Source: https://www.legislazionetecnica.it/1264371/normativa-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/d-min-interno-17-07-2014/prevenzione-incendi-aerostazioni
Timestamp: 2020-04-01 23:45:12+00:00
Document Index: 132979985

Matched Legal Cases: ['art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 38', 'art. 3', 'art. 4', 'art. 3', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 2', 'art. 3', 'art. 1', 'art. 11']

D. Min. Interno 17/07/2014 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : NN13087
D. Min. Interno 17/07/2014
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq.
G.U. 28/07/2014, n. 173
Il provvedimento ha ad oggetto la regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq, ed entra in vigore dal 27/08/2014.
DEFINIZIONI - Il provvedimento definisce: aerostazione: infrastruttura aeroportuale comprese le relative pertinenze commerciali, di servizio, di ristoro e di controllo del passeggero, attrezzata per la permanenza, i controlli di sicurezza, l’imbarco, lo sbarco e per il transito dei passeggeri e del loro bagaglio.
ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA' ESISTENTI - Le attività esistenti sono tenute a rispettare le disposizioni per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di “interventi di ristrutturazione, anche parziale o di ampliamento, successivi alla predetta data [27/08/2014, data di entrata in vigore - NdR], limitatamente alle parti interessate dall'intervento”. Dette attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina con le seguenti tempistiche:
- entro il 07/10/2017 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6 del D. Min. Interno 17/07/2014, comma 1, lettera a);
- entro il 07/10/2020 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6 del D. Min. Interno 17/07/2014, comma 1, lettera b);
- entro il 07/10/2022 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6 del D. Min. Interno 17/07/2014, comma 1, lettera c).
Si rammenta che i termini risultano così prorogati per effetto della disposizione di cui all'art. 4 del D.L. 192/2014, comma 2-bis, e poi ancora della disposizione di cui all'art. 5 del D.L. 244/2016, comma 11-ter.
L’obbligo di adeguamento non sussiste in caso di:
- possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38 del D.L. 69/2013, comma 1;
- pianificazione, ovvero lavori di ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011.
Entro ciascuna delle scadenze segnalate, dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011. Inoltre, il progetto da allegare all’istanza preliminare di cui all’art. 3 del D.P.R. 151/2011 dovrà indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati.
In vigore dal 27/08/2014.
1264371 5904655
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
1264371 5904656
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e
1264371 5904657
1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 del presente decreto, sono realizzate e gesti
1264371 5904658
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica
1264371 5904659
1. Le disposizioni di cui all'art. 3 si applicano alle aerostazioni di cui all'art. 1, di nuova realizzazione e alle aerostazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento successivi a predetta data, limitatame
1264371 5904660
Art. 5. - Commercializzazione ed impiego dei prodotti
1264371 5904661
a) entro il termine previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 15 e successive modificazioni, per i seguenti punti:
1264371 5904662
Allegato - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²
1264371 5904663
2. Le indicazioni riportate nella presente regola tecnica si applicano alle attività di aerostazione svolte all'interno di un edificio, anche pluripiano, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m&su
1264371 5904664
1264371 5904665
1264371 5904666
1. Il valore dell'affollamento massimo ipotizzabile dell'intera aerostazione, viene dichiarato dal gestore aeroportuale, ma non potrà essere inferiore al TPHP (Typical Peak Hour Passengers: numero di passeggeri nell'ora di punta tipica) ottenuto con la formulazione riferita alla metodologia FAA (Federal Aviation Administration) moltiplicando il traffico annuo per i fattori correttivi di seguito indicati, incrementato del 20%:
≥ 20.000.000
1264371 5904667
1. Gli impianti di climatizzazione, di tipo centralizzato o localizzato, devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti
1264371 5904668
- non costituire causa primaria di incendio o di esplosione;
- non fornire alimento o via privilegiata di propagazione degli incendi;
- il comportamento al fuoco della membratura deve essere compatibile con la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;
1264371 5904669
1. Le attività devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili, di tipo omologato, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e in prossimità delle uscite; devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non
1264371 5904670
1. Tutti i locali dell'aerostazione devono essere protetti da un impianto fisso di rivelazione e segn
1264371 5904671
1264371 5904672
1264371 5904673
1. È vietato installare all'interno degli ambienti dell'aerostazione accessibili al pubblico a
07 ott 2022