Source: http://docplayer.it/16125127-Aeroporto-di-milano-malpensa-sostituzione-plafoniere.html
Timestamp: 2018-08-14 09:57:25+00:00
Document Index: 184984207

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 6', 'art. 873', 'art. 921', 'art. 773', 'art. 601']

AEROPORTO DI MILANO MALPENSA - SOSTITUZIONE PLAFONIERE - PDF
Download "AEROPORTO DI MILANO MALPENSA - SOSTITUZIONE PLAFONIERE"
Damiano Visconti
1 AEROPORTO DI MILANO MALPENSA - SOSTITUZIONE PLAFONIERE CAPITOLATO TECNICO Art. 1 - Premessa Scopo dell intervento in oggetto è quello di ripristinare l impianto d illuminazione di alcuni fabbricati dell Aeroporto di Milano Malpensa, con l installazione di nuove plafoniere corredate di lampade fluorescenti T5 o T8 in sostituzione degli attuali apparecchi con dispositivi per il risparmio energetico denominati Retrolux. Le aree d intervento e le quantità di plafoniere oggetto della prestazione sono da ritenersi meramente indicative e non vincolanti per la Committente mentre non muteranno tipologia di posa e condizioni in cui andrà ad operare l Appaltatore. Relativamente a quanto sopra esposto, si richiede la fornitura e posa in opera degli apparecchi di cui al successivo art. 2. Alcuni degli apparecchi, sia mono che bi-lampada, saranno da fornirsi in versione Emergenza. Art. 2 Tipologia degli apparecchi Tutti gli apparecchi ed i materiali utilizzati dovranno essere adatti agli ambienti di installazione e rispondenti alle relative Norme CEI - UNEL, ove esistano. Inoltre tutti i materiali dovranno presentare il Marchio CE e, quelli per i quali ne sia prevista la concessione, dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e/o del contrassegno CEI. In ogni caso gli apparecchi ed i materiali saranno nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità e completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento. In particolare, i corpi illuminanti da posizionarsi nei controsoffitti dovranno essere delle misure adeguate rispetto al passo doga utilizzato al fine di conseguire un installazione corretta, sicura ed armonizzata con la struttura.
2 Sarà quindi onere e cura dell Appaltatore in fase esecutiva, con le modalità di cui all art. 6 dell Accordo Quadro, eseguire il rilevamento delle misure corrette e la scelta del tipo di ancoraggio più idoneo da utilizzarsi. I corpi illuminanti faranno parte, per quanto possibile, di una o più serie della stessa casa costruttrice, la quale correderà ciascun tipo dei relativi certificati di collaudo, rispondenza alle norme e garanzie di inalterabilità dei materiali impiegati nell'assemblaggio. Gli equipaggiamenti elettrici saranno tutti della stessa casa costruttrice, per rendere più ristretto ed omogeneo il parco ricambi. In ogni caso e comunque prima della fornitura, gli apparecchi saranno sottoposti come campionatura per l approvazione della Committente, la quale potrà insindacabilmente respingere quegli apparecchi che ritenesse non idonei. Tutti gli apparecchi dovranno essere forniti completi di relative lampade, comprese nel prezzo. Apparecchio tipo A: Plafoniera IP20 con corpo in lamiera di acciaio verniciato ad immersione per anoforesi con smalto acrilico bianco stabilizzato ai raggi UV, versione 1x28W o 2x28W con dimensioni speciali per controsoffitto SEA. Ottica dark light, fissata a scatto ed agganciata con cordine anticaduta, ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD per impedire il progressivo annerimento nel tempo avente le seguenti schermature: Longitudinale 65, trasversale 60, diagonale 65 ; parabole in alluminio a tutta altezza lateralmente al tubo fluorescente; traversini in alluminio chiusi superiormente per recuperare il flusso luminoso che andrebbe altrimenti disperso. Cablaggio con cavetto rigido sezione 0,50 mmq e guaina PVC-HT resistente 90 secondo le norme CEI Alimentazione 230V/50Hz, reattore elettronico per lampade T5 con preriscaldamento ai catodi, connettore rapido +T con massima sezione dei conduttori ammessi 2,5 mmq, fusibile di protezione da 6,3A. Prodotto in conformità alle norme EN60598 CEI Grado di protezione secondo le norme EN60529, con certificazione di conformità europea ENEC. Completa di lampada/e T5 28W, durata nominale h, tonalità di luce 840, temperatura di colore 4000K, flusso luminoso nominale 2600lm e resa cromatica RA 1b. Es. tipo Disano Comfort T5 art. 873 o equivalente.
