Source: http://docplayer.fi/6210084-Asentajan-kasikirja-smo-20.html
Timestamp: 2018-02-22 03:42:15+00:00
Document Index: 10669115

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Asentajan käsikirja SMO 20 - PDF
Download "Asentajan käsikirja SMO 20"
2 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 23. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 25. Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu sivulla 27. Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää (jos -lämpöpumppuun on liitetty lämminvesivaraaja) kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 on valittu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 32. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 46.
3 Sisällys 1 Tärkeää 2 Turvallisuustiedot 2 2 Toimitus ja käsittely 5 Kiinnitys 5 Mukana toimitetut komponentit 5 3 Ohjausyksikön rakenne 6 Sähkökomponentit 6 4 Putkiliitännät 7 Yleistä 7 Liitäntävaihtoehdot 8 5 Sähköliitännät 11 Yleistä 11 Liitännät 14 Liitäntämahdollisuudet 16 Lisävarusteiden liitäntä 20 6 Käynnistys ja säädöt 21 Valmistelut 21 Käyttöönotto NIBE-ilma/vesilämpöpumpun kanssa 21 Käyttöönotto pelkällä lisälämmönlähteellä 21 Tarkasta vaihtoventtiili 21 Aloitusopas 22 7 Ohjaus - Johdanto 23 Näyttö 23 Valikkojärjestelmä 24 8 Ohjaus - valikot 27 Valikko 1 - SISÄILMASTO 27 Valikko 2 - KÄYTTÖVESI 32 Valikko 3 - INFO 34 Valikko 4 - MIN LAITTEISTO 35 Valikko 5 - HUOLTO 39 9 Huolto 43 Huoltotoimenpiteet Häiriöt 46 Hälytysten käsittely 46 Vianetsintä 46 Vain lisälämmönlähde Lisätarvikkeet Tekniset tiedot 50 Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit 50 Tekniset tiedot 51 Sähkökytkentäkaavio 52 Asiahakemisto 56 Sisällys 1
4 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Symbolit Sarjanumero Sarjanumero on ohjausmoduulin kannen päällä. HUOM! Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Ilmoita aina tuotteen sarjanumero vikailmoitusta tehtäessä. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. Merkintä on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21. CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. 2 Luku 1 Tärkeää
7 2 Toimitus ja käsittely Kiinnitys HUOM! Seinäripustukseen tulee käyttää alustaan sovitettua kiinnitystapaa. Mukana toimitetut komponentit 110 Ulkolämpötilan anturi Lämmönjohtotahna Eristysteippi Lämpötilan anturi Alumiiniteippi Nippuside Käytä kaikkia kiinnityspisteitä ja asenna pystyasentoon. Jätä vähintään 100 mm vapaata tilaa ohjausmoduulin ympärille käsiksi pääsyn ja kaapeleiden asennuksen helpottamiseksi asennuksen ja huollon yhteydessä. HUOM! Etuluukun kiinnitysruuveihin pääsee käsiksi altapäin. Luku 2 Toimitus ja käsittely 5
8 L N PE L N PE Ohjausyksikön rakenne Sähkökomponentit AA 2 Peruskortti AA 4 Näyttö AA 7 FA 1 AA4-XJ3 USB-liitäntä (ei toimintoa) AA4-XJ4 Huoltoliitäntä (ei toimintoa) Lisärelekortti Automaattivaroke X1 X2 SF 1 PF 3 Liitinrima, sähkönsyöttö Liitinrima, kiertovesipumpun ohjaussignaali, anturi, AUX-tulot ja lämpöpumppu Katkaisin Laitekilpi UB 1 Kaapeliläpivienti, syöttökaapeli, sähkönsyöttö lisävarusteille UB 2 Kaapeliläpivienti, signaali Komponenttikaavion merkinnät standardin IEC ja mukaan. 6 Luku 3 Ohjausyksikön rakenne
9 4 Putkiliitännät Yleistä Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Katso lämpöpumpun asennusohjeet yhteensopivan NIBE-ilmalämpöpumpun käyttöohjeessa. Yhteensopivat NIBE-ilmalämpöpumput Yhteensopivan NIBE-ilmalämpöpumpun täytyy olla varustettu näytöllisellä ohjauskortilla, jonka ohjelmistoversio on vähintään seuraavan listan mukainen. Ohjauskortin versio näkyy lämpöpumpun näytössä (jos sellainen on) käynnistyksen aikana. Tuote F2015 F2016 F2025 F2026 Ohjelmistoversio Lämpötila-anturin asennus putken päälle K Lämpötila-anturit kiinnitetään lämmönjohtotahnalla, nippusiteellä (ensimmäinen nippuside kiinnitetään putkeen anturin keskelle ja toinen n. 5 cm anturin jälkeen) ja alumiiniteipillä. Sen jälkeen ne eristetään mukana toimitetulla eristysteipillä. HUOM! Anturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa vetää vahvavirtajohtojen läheisyydessä. F2030 F2040 F2300 kaikki versiot kaikki versiot 55 Symboliavain Symboli Merkitys Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Shuntti-/vaihtoventtiili Varoventtiili Säätöventtiili P Lämpötilan anturi Painemittari Kiertovesipumppu Mudanerotin Luku 4 Putkiliitännät 7
10 Liitäntävaihtoehdot voidaan liittää muihin NIBE-tuotteisiin monella eri tavalla, joista alla annetaan muutama esimerkki (voi vaatia lisävarusteen). Lisätietoja vaihtoehdosta osoitteessa sekä käytettävän lisävarusteen asennusohjeessa. Katso sivulta 48 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää :n yhteydessä. Laitteistot, joissa on, voivat tuottaa lämpöä ja käyttövettä. Kylminä päivinä, kun ilmassa on vähemmän energiaa, lisälämmönlähdettä voidaan käyttää lämmön tuottamiseen. Lisälämmönlähde on hyödyllinen myös silloin, jos lämpöpumppu on työalueensa ulkopuolella tai jos se on estetty jostain muusta syystä. CP10 Varaajasäiliö ja lämminvesivaraaja EB20 Sähkövastus FL2 Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä KA1 Apurele/kontaktori RN10 Säätöventtiili Merkinnät standardin IEC ja mukaan. HUOM! Lämmitysvesipuoli ja käyttövesipuoli on varustettava tarvittavilla turvavarusteilla voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassa olevien normien mukaisesti. Selvitys AA25 BT1 BT6 BT7 BT25 BT50 BT63 BT71 GP10 QN10 EB1 EB1 KA1 EB101 BT3 BT12 EB101 FL10 GP12 HQ1 QM1 QM31 QM32 QM43 Muuta CM1 CP5 Ulkolämpötilan anturi Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotanto Lämpötila-anturi, käyttövesi huippu Lämpötila-anturi, ulkoinen menojohto Huoneanturi Lämpötilan anturi, ulkoinen menolämpötila sähkövastuksen jälkeen Lämpötila-anturi, ulkoinen paluujohto Kiertopumppu, lämmitysjärjestelmä Vaihtoventtiili, käyttövesi/lämmitysvesi Lisälämpö Sähkövastus Apurele/kontaktori Lämpöpumppujärjestelmä Lämpötila-anturi, paluujohto Lämpötila-anturi, lauhduttimen menojohto Lämpöpumppu Varoventtiili Latauspumppu Mudanerotin Tyhjennysventtiili, lämmitysjärjestelmä Sulkuventtiili, lämmitysvesi meno Sulkuventtiili, lämmitysvesi paluu Sulkuventtiili Suljettu paisuntasäiliö, käyttövesi Puskurivaraaja (UKV) 8 Luku 4 Putkiliitännät
11 Yhteensopiva NIBE-ilmalämpöpumppu yhdessä :n ja sähkövastuksen kanssa ennen käyttöveden vaihtoventtiiliä (vaihteleva lauhdutus) -AA25 -AA25-QN10 -RN10 -EB1 -KA1 -EB1 -BT63 -FL2 -CM1 -CP10 -AA25 -BT1 -AA25-BT7 -AA25-BT6 -EB101 -EB101 -BT12 -FL10 -QM31 -BT3 -QM32 -GP12 -HQ1 -QM43 -QM1 Tämä vaihtoehto sopii yksinkertaisempiin laitteistoihin, joissa painopisteenä ovat alhaiset asennuskustannukset. (AA25) käynnistää ja pysäyttää lämpöpumpun (EB101) laitteiston lämmön- ja käyttövesitarpeen täyttämiseksi. Samanaikaisen lämmön- ja käyttövesitarpeen yhteydessä vaihtoventtiili (AA25-QN10) vaihtaa säännöllisesti lämmitysjärjestelmän ja lämminvesivaraajan/varaajasäiliön (CP10) välillä. Kun lämminvesivaraaja/varaajasäiliö (CP10) on täyteen ladattu, vaihtoventtiili (AA25-QN10) vaihtaa lämmitysjärjestelmän suuntaan. Lisälämmönlähde (EB1) kytketään päälle automaattisesti, kun laitteiston energiantarve ylittää lämpöpumpun kapasiteetin. Sitä käytetään käyttöveden lämmitykseen ja lataukseen. Lisälämmönlähdettä voidaan käyttää, jos tarvitaan kuumempaa käyttövettä kuin mitä lämpöpumppu pystyy tuottamaan. Luku 4 Putkiliitännät 9
12 Yhteensopiva NIBE-ilmalämpöpumppu yhdessä :n ja sähkövastuksen kanssa käyttöveden vaihtoventtiilin jälkeen (vaihteleva lauhdutus) -EB1 -KA1 -EB1 -CP5 -AA25 -GP10 -BT25 -BT71 -AA25 -AA25-QN10 -RN10 -FL2 -CM1 -CP10 -AA25 -BT1 -AA25 -BT50 -AA25-BT7 -AA25-BT6 -EB101 -EB101 -BT12 -BT3 -FL10 -QM32 -QM31 -GP12 -HQ1 -QM43 -KA1 -EB20 -QM1 Tämä vaihtoehto sopii monimutkaisempiin laitteistoihin, joissa painopisteenä on mukavuus. (AA25) käynnistää ja pysäyttää lämpöpumpun (EB101) laitteiston lämmön- ja käyttövesitarpeen täyttämiseksi. Samanaikaisen lämmön- ja käyttövesitarpeen yhteydessä vaihtoventtiili (AA25-QN10) vaihtaa säännöllisesti lämmitysjärjestelmän ja lämminvesivaraajan/varaajasäiliön (CP10) välillä. Kun lämminvesivaraaja/varaajasäiliö (CP10) on täyteen ladattu, vaihtoventtiili (AA25-QN10) vaihtaa lämmitysjärjestelmän suuntaan. Lisälämmönlähde (EB1) kytketään päälle automaattisesti, kun laitteiston energiantarve ylittää lämpöpumpun kapasiteetin. Sähkövastusta (EB20) lämminvesivaraajassa/varaajasäiliössä (CP10) käytetään käyttöveden lämmittämiseen, jos lämpöpumppua (EB101) käytetään samalla talon lämmittämiseen. Lisälämmönlähdettä voidaan käyttää, jos tarvitaan kuumempaa käyttövettä kuin mitä lämpöpumppu pystyy tuottamaan. 10 Luku 4 Putkiliitännät
13 L N PE Sähköliitännät Yleistä on irtikytkettävä ennen kiinteistön eristystestiä. Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, SMO 20 pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. on kytkettävä kaikkinapaiseen turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Ohjausmoduulin kytkentäkaavio, katso sivulla 52. Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asentaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen. Ulkoisen liitännän tiedonsiirto- ja anturikaapelin johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm², kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY. Kun kaapelit vedetään -yksikköön, täytyy käyttää läpivientejä (UB1 ja UB2, merkitty kuvaan). HUOM! Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon "" tai " " ennen kattilaveden täyttöä. Lämpöpumpun kompressori ja mahdollinen lisälämmönlähde voivat vahingoittua. Automaattivaroke Ohjausmoduulin ohjauspiiri ja osa sen sisäisistä komponenteista on suojattu sisäisesti automaattivarokkeella (FA1) HUOM! Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Katkaise virta turvakytkimellä ennen mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. :n asennuksen yhteydessä NIBE-ilma/vesilämpöpumpun ja mahdollisen lisälämmönlähteen täytyy olla jännitteettömiä. HUOM! Katso asennettavan lämpötila-anturin sijoitus järjestelmäsi periaatekaaviosta. Luku 5 Sähköliitännät 11
14 Luoksepääsy, sähkökytkentä Ohjausmoduulin kansi avataan Torx 25 -avaimella. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Sähköliitäntöihin käsiksi pääsyä varten näyttöä on ehkä siirrettävä. Tämä tapahtuu seuraavasti. 1. b 3 a 1 2 HUOM! Muun muassa tulokortin peittävä kansi avataan Torx 25 -avaimella. 2. Vedä ylhäällä näyttöyksikön takasivulla olevaa salpaa itseesi päin (a) ja työnnä näyttöyksikköä ylöspäin (b) niin, että kiinnikkeet irtoavat pellistä. 3. Nosta näyttöyksikkö kiinnikkeistään. Sovita näyttöyksikön takasivulla olevat kaksi alempaa kiinnikettä kahteen ylempään reikään pellissä kuvan mukaisesti. 12 Luku 5 Sähköliitännät
