Source: https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=144:decreto-ministeriale-20-aprile-2001-utilizzazione-di-porte-resistenti-al-fuoco&amp;catid=5&amp;Itemid=137
Timestamp: 2019-05-22 07:53:15+00:00
Document Index: 142448803

Matched Legal Cases: ['art. 3', 'art. 3', 'art. 2', 'art. 1', 'art. 2', 'art. 7']

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 20 aprile 2001 - Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001
Visto il proprio decreto 14 dicembre 1993 (nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993) recante "Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura";
Visto il proprio decreto 27 gennaio 1999 (nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 1999) recante "Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura";
Visto il proprio decreto 28 febbraio 2000 (nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000) recante "Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni";
Considerato che, fino a quando non sara' emanata una norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni oppure fino a quando non saranno attivate le procedure tecnico-amministrative previste dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, si rende indispensabile, garantendo i necessari requisiti di sicurezza tutelare gli interessi privati consentendo la commercializzazione e l'installazione delle porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni;
L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999, e con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, e' consentita, fino all'emanazione della nuova norma europea per le porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni, alle condizioni riportate nell'art. 2 del presente decreto.
Condizioni per l'utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi dimensioni
L'installazione delle porte resistenti al fuoco di cui all'art. 1 del presente decreto, con esclusione dei sipari di sicurezza dei teatri, e' consentita a condizione che, in sede di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sia presentata la seguente documentazione:
a) estensione dell' omologazione del prototipo fino ai limiti massimi previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1999;
c) dichiarazione in cui il produttore, per ogni esemplare commercializzato e sotto la propria personale responsabilita':
c1) indica le dimensioni della porta;
c2) garantisce le effettive prestazioni di resistenza al fuoco, che dovranno essere non inferiori alla classe REI oppure RE indicata nell'atto di omologazione di cui al punto a);
c3) attesta di aver apposto sulla porta il marchio con l'indicazione permanente ed indelebile degli estremi dell'atto di omologazione di cui alla precedente lettera a), il numero distintivo annuale e il nome del produttore;
d) dichiarazione in cui il produttore attesta di avere predisposto il fascicolo tecnico che dovra' contenere almeno la seguente documentazione:
d1) elaborati grafici dettagliati della porta e di tutte le sue componenti;
d2) manuale delle istruzioni per l'installazione, uso e manutenzione della porta;
d3) valutazione del progettista sulla resistenza al fuoco della porta basata anche su eventuali relazioni di calcolo;
d4) relazione del progettista sui materiali impiegati e gli accorgimenti tecnici adottati in relazione alle dimensioni della porta.
Il suddetto fascicolo tecnico dovra' essere conservato dallo stesso produttore ed esibito per i controlli con le modalita' previste dall'art. 7 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993.
Il Ministro: Bianco