3 Apparecchio tipo B: Armatura stagna a tenuta IP66IK08 versione 1x28W o 2x28W, corpo stampato ad iniezione in policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile ed autoestinguente V2, di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato trasparente, finitura esterna liscia, prismatizzato internamente per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Riflettore in acciaio laminato a freddo, zincato a caldo antifessurazione, rivestimento con fondo primer epossidico7/8 micron, verniciatura stabilizzata ai raggi UV antingiallimento in poliestere lucido colore bianco spessore 20 micron. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso attacco G5. Alimentazione 230V/50Hz, reattore elettronico per lampade T5 con preriscaldamento ai catodi, cablaggio con cavetto rigido sezione 0,50 mmq e rivestito PVC-HT resistente 90 secondo le norme CEI Morsettiera 2P+T con portafusibile, massima sezione ammessa dei conduttori 2,5 mmq. Equipaggiata con fusibile di protezione 3,15A, pressacavo in nylon f.v. diam. 12 pollice gas. Ganci di bloccaggio in nylon f.v. con predisposizione al serraggio con viti in acciaio. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN CEI 34-21, grado di protezione IP66IK08 secondo EN Installabile su superficie normalmente infiammabile. Certificazione ENEC. Resistente alla prova del filo incandescente per 850. Completa di lampada/e T5 28W, durata nominale h, tonalità di luce 840, temperatura di colore 4000K, flusso luminoso nominale 2600lm e resa cromatica RA 1b. Es. tipo Disano Hydro T5 art. 921 o equivalente. Apparecchio tipo C: Apparecchio per montaggio a plafone o sospensione IP20, versione 1x28W o 2x28W, con corpo in lamiera di acciaio, verniciato con polvere poliestere stabilizzato ai raggi UV. Ottica fissata a scatto ed agganciata con cordine anticaduta, ad alveoli a doppia parabolicità in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD che permette di ottimizzare l efficienza luminosa e per impedire il progressivo annerimento nel tempo avente le seguenti schermature: Longitudinale 65, trasversale 60, diagonale 65 ; parabole in alluminio a tutta altezza lateralmente al tubo fluorescente; traversini in alluminio chiusi superiormente per recuperare il flusso luminoso che andrebbe altrimenti disperso. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso attacco G5.