15 4. Kaapelipidike Käytä sopivaa työkalua kaapeleiden irrottamiseen/kiinnittämiseen lämpöpumpun liittimiin. Liitinrima sähkökortissa Kiinnitä näyttö peltiin Kun sähkökytkentä on valmis, näyttö pitää kiinnittää näillä kolmella kiinnityspisteellä, muuten etuluukkua ei voi asentaa. Liitinrima 3 3,5 mm 1 mm Luku 5 Sähköliitännät 13
16 L N PE L N PE L N PE Liitännät HUOM! Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista. Tiedonsiirto lämpöpumpun kanssa Kytke lämpöpumppu (EB101) kuvan mukaisesti liitinrimaan X2:19 (A), X2:20 (B) ja X2:21 (GND). GND B A GND B A F AA23-X4 Sähköliitäntä 2 3 A B GND X5 kytketään turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Johdinalan tulee vastata käytettävää varoketta. Syöttökaapeli sisältyy toimitukseen ja on tehtaalla kytketty liittimeen X1. F A B X5 5 6 GND L N 1 F2016/F2026 AA21-J2 A B GND F2015/F2025 /F2300 L N PE X2 A B GND 1 Tariffiohjaus Jos lämpöpumpun kompressorin jännitteensyöttö katkeaa tietyksi ajaksi, se täytyy hälytyksen välttämiseksi samanaikaisesti estää ohjelmallisesti ohjatun tulon (AUX-tulo) kautta, katso sivulla Lämpöpumpun latauspumpun kytkentä Kytke kiertovesipumppu (EB101-GP12) kuvan mukaan liitinrimaan X4:5 (PE), X4:5 (N) ja X4:6 (230 V) peruskortissa (AA2). Ohjaussignaali (EB101-GP12) kytketään liitinrimaan X2:1 (PWM) ja X2:2 (GND) kuvan mukaan SMO Externt PE N L 14 Luku 5 Sähköliitännät
17 L N PE L N PE L N PE L N PE L N PE SMO Externt Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotanto Käyttöveden lämpötila-anturi (BT6) asennetaan lämminvesivaraajan anturiputkeen. Kytke anturi liittimiin X2:5 ja X2:6. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Käyttövesituotanto aktivoidaan valikossa 5.2 tai aloitusoppaassa SMO Externt 4 HUOM! Ellei latauspumppua ole kytketty oikein käynnistyksen yhteydessä, ohjausmoduuli antaa hälytyksen Ulkolämpötilan anturi Ulkolämpötila-anturi (BT1) on sijoitettava varjoisaan paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim. aamuaurinko vaikuta siihen. Kytke anturi liittimiin X2:3 ja X2:6. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä, jotta kosteutta ei tiivisty ulkoanturin koteloon SMO Externt Lämpötila-anturi, käyttövesi huippu Säiliön yläosan lämpötila-anturi (BT7) voidaan kytkeä -yksikköön säiliön yläosan veden lämpötilan näyttöä varten (jos anturi voidaan asentaa säiliön yläosaan). Kytke anturi liittimiin X2:4 ja X2:6. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm² SMO Externt Lämpötila-anturi, ulkoinen menojohto Kytke ulkoinen menolämpötilan anturi (BT25) liittimiin X2:8 ja X2:10. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm² SMO Externt Luku 5 Sähköliitännät 15
18 L N PE L N PE Lämpötilan anturi, ulkoinen menolämpötila sähkövastuksen jälkeen Kytke ulkoinen menolämpötilan anturi sähkövastuksen jälkeen (BT63) liittimiin X2:9 ja X2:10. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm² SMO Externt Liitäntämahdollisuudet Huoneanturi voidaan varustaa huoneanturilla (BT50). Huoneanturilla on kolme toimintoa: 1. Näytä huonelämpötila ohjausmoduulin näytössä. 2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlämpötilaa, C. 3. Mahdollistaa huonelämpötilan parantamisen/vakauttamisen. Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lämpötila halutaan tietää. Sopiva paikka on esim. vapaa käytävän seinä n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tärkeää, että anturi voi mitata huonelämpötilan oikein, eikä sitä sijoiteta esim. syvennykseen, hyllyjen väliin, verhon taakse, lämmönlähteen yläpuolelle tai läheisyyteen, ulko-ovesta tulevaan vetoon tai suoraan auringonpaisteeseen. Myös suljetut patteritermostaatit voivat aiheuttaa ongelmia. Ohjausmoduuli toimii ilman anturia, mutta jos halutaan lukea talon sisälämpötila :n näytössä, anturi pitää asentaa. Huoneanturi kytketään liittimiin X2:7 ja X2:10. Jos anturia käytetään huonelämpötilan muuttamiseen ( C) ja/tai huonelämpötilan parantamiseen/vakauttamiseen, anturi pitää aktivoida valikossa Jos huoneanturia käytetään huoneessa, jossa on lattialämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei huonelämpötilan ohjausta Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. 16 Luku 5 Sähköliitännät
19 L N PE L N PE L N PE Porrasohjattu lisälämpö HUOM! Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. Varatilan relelähtö HUOM! Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. Ulkoista porrasohjattua lisälämmönlähdettä voidaan ohjata enintään 3 potentiaalivapaalla releellä (3 lineaarista porrasta tai 7 binääristä porrasta). Vaihtoehtoisesti kahta relettä (2-portainen lineaarinen tai 3-portainen binäärinen) voidaan käyttää porrasohjatun lisälämmönlähteen ohjaamiseen, jolloin kolmatta relettä voidaan käyttää lämminvesivaraajan/varaajasäiliön sähkövastuksen ohjaamiseen. Porrastus ylöspäin tapahtuu vähintään 1 minuutin välein ja porrastus alaspäin tapahtuu vähintään 3 sekunnin välein. Kytke porras 1 liitinrimaan X2:1 ja 2 lisärelekortissa (AA7). Kytke porras 2 liitinrimaan X2:3 ja 4 lisärelekortissa (AA7). Kytke porras 3 tai lämminvesivaraajan/varaajasäiliön sähkövastus liitinrimaan X2:5 ja 6 lisärelekortissa (AA7). Porrasohjatun lisäsähkön asetukset tehdään valikossa ja Kaikki lisälämmönlähteet estetään kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto ohjelmallisesti ohjattuun tuloon liitinrimassa X2 (katso sivulla 19) joka valitaan valikossa 5.4. Kun katkaisin (SF1) asetetaan asentoon " " (varatila), kiertovesipumppu kytkeytyy päälle (EB101-GP12). Ulkoiset lisävarusteet eivät ole päällä. Varatilarelettä voidaan käyttää ulkoisen lisälämmön aktivoimiseen, ohjauspiiriin on asennettava ulkoinen termostaatti lämpötila säätämiseen. Varmista, että lämmitysvesi kiertää ulkoisessa lisälämmönlähteessä. L N PE PE SMO Externt Käyttövettä ei tuoteta, kun varatila on aktivoitu X X2 AA7-X2 AA7-X2 Ulkoinen Externt PE A1 A1 A1 -K1 -K2 -K3 A2 A2 A2 L N PE SMO Externt Jos releitä käytetään ohjausjännitteen kytkemiseen, asenna siltaus liittimien X1:1 ja X2:2, X2:4 ja X2:6 välille lisärelekortilla (AA7). Kytke ulkoisen lisälämmön nolla liittimeen X1:0. Jos relettä käytetään ohjausjännitteen kytkemiseen, asenna siltaus liittimien X1:1 ja X1:2 välille ja kytke ulkoisen lisälämmönlähteen nolla ja ohjausjännite liittimiin X1:0 (N) ja X1:4 (L). N L Luku 5 Sähköliitännät 17
20 L N PE L N PE L N PE Ulkoinen kiertovesipumppu Kytke kiertovesipumppu (GP10) kuvan mukaan liitinrimaan X4:9 (PE), X4:10 (N) ja X4:11 (230 V) peruskortissa (AA2). Vaihtoventtiili SMO Externt 8 9 PE voidaan varustaa ulkoisella vaihtoventtiilillä (QN10) käyttöveden ohjaukseen (katso sivulla 48 ). Kytke ulkoinen vaihtoventtiili (QN10) kuvan mukaan liitinrimaan X2:2 (N), X2:3 (ohjaus) ja X2:4 (L) peruskortissa (AA2). N L Ulkoiset liitäntämahdollisuudet Liitinrimassa X2 :ssa on ohjelmallisesti ohjatut tulot ja lähdöt anturien ja ulkoisen kosketintoiminnon kytkemiseen. Tämä tarkoittaa, että anturi tai ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä yhteen kuudesta erikoisliitännästä, joiden toiminnon ohjausmoduulin ohjelmisto määrää. Jos ulkoinen kosketintoiminto kytketään SMO 20-lämpöpumppuun, käytetyn tulon tai lähdön toiminto pitää valita valikossa 5.4. Valittavat tulot liitinrimassa X2 näille toiminnoille ovat AUX1 (X2:11), AUX2 (X2:12), AUX3 (X2:13), AUX4 (X2:15), AUX5 (X2:16) ja AUX6 (X2:17). Maadoitus kytketään liitinrimaan X2:14 ja X2:18 (lisätietoa on kytkentäkaaviossa). Valittava lähtö on liitin X4:15-17 peruskortissa (AA2) SMO Externt N L SMO Externt B A Yllä olevassa esimerkissä käytetään tuloja AUX1 (X2:11) ja AUX3 (X2:13) liitinrimassa X2. Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida ja ohjelmoida valikkoasetuksilla. AUX-tulojen vaihtoehdot Seuraavat toiminnot voidaan kytketä AUX-tuloihin liitinrimassa X2. Lämpötila-anturi, ulkoinen paluujohto Jos ulkoista paluulämpötilan anturia (BT71) täytyy käyttää, se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4), 18 Luku 5 Sähköliitännät
21 katso sivulla 41) liitinrimassa X2. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Kontaktori lisälämmön ulkoiselle estolle "SG Ready" on aktiivinen. Lämpöpumpun kompressori ja lisälämpö estetään päivän tariffiestona. Normaalitila (A: Avoin, B: Avoin) Kun lisälämmön ulkoista estoa halutaan käyttää, se kytketään liitinrimaan X2. Lisälämpö kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4. Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu. Kosketin lämpöpumpun kompressorin ulkoiselle estolle Kun lämpöpumpun kompressorin ulkoista estoa halutaan käyttää, se kytketään liitinrimaan X2. Lämpöpumpun kompressori kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4. Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu. Kosketin ulkoiselle tariffiestolle Jos ulkoista tariffiestoa halutaan käyttää, se pitää kytkeä liitinrimaan X2. Tariffiesto tarkoittaa, että lisälämpö, kompressori ja lämmitys kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4. Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu. Liitin "SG ready":lle HUOM! Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka tukee "SG Ready"-standardia (Saksa). "SG Ready" vaatii kaksi AUX-tuloa. "SG Ready" ei ole aktiivinen. Ei vaikuta järjestelmään. Matalahintatila (A: Avoin, B: Suljettu) "SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmä keskittyy kustannussäästöihin ja voi esim. hyödyntää matalaa tariffia sähkötoimittajalta tai mahdollista ylikapasiteettia omasta virtalähteestä (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5). Ylikapasiteettitila (A: Suljettu, B: Suljettu) "SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmän annetaan käydä täydellä kapasiteetilla kun sähköntoimittajalla on ylikapasiteettia (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5). Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle Kun lämmityksen ulkoista estoa halutaan käyttää, se kytketään liitinrimaan X2. Lämmitys kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4. Koskettimen sulkeminen estää lämmityskäytön. Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä SMO 20-lämpöpumppuun käyttövesitoiminnon aktivointia varten "tilapäinen luksus". Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4) liitinrimassa X2. "tilapäinen luksus" aktivoidaan, kun kosketin on suljettuna. Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö" Jos tätä toimintoa halutaan käyttää, se pitää kytkeä liitinrimaan X2. "SG Ready" on nerokas tariffiohjaustapa, jossa sähköntoimittajasi voi vaikuttaa sisäilman, käyttöveden ja/tai allasveden lämpötilaan (jos sellainen on) tai estää lisälämmön ja/tai lämpöpumpun kompressorin tiettyinä vuorokaudenaikoina (voidaan valita valikossa 4.1.5, kun toiminto on aktivoitu). Aktivoi toiminto kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto kahteen tuloon, joka valitaan valikossa 5.4 (SG Ready A ja SG Ready B), katso sivulla 41. Suljettu tai avoin kosketin aiheuttaa jonkin seuraavista (A = SG Ready A ja B=SGReady B ): Esto (A: Suljettu, B: Avoin) Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä SMO 20-lämpöpumppuun menolämpötilan ja siten huonelämpötilan muuttamiseksi. Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja aktivoitu, lämpötila muutetaan C-asteina. Ellei huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "lämpötila" haluttu muutos (lämpökäyrän siirto) valitulla askelmäärällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10. lämmitysjärjestelmä 1 Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4) liitinrimassa X2. Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen säätö". Luku 5 Sähköliitännät 19
22 L N PE L N PE AUX-lähdön vaihtoehdot (potentiaalivapaa vaihtava rele) Ulkoinen kytkentä reletoiminnon kautta on mahdollinen potentiaalivapaalla vaihtavalla releellä (maks. 2 A) liitinrimassa X4:15-17 peruskortissa (AA2). Valittavat toiminnot ulkoiselle liitännälle: Summahälytyksen ilmaisu. Käyttövesikierron kiertovesipumpun ohjaus. Lisävarusteiden liitäntä Ohjeet muiden lisävarusteiden kytkentään ovat oheisessa asennusohjeessa. Katso sivulla 48 luettelo lisätarvikkeista, joita voi käyttää :n yhteydessä. Jos jokin yllä mainituista kytketään liitinrimaan X4:15-17 peruskortissa (AA2), se pitää valita valikossa 5.4. Summahälytys on aktivoitu tehtaalla SMO Externt Kuvassa rele hälytystilassa. Jos katkaisin (SF1) on asennossa " " tai " ", rele on hälytystilassa. Käyttöveden kiertovesipumppu kytketään summahälytysreleeseen kuvan mukaisesti. HUOM! Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä SMO Externt L N PE L N PE Relelähdön maksimikuormitus on 2 A (230V AC). 20 Luku 5 Sähköliitännät
23 6 Käynnistys ja säädöt Valmistelut Yhteensopivan NIBE-ilmalämpöpumpun täytyy olla varustettu ohjauskortilla, jonka ohjelmistoversio on vähintään seuraavan listan mukainen sivulla 7. Ohjauskortin versio näkyy lämpöpumpun näytössä (jos sellainen on) käynnistyksen aikana. :n täytyy olla kytketty ja liitetty. Tarkasta vaihtoventtiili 1. Aktivoi "AA2-K1 (QN10)" valikossa Tarkasta, että vaihtoventtiili avautuu tai on auki käyttövesilatauksen suuntaan. 3. Deaktivoi "AA2-K1 (QN10)" valikossa 5.6. Käyttöönotto NIBE-ilma/vesilämpöpumpun kanssa NIBE F2015/F2025 Noudata lämpöpumpun asennus- ja hoito-ohjeen luvussa Käyttöönotto ja säätö Käynnistys ja tarkastukset annettuja ohjeita. NIBE F2016/F2026/F2030/F2040/F2300 Noudata lämpöpumpun asennusohjeen luvussa Käyttöönotto ja säätö Käynnistys ja tarkastukset annettuja ohjeita. 1. Kytke lämpöpumpun jännite. 2. Kytke :n jännite. 3. Noudata aloitusoppaan ohjeita :n näytössä tai käynnistä aloitusopas valikossa 5.7. Käyttöönotto pelkällä lisälämmönlähteellä Noudata aloitusoppaan ohjeita ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, noudata muuten alla olevaa listaa. 1. Siirry valikkoon 4.2 käyttötila. 2. Merkitse vain lisäys valitsimella ja paina sitten OK. 3. Palaa päävalikoihin painamalla Takaisin-painiketta. HUOM! Jos lämpöpumppua ei ole liitetty järjestelmään, virtaus pitää sulkea (putkien päät liitetään yhteen) lämpöpumpun pitää olla asennettu. Käyttöönotossa ilman NIBE-ilmalämpöpumppua tiedonsiirtovian hälytys voi näkyä näytössä. Hälytys nollataan jos lämpöpumppu deaktivoidaan valikossa ("asennetut orjat"). Luku 6 Käynnistys ja säädöt 21
24 Aloitusopas HUOM! Lämmitysjärjestelmä on täytettävä vedellä ja ilmattava ennen kuin katkaisin käännetään asentoon "". Aloitusoppaassa liikkuminen A. B. 1. Käännä ohjausmoduulin katkaisin (SF1) asentoon. 2. Noudata aloitusoppaan ohjeita ohjausmoduulin näytössä. Ellei aloitusopas käynnisty, kun käynnistät ohjausmoduulin, voit käynnistää sen käsin valikossa 5.7. VIHJE! Katso sivulla 23 laitteiston ohjausjärjestelmän esittely (ohjaus, valikot jne.). Käynistys Aloitusopas käynnistyy, kun laitteisto käynnistetään ensimmäistä kertaa. Aloitusoppaassa neuvotaan mitä tulee tehdä ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä sekä käydään läpi laitteiston perusasetukset. Aloitusopas varmistaa, että käynnistys suoritetaan oikein eikä sitä saa sen vuoksi ohittaa. Aloitusopas voidaan käynnistää myöhemmin valikossa 5.7. Käynnistysoppaan aikana vaihtoventtiilejä ja shunttia käytetään edestakaisin :n ilmauksen helpottamiseksi. Kun aloitusopas on käynnissä, yksikään lämpöpumpun toiminnoista ei käynnisty automaattisesti. Opas ilmestyy jokaisen käynnistyksen yhteydessä, kunnes se estetään viimeisellä sivulla. C. A. Sivu D. Tästä näet miten pitkällä olet aloitusoppaassa. Voit selata aloitusoppaan sivuja seuraavasti: 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty. 2. Siirry seuraavalle sivulle aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. B. Nimi ja valikkonumero Tästä näet mihin ohjausjärjestelmän valikkoon tämä aloitusoppaan sivu perustuu. Suluissa olevat numerot ovat valikon numero ohjausjärjestelmässä. Lisätietoa kyseisestä valikosta löydät sen ohjevalikosta tai asentajan käsikirjasta sivulla 27. C. Vaihtoehto / asetus Näin teet järjestelmän asetukset. D. Ohjevalikko Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OK-painiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. 22 Luku 6 Käynnistys ja säädöt
