Source: http://biohygieniste.leforum.eu/t444-Redemarage-d-une-CTA-dans-un-bloc-operatoire-apres-coupure-electrique.htm
Timestamp: 2016-12-05 02:30:44+00:00
Document Index: 47172202

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

FBH: Forum des Biohygiénistes :: Redémarage d'une CTA dans un bloc opératoire après coupure électrique
↑ Publicités: (voir notre politique publicitaire) ↑ Redémarage d'une CTA dans un bloc opératoire après coupure électrique
Posté le: Ven 23 Nov 2012 - 13:09 Sujet du message: Redémarage d'une CTA dans un bloc opératoire après coupure électrique
PublicitéSupprimer les publicités ?Bonjour,Avez-vous connaissance de documents apportant la preuve de permettre un redémarrage ou pas des centrales de traitement d’air d’un bloc opératoire, lors d’une coupure électrique. Avec bien sûre la problématique d’avoir un patient opéré à ce moment là Merci _________________fabien.lamouroux@ch-cholet.fr
Posté le: Lun 26 Nov 2012 - 13:09 Sujet du message: Redémarage d'une CTA dans un bloc opératoire après coupure électrique
Non désolée, mais je crois bien qu'il n'existe rien sur ce thème...Nous venons de travailler et valider notre porcédure de "Conduite à tenir en cas d'arrêt de CTA" et nous avons evidemment evoqué la possibilité d'avoir un patient lors de cet arrêt !Nous avons déterminé un temps "acceptable" d'arrêt défini en fonction des cinétiques de décontamination de nos salles à croiser avec la présence ou pas de patient dans la salle.En synthèse arrêt CTA <5 min avec un patient, signaler l'evenement à l'EOH pour une surveillance ISO et bionettoyage habituel lors de la sortie du patient.Par contre, si arrêt >5 min avec un patient, signaler egalement, eviter toute ouverture de porte durant la durée de l'arrêt, faire un bionett habituel et lorsque la CTA est à nouveau en marche, attendre une cinétique règlementaire (20 minutes) avant de faire un bionettoyage supplémentaire type "fermeture de salle en fin de journée".Après, il faut diffuser et communiquer autour de la procédure pour qu'elle soit appliquée lors de ce type d'incident !!Les membres suivants remercient Lisa pour ce message :JPHLAB (26/11/12)
Posté le: Lun 26 Nov 2012 - 16:07 Sujet du message: Redémarage d'une CTA dans un bloc opératoire après coupure électrique
ok merci Alors si j'ai bien compris pour la coupure de plus de 5mn:Vous attendez la fin de l'opération et une fois salle vide vous relancer la CTA et 20mn après la remise en route vous faite un bionettoyage (type fin de programme) _________________fabien.lamouroux@ch-cholet.fr
Posté le: Lun 26 Nov 2012 - 17:23 Sujet du message: Redémarage d'une CTA dans un bloc opératoire après coupure électrique
La remise en marche de la CTA est faite de manière aléatoire car souvent, s'il s'agit d'une coupure innopinée ou d'une panne de CTA, il est difficile de mesurer le delta entre le début de l'arrêt et la réparation (trouver le n° du service sécurité, appeler le prestataire pour qu'il se déplace dans la centrale, voir et regler la problématique, rappeler le bloc... autant de temps d'attente difficilement mesurable lorsqu'ils se cumulent).C'est pourquoi les temps de 5 minutes et 20 minutes sont mesurés par le personnel présent en salle et au bloc en fonction de ce qu'il observe.
Posté le: Lun 26 Nov 2012 - 17:44 Sujet du message: Redémarage d'une CTA dans un bloc opératoire après coupure électrique
Ok merci _________________fabien.lamouroux@ch-cholet.fr
Posté le: Aujourd’hui à 04:30 Sujet du message: Redémarage d'une CTA dans un bloc opératoire après coupure électrique