Source: http://docplayer.fi/59526816-Bakteerit-sadesienet-kasvatusalustoja-akteerit-ja.html
Timestamp: 2018-10-21 11:42:50+00:00
Document Index: 488218

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja akteerit) ja - PDF
Download "(bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja akteerit) ja"
2 Analyysivastauss n:o OT, ilmanäyte (4) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Jyväskylä Näytteenottokohde: Viertolan koulu Näytteenottaja: Jarmo Minkkinenn Näytteenottopäivämäärä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEENOTTOO JA NÄYTTEIDEN KÄSITTELY Näytteet otettiin kuusi-vaihe-impaktorilla suoraan seuraaville kasvatusalustoille: 2 % mallasuuteagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (tryptoni-hiiva-uute)-agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja inkuboitiin Asumisterveysoppaan (2009) ohjeiden mukaisesti lämpökaapissa +25 C:ssa a 7 vrk (sienet, kokonaisbak akteerit) ja 14 vrk (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet laskettiin ja sienet tunnistettiin laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Näytteenottopisteet on esitetty kappaleessa 3 taulukossa 1. 2 OHJE- JA RAJA-ARVOTja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (2003) ja Asumisterveysoppaan (2009) mukaan talviaikaan otettujen asuntojen ja toimistotilojen ilmanäytteiden tuloksia voidaan pitää tavanomaisina, jos sieni-itiöiden kokonaispitoisuus on <100 pmy/m 3 ja sädesienten pitoisuus <10 pmy/m 3 (pmyy = pesäkkeen muodostava yksikkö). Tuloksia tulkittaessaa on huomioitava sienilajisto. Kosteusvau urioindikaattorisienienn pitoisuuss on asunnoissa tavallisesti <10 pmy/m 3. Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavallista. Mikäli pitoisuus on >10 pmy/m 3 tai näytteessä esiintyy useita erilaisia kosteusvaurioindikaattoreita, viittaa tulos epätavano maiseen mikrobilähteeseen. Asumisterveysohjeen (2003) ja Asumisterveysoppaan (2009) mukaan sieni-itiöpitoisuuss pmy/m 3 viittaa kohonneeseen sieni-itiöpitoisuuteen talviaikana. Sisäilman bakteeripitoisuus on tavanomainen, mikäli se on <4500 pmy/m 3. Mikäli bakteeripitoisuuss on suurempi, viittaa se tavallisesti puutteelliseen ilmanvaihtoon tutkitussa tilassa.. TULOSTEN TULKINTA Sosiaali- Työterveyslaitoksen mukaan toimistotiloissa sieni-itiöpitoisuuss >50 pmy/m 3, aktinobakteeripitoisuus >5 pmy/m 3 ja bakteeripitoisuus 6