26 Valikkojärjestelmä Valikko 1 - SISÄILMASTO Sisäilmastoon vaikuttavat asetukset. Katso sivulla 27. Valikko 2 - KÄYTTÖVESI Käyttöveden tuotantoon vaikuttavat asetukset. Katso sivulla 32. Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on asennettu. Valikko 3 - INFO Lämpötilan ja muiden käyttötietojen näyttö sekä hälytyslokiin käsiksi pääsy. Katso sivu 34. Valikko 4 - MIN LAITTEISTO Kellonajan, päiväyksen, kielen, näytön, käyttötilan jne. asetus. Katso sivu 35. Valikko 5 - HUOLTO Lisäasetukset. Nämä asetukset eivät ole loppukäyttäjän käytettävissä. Valikko tulee näkyviin, kun takaisin-painike pidetään painettuna 7 sekunnin ajan. Katso sivu Luku 7 Ohjaus - Johdanto
27 Käyttö Kohdistinta siirretään kiertämällä valitsinta oikealle tai vasemmalle. Merkityt kohdat ovat aina vaaleita ja/tai niissä on vaalea kehys. Valitse valikko Valikkojärjestelmässä liikutaan merkitsemällä päävalikko ja painamalla sitten OK-painiketta. Näyttöön tulee uusi ikkuna alivalikoineen. Valitse yksi alivalikoista merkitsemällä se ja painamalla OK-painiketta. Aseta arvo Valitse vaihtoehto Useita vaihtoehtoja sisältävässä valikossa valittu vaihtoehto näytetään vihreällä ruksilla. Toisen vaihtoehdon valitsemiseksi: 1. Merkitse haluttu vaihtoehto. Yksi vaihtoehdoista on esivalittu (valkoinen). 2. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta. Valitun vaihtoehdon viereen tulee vihreä ruksi. Yhden arvon asettamiseksi: 1. Merkitse valitsimella asetettava arvo. 2. Paina OK-painiketta. Arvon tausta muuttuu vihreäksi, mikä tarkoittaa, että olet säätötilassa. 3. Suurenna arvoa kiertämällä valitsinta oikealle ja pienennä arvoa kiertämällä sitä vasemmalle. 4. Vahvista asetettu arvo painamalla OK-painiketta. Palaa alkuperäiseen arvoon painamalla takaisin-painiketta. Luku 7 Ohjaus - Johdanto 25
28 Selaa ikkunoita Valikossa voi olla useita ikkunoita. Siirry ikkunoiden välillä kiertämällä valitsinta. Selaa aloitusoppaan ikkunoita 1. Kierrä valitsinta, kunnes nuoli vasemmassa yläkulmassa (sivunumeron vieressä) on merkitty. 2. Siirry seuraavaan kohtaan aloitusoppaassa painamalla OK-painiketta. Ohjevalikko Monissa valikoissa on symboli, joka osoittaa että käytettävissä on lisäohjeita. Ohjeteksteihin käsiksi pääsy: 1. Merkitse ohjekuvake kiertämällä valitsinta. 2. Paina OK-painiketta. Ohjetekstit koostuvat usein useammasta sivusta, joita voit selata valitsimella. 26 Luku 7 Ohjaus - Johdanto
29 8 Ohjaus - valikot Valikko 1 - SISÄILMASTO 1 - SISÄILMASTO lämpötila Yleiskuvaus ohjelmointi lisäasetukset lämmitys lämpökäyrä ulkoinen säätö pienin menolämpötila huoneanturiasetukset oma käyrä pisteensiirto Alivalikot Valikossa SISÄILMASTO on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. lämpötila Lämmitysjärjestelmän lämpötilan säätö. Tilatiedot näyttävät lämmitysjärjestelmän asetusarvot. ohjelmointi Lämmityksen ohjelmointi. Tilatiedot "asetettu" näytetään, jos olet asettanut ohjelman, mutta se ei juuri nyt ole aktiivinen, "loma-asetus" näytetään, jos loma-asetus on aktiivinen samaan aikaan kuin ohjelma (lomaohjelma on priorisoitu), "aktiivinen" näytetään, jos joku osa ohjelmasta on aktiivinen, muuten näytetään "pois". lisäasetukset Lämpökäyrän asettaminen, säätö ulkoisella koskettimella, menolämpötilan minimiarvo, oma käyrä ja pisteen siirto. Valikko lämpötila Jos talossa on useita lämmitysjärjestelmiä, tämä näytetään näytössä jokaisen järjestelmän omana lämpömittarina. Lämpötilan asetus (huoneanturi on asennettu ja aktivoitu): Säätöalue: 5-30 C Tehdasasetus: 20 Näytössä näkyy lämpötila ( C), jos lämmitysjärjestelmää ohjaa huoneanturi. Huonelämpötila muutetaan asettamalla haluttu lämpötila näyttöön valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Uusi lämpötila näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. Lämpötilan asetus (ilman aktivoitua huoneanturia): Säätöalue: Tehdasasetus: 0 Näytössä näkyy lämmityksen asetettu arvo (käyrän muutos). Sisälämpötilaa nostetaan tai lasketaan suurentamalla tai pienentämällä näytöllä näkyvää arvoa. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Määrä, jolla arvoa pitää muuttaa, jotta saavutetaan yhden asteen muutos sisälämpötilassa, riippuu talon lämmitysjärjestelmästä. Yleensä riittää yksi askel, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Aseta haluttu arvo. Uusi arvo näkyy näytön kuvakkeen oikealla puolella. Patterien tai lattialämmön termostaatit saattavat jarruttaa huonelämpötilan kohoamista. Avaa termostaattiventtiilit kokonaan (paitsi huoneissa, jotka jostain syystä halutaan pitää viileämpinä esim. makuuhuoneet). VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa yhden askeleen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä valikossa askeleen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian alhainen, suurenna arvoa valikossa 1.1 yhden askeleen verran. Jos ulkona on lämmintä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä arvoa valikossa 1.1 yhden askeleen verran. Valikko ohjelmointi Valikossa ohjelmointi ohjelmoidaan sisämukavuus (lämmitys) kullekin viikonpäivälle. Luku 8 Ohjaus - valikot 27
