Kč/MW
distribuční soustava VVN Typ A 1 200 000 Kč/MW
distribuční soustava VVN Typ B 150 000 Kč/MW
distribuční soustava VN Typ A 640 000 Kč/MW
distribuční soustava VN Typ B 150 000 Kč/MW
Připojení Typu B1 je takové připojení kdy není nutná výstavba nové kobky a přípojnic a jsou pouze nutné úpravy technického rázu ( např. doplnění vyzbrojení kobky)
Standardní způsob připojení zahrnuje potřebné úpravy (výstavbu vstupních polí) v přípojné rozvodně (rozvodna typu H) včetně výstavby vedení VVN.
Nestandardní způsob připojení zahrnuje pouze potřebné úpravy v přípojné rozvodně (paprskové připojení zařízení žadatele), bez výstavby připojovacího vedení.