4 Alimentazione 230V/50Hz, reattore elettronico per lampade T5 con preriscaldamento ai catodi. Cablaggio con cavetto rigido sezione 0,50 mmq e guaina PVC-HT resistente 90 secondo le norme CEI Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessi 2,5 mmq, fusibile di protezione da 6,3A Prodotto in conformità alle vigenti norme EN CEI 34-21, protetto con il grado IP20IK07 secondo le EN e con certificazione di conformità europea ENEC. Installabile su superfici normalmente infiammabili. Completa di lampada/e T5 28W, durata nominale h, tonalità di luce 840, temperatura di colore 4000K, flusso luminoso nominale 2600lm e resa cromatica RA 1b. Es. tipo Disano Comfort T5 art. 773 o equivalente. Apparecchio tipo D: Plafoniera 2x36W con corpo in lamiera di acciaio stampato in unico pezzo con riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi UV. Diffusore in policarbonato trasparente, internamente microprismatizzato antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, esternamente liscio antipolvere, arrotondato per garantire una migliore distribuzione del flusso luminoso. Verniciatura ad immersione per anoforesi con smalto acrilico, colore bianco, stabilizzato ai raggi UV, previo trattamento di fosfatazione. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230V/50Hz, reattore elettronico per lampade T8 con preriscaldamento ai catodi. Cablaggio con cavetto rigido sezione 0,50 mmq e guaina PVC-HT resistente 90 secondo le norme CEI Morsettiera 2P+T con massima sezione dei conduttori ammessi 2,5 mmq. Prodotto in conformità alle vigenti norme EN CEI 34-21, protetta con il grado IP20IK08 secondo le EN e con certificazione di conformità europea ENEC. Installabile su superfici normalmente infiammabili. Completa di lampada/e T8 36W, durata nominale h, tonalità di luce 840, temperatura di colore 4000K, flusso luminoso nominale 3350lm e resa cromatica RA 1b. Es. tipo Disano Disanlens MK art. 601 o equivalente. Art. 3 Attività ricomprese nella prestazione Oltre alla fornitura e posa degli apparecchi, rientrano nella prestazione contrattuale le seguenti attività:
5 1) fornitura e posa di tutta la cavetteria ed accessori necessari alla corretta installazione, al collegamento ai circuiti in essere ed al funzionamento degli apparecchi; 2) rimozione degli attuali corpi illuminanti; 3) smontaggio dai corpi illuminanti dei dispositivi Retrolux o Micro Hybrid e relativi accessori; 4) rimozione del tubo fluorescente dal dispositivo Retrolux; 5) trasporto e stoccaggio del Retrolux c/o il magazzino della Committente; 6) smaltimento delle vecchie plafoniere, delle lampade fluorescenti, degli imballi e residui di lavorazione. Al termine di ogni singolo affidamento, l Appaltatore è tenuto a consegnare alla Committente, in formato magnetico (.DWG) e cartaceo, tutta la documentazione as built, aggiornando i disegni forniti dalla Committente. Art. 4 Documenti allegati Costituisce parte integrante del presente Capitolato il seguente allegato: - Allegato A.
Computo metrico Data: 28/01/2008 Responsabile: Vittorio Marano
Impianto Edificio di tipo civile Parte d'opera Impianto elettrico Ditta Via L Da Vinci 3/5 Vignate Luogo e data Vignate, 28/01/2008 Responsabile Vittorio Marano Pagina 1 di 64 Ubicazione: PARTI COMUNI
ELENCO PREZZI REGIONE SARDEGNA PROVINCIA DELL'OGLIASTRA. Servizio edilizia scolastica
REGIONE SARDEGNA PROVINCIA DELL'OGLIASTRA Servizio edilizia scolastica ELENCO PREZZI OGGETTO: ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ISTITUTO COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'OGLIASTRA IL TECNICO
Comune di Salò Provincia di Brescia. Palazzo della Magnifica Patria Lungolago Zanardelli n. 55. Relazione con indicazione interventi previsti
Comune di Salò Provincia di Brescia Palazzo della Magnifica Patria Lungolago Zanardelli n. 55 Centro Tennis SALO Relazione con indicazione interventi previsti U.T.C. LL.PP. Relazione tecnico illustrativa
Analisi nuovo prezzo Descrizione lavorazione / servizio / fornitura Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db
ELENCO PREZZI OPERE ELETTRICHE
Ministero Infrastrutture Trasporti Provvetorato Interegionale OO. PP. pag. 1 ELENCO PREZZI OPERE ELETTRICHE OGGETTO: COMMITTENTE: PORTO DI OLBIA: LAVORI DI RECUPERO STRUTTURALE, FUNZIONALE E BONIFICA AMBIENTALE
Cad. 24 P003) Morsettiera 2P+T con porta fusibile, massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm2. Unità di misura.