30 Voit myös ohjelmoida pidemmän ajan valitulle ajanjaksolle (loma) valikossa 4.7. Valikko lämmitys Tässä voit ohjelmoida talon lämpötilan korotuksen tai pienennyksen kolmelle eri ajanjaksolle päivässä. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Ellei huoneanturia ole aktivoitu, asetetaan haluttu muutos (valikon 1.1 asetukselle). Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Jos pysäytysaika on ennen aloitusaikaa, ajanjakso jatkuu yli puolenyön. Ohjelma käynnistyy aina sinä päivänä, jolle aloitusaika on asetettu. Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. Valikko lisäasetukset Valikko lisäasetukset on tarkoitettu edistyneelle käyttäjälle. Tässä valikossa on useita alivalikoita. lämpökäyrä Lämpökäyrän jyrkkyyden asetus. ulkoinen säätö Lämpökäyrän muutoksen säätö, kun ulkoinen kosketin on kytketty. pienin menolämpötila Alimman sallitun menojohdon lämpötilan asetus. huoneanturiasetukset Huoneanturin asetukset. oma käyrä Oman lämpökäyrän määrittäminen. pisteensiirto Lämpökäyrän muutoksen säätäminen tietyssä ulkolämpötilassa. Valikko lämpökäyrä Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Päivä: Tässä valitaan mitä viikonpäiviä ohjelma koskee. Tietyn päivän ohjelmointi poistetaan nollaamalla kyseisen päivän ajat asettamalla käynnistysajaksi sama kuin pysäytysaika. Jos käytetään riviä "kaikki", kaikki ajanjakson päivän ohjelmoidaan rivin mukaan. Aikajakso: Tässä valitaan käynnistysaika ja pysäytysaika valittuna päivänä ohjelmointia varten. Säätö: Tässä asetetaan kuinka paljon lämpökäyrä muuttuu ohjelman aikana valikon 1.1 suhteen. Jos huoneanturi on asennettu, haluttu huonelämpötila asetetaan C-asteina. Ristiriita: Jos kaksi eri asetusta on ristiriidassa keskenään, se näytetään punaisella huutomerkillä. VIHJE! Jos haluat asettaa samanlaiset ohjelmat jokaiselle viikonpäivälle, merkitse ensin "kaikki" ja muuta sitten halutut päivät. lämpökäyrä Säätöalue: 0-15 Tehdasasetus: 9 Valikossa lämpökäyrä voit nähdä talon nk. lämpökäyrän. Lämpökäyrän tehtävä on varmistaa tasainen sisälämpötila kaikissa ulkolämpötiloissa ja säästää siten energiaa. Tämän lämpökäyrän perusteella ohjausmoduulin ohjausyksikkö määrittää lämmitysjärjestelmään menevän veden lämpötilan, menolämpötilan, ja siten sisälämpötilan. Tässä voit valita lämpökäyrän ja lukea, miten menolämpötila muuttuu eri ulkolämpötiloissa. 28 Luku 8 Ohjaus - valikot
31 Lämpökäyrän jyrkkyys Menojohdon lämpötila maksimi- ja minimiarvot C 70 Brantare kurvlutning C Maximivärde Minimivärde C UTETEMPERATUR Lämpökäyrän jyrkkyys ilmaisee, kuinka monta astetta lämpöjohdon menolämpötilaa nostetaan/lasketaan, kun ulkolämpötila laskee/nousee. Jyrkempi käyrä tarkoittaa korkeampaa menolämpötilaa kylmemmässä ulkolämpötilassa. Käyrän ihannejyrkkyys riippuu paikallisista ilmastoolosuhteista, talon lämmitysjärjestelmästä (patteri- vai lattialämmitys) sekä siitä, kuinka hyvin talo on eristetty. Lämpökäyrä asetetaan lämmitysjärjestelmän asennuksen yhteydessä, mutta sitä on ehkä säädettävä jälkeenpäin. Sen jälkeen lämpökäyrää ei normaalisti tarvitse muuttaa. Sisälämpötilan hienosäädön yhteydessä lämpökäyrää siirretään ylös- tai alaspäin. Tämä tehdään valikossa 1.1 lämpötila. Käyrän muutos C Förskjuten värmekurva C UTETEMPERATUR Lämpökäyrän muutos tarkoittaa, että menojohdon lämpötila muuttuu yhtä paljon kaikissa ulkolämpötiloissa, esim. +2 muutos nostaa menojohdon lämpötilaa 5 C kaikissa ulkolämpötiloissa C UTETEMPERATUR Koska menojohdon pyyntilämpötila ei voi nousta korkeammaksi kuin asetettu maksimiarvo eikä laskea alemmaksi kuin asetettu minimiarvo, lämpökäyrä kääntyy vaakasuuntaan näissä lämpötiloissa. Lattialämmitysjärjestelmän yhteydessä suurin menojohdon lämpötila asetetaantavallisesti välille 35 ja 45 C. Tarkasta lattian suurin sallittu lämpötila lattiatoimittajaltasi. Käyrän päässä oleva numero osoittaa käyrän jyrkkyyden. Lämpömittarin vieressä oleva numero osoittaa lämpökäyrän muutoksen. Aseta uusi arvo valitsimella. Vahvista uusi asetus painamalla OK-painiketta. Käyrä 0 on oma lämpökäyrä, joka on luotu valikossa Toisen lämpökäyrän valitsemiseksi (lämpökäyrän jyrkkyys): 1. Palaa säätötilaan painamalla OK-painiketta. 2. Valitse uusi lämpökäyrä. Lämpökäyrät on numeroitu 0-15, mitä suurempi numero sitä jyrkempi käyrä ja korkeampi menolämpötila. Lämpökäyrä 0 tarkoittaa, että oma käyrä (valikko 1.9.7) on käytössä. 3. Lopeta asetusten määrittäminen painamalla OKpainiketta. Lämpökäyrän lukeminen: 1. Kierrä valitsinta, niin että ulkolämpötilan akselin rengas merkitään. 2. Paina OK-painiketta. 3. Seuraa harmaata viivaa lämpökäyrään saakka ja lue vaakaviivan päästä menojohdon lämpötila valitussa ulkolämpötilassa. 4. Nyt voit lukea eri lämpötilat kiertämällä valitsinta oikealla tai vasemmalle ja lukea vastaavan menojohdon lämpötilan. Luku 8 Ohjaus - valikot 29
32 5. Poistu lukutilasta painamalla OK- tai takaisin-painiketta. VIHJE! Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askeleen verran. Jos ulkona on kylmä ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän jyrkkyyttä askeleen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian alhainen, lisää lämpökäyrän jyrkkyyttä askeleen verran. Jos ulkona on lämmin ja huonelämpötila on liian korkea, pienennä lämpökäyrän muutosta askeleen verran. Valikko ulkoinen säätö lämmitysjärjestelmä Säätöalue: tai haluttu huonelämpötila, jos huoneanturi on asennettu. Tehdasasetus: 0 Kytkemällä ulkoinen kosketin, esim. huonetermostaatti tai ajastin, voidaan tilapäisesti tai jaksottaisesti nostaa tai laskea huonelämpötilaa. Kun kosketin on suljettu, lämpökäyrän muutos muuttuu valikossa valitun lukumäärän portaita. Jos huoneanturi on asennettu ja aktivoitu, asetetaan haluttu huonelämpötila ( C) ajanjaksolle. Valikko pienin menolämpötila lämmitysjärjestelmä Säätöalue: 5-70 C Tehdasasetus: 20 C Tässä asetetaan lämmitysjärjestelmän alin menolämpötila. Tämä tarkoittaa, että ei koskaan käytä laskelmissa alempaa lämpötilaa kuin tässä asetettu. VIHJE! Arvoa voidaan suurentaa, jos talossa esim. halutaan pitää lattialämmitystä päällä kosteissa tiloissa myös kesällä. Sinun on ehkä suurennettava arvoa "lämmityksen pysäytys" valikossa "autom.tilan asetukset". Valikko huoneanturiasetukset järjestelmäkerroin Säätöalue: 0,0-6,0 Tehdasasetus: 2,0 Tässä voit aktivoida huoneanturin huonelämpötilan ohjaukseen. Tässä voit myös asettaa kertoimen, joka määrittää kuinka paljon poikkeama halutun ja todellisen huonelämpötilan välillä vaikuttaa menolämpötilaan. Suurempi arvo antaa suuremman lämpökäyrän muutoksen. Valikko oma käyrä menolämpötila Säätöalue: 0 80 C Tässä voit erityistarpeen yhteydessä luoda oman lämpökäyrän määrittämällä halutut menolämpötilat eri ulkolämpötiloissa. Käyrä 0 valikossa pitää valita, jotta tämä käyrä olisi voimassa. Valikko pisteensiirto ulkolämpötilapiste Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C käyrän muutos Säätöalue: C Tehdasasetus: 0 C Tässä voit valita lämpökäyrän muutoksen tietyssä ulkolämpötilassa. Yhden asteen muutos huonelämpötilassa saadaan yleensä aikaan yhdellä askeleella, mutta tietyissä tapauksissa voidaan tarvita useampia askeleita. Lämpökäyrään vaikutetaan, kun lämpötila poikkeaa ± 5 C asetetusta ulkolämpötilapiste. On tärkeää, että lämpökäyrä on valittu niin, että huonelämpötila tuntuu tasaiselta. VIHJE! Jos talo tuntuu kylmältä esim. -2 C lämpötilassa, asetetaan "ulkolämpötilapiste" arvoksi "-2" ja "käyrän muutos" suurennetaan, kunnes haluttu huonelämpötila saavutetaan. 30 Luku 8 Ohjaus - valikot
33 Odota vuorokausi ennen uutta asetusta, jotta huonelämpötila ehtii asettua. Luku 8 Ohjaus - valikot 31
34 Valikko2-KÄYTTÖVESI 2 - KÄYTTÖVESI * tilapäinen luksus mukavuustila ohjelmointi Yleiskuvaus lisäasetukset jaksoittainen korotus * Vaatii lisävarusteen. Alivalikot Tämä valikko näkyy vain, jos lämminvesivaraaja on liitetty lämpöpumppuun. Valikossa KÄYTTÖVESI on useita alivalikoita. Valikoiden oikealla puolella näkyvät kunkin valikon tilatiedot. tilapäinen luksus Käyttövesilämpötilan tilapäisen korotuksen aktivointi. Tilatiedot näyttävät "pois" tai kuinka kauan tilapäinen lämpötilan korotus on voimassa. mukavuustila Käyttövesimukavuuden säätö. Tilatiedot näyttävät valitun tilan, "säästö", "normaali" tai "luksus". ohjelmointi Käyttövesimukavuuden ohjelmointi. Tilatiedot "asetettu" näyttävät, onko joku osa ohjelmasta on aktiivinen juuri nyt "loma-asetus" näkyy, jos lomaasetus on aktiivinen (valikko 4.7), muuten näytetään "pois". lisäasetukset Käyttövesilämpötilan jaksoittaisen korotuksen aktivointi. Valikko tilapäinen luksus Säätöalue: 3, 6 ja 12 tuntia sekä tila "pois" Tehdasasetus: "pois" Tilapäisen suuremman käyttövesitarpeen yhteydessä voit tässä valikossa valita käyttövesilämpötilan noston luksustasoon asetetuksi ajaksi. Jos mukavuustila "luksus" on valittu valikossa 2.2 lisäkorotusta ei voida tehdä. Toiminto aktivoituu heti kun ajanjakso valitaan ja vahvistetaan OK-painikkeella. Oikealla näkyy jäljellä oleva aika valitulla asetuksella. Kun aika on loppunut, palaa valikossa 2.2. asetettuun tilaan Valitse "pois" kytkeäksesi pois päältä tilapäinen luksus. Valikko mukavuustila Säätöalue: säästö, normaali, luksus Tehdasasetus: normaali Valittavien tilojen erona on käyttöveden lämpötila. Korkeammalla lämpötilalla käyttövesi riittää pitempään. säästö: Tämä tila antaa muita vähemmän käyttövettä, mutta samalla se on kaikkein taloudellisin. Tätä tilaa voidaan käyttää pienemmissä talouksissa, joissa tarvitaan vähän käyttövettä. normaali: Normaalitila antaa suuremman vesimäärän ja sopii useimpiin talouksiin. luksus: Luksustila antaa suurimman mahdollisen käyttövesimäärän. Tässä tilassa käyttövettä lämmitetään kompressorin lisäksi myös sähkövastuksella, mikä suurentaa käyttökustannuksia. Valikko ohjelmointi Tässä voit ohjelmoida laitteiston käyttövesitilan enintään kahdelle eri ajanjaksolle päivässä. Ohjelma aktivoidaan/deaktivoidaan merkitsemällä/poistamalla merkintä kohdasta "aktivoitu". Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. Aktivoitu Päivä ohjelma 1 kaik ma ti ke to pe la su aktivoitu OHJELMOINTI KÄYTTÖVESI 2.3 Aikajakso ohjelma 2 Ohjelma normaali Säätö Ristiriita Ohjelma: Tässä valitaan muutettava ohjelma. Aktivoitu: Tässä valitaan ohjelma valitulle ajanjaksolle. Deaktivointi ei vaikuta asetettuihin aikoihin. 32 Luku 8 Ohjaus - valikot