P 001) Fornitura e posa in opera di plafoniera ad incasso in pannelli 600 x 600 mm corpo: In lamiera di acciaio otttica: Dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio
CIMITERO COMUNALE Corpo alto stralcio C2 COMPLETAMENTO LOCULI E OSSARI VII LOTTO PIANO SECONDO
CIMITERO COMUNALE Corpo alto stralcio C2 COMPLETAMENTO LOCULI E OSSARI VII LOTTO PIANO SECONDO ELENCO PREZZI UNITARI SERVIZIO PROGETTAZIONE E PROGETTAZIONE E URBANISITICA Il Responsabile (Arch. A. Caccia)
In ottemperanza alla norma UNI EN :201, i requisiti di illuminazione per le esigenze
RELAZIONE ILLUMINAZIONE In ottemperanza alla norma UNI EN 12464-1:201, i requisiti di illuminazione per le esigenze delle attività concorsuali nella sala concorsi devono soddisfare un livello di illuminamento
Ampliamento telecontrollo ed installazione di avviatori ad inverter nelle. pompe in regolazione dei principali sollevamenti PROF.
REGIONE SICILIANA Ampliamento telecontrollo ed installazione di avviatori ad inverter nelle pompe in regolazione dei principali sollevamenti PROGETTO ESECUTIVO IL PRESIDENTE ACOSET spa PROF. FABIO FATUZZO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE REGIONALE PER LA SICILIA TAVOLA N 6 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. PARTE SECONDA
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE REGIONALE PER LA SICILIA UFFICIO TECNICO - EDILIZIO TAVOLA N 6 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. PARTE SECONDA UFFICIO INPS di Catania. Via Sacro Cuore LOCALI
GN-014 Pagina Nr. 1 DESCRIZIONE T.05 *** TUBI PROTETTIVI RIGIDI *** 1 T.05.0001 F.p.o. di tubazioni in materiale isolante tipo rigido a vista tipo SERIE 50 AC della GEWISS completo di cassette tipo SERIE
Testaletto. Scatole utenze elettriche
Testaletto Descrizione Il testaletto BTicino è stato sviluppato ponendo particolare attenzione ad ergonomia, design e avanguardia tecnologica, con l obiettivo di realizzare un prodotto al servizio del
illuminazione Catalogo Led 2013 www. 3F - Filippi.it
illuminazione Catalogo Led 2013 Gamma Led Compatti decorativi 3F Petra 300-380 Led p. 26 3F Drop Led p. 32 Galassia 220 Led p. 45 Plafoniere e sospensioni Fly2 Led p. 65 3F Canda Quadrato Versione Led
12 ORE RICARICA. Tipologia di Lampada: fluorescente lineare T5 UV-OIL 850 C. Apparecchi di illuminazione a luce diretta PALESTRA
Legenda DARK LIGHT Ottica a bassa luminanza. Il comfort visivo si ottiene con una corretta progettazione illuminotecnica, impiegando apparecchi in cui il controllo del flusso luminoso riduce l abbagliamento
ELENCO PREZZI. Comune di Brescia Provincia di Brescia. Computo adeguamento normativo impianto elettrico passaggio 230-400V STABILE 12 - PALAZZO VERDE
Comune Brescia Provincia Brescia pag. 1 ELENCO PREZZI OGGETTO: Computo adeguamento normativo impianto elettrico passaggio 230-400V STABILE 12 - PALAZZO VERDE COMMITTENTE: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
Eco-lab. Eco-box. Scheda tecnica ed informazioni sulla posa in opera. Semplicità di montaggio ed ispezionabilità. Effetto scuretto
Produzione di controsoffitti metallici - Profili e sistemi speciali per gesso rivestito - Profilati flessibili VERTEBRA - VARIANGOLO - SUPERGUIDA - KLIK - FIX-ONE Eco-lab Eco-box Scheda tecnica ed informazioni
Relazione Specialistica Impianto Elettrico
Comune di Laerru Provincia di SASSARI Relazione specialistica Impianto elettrico OGGETTO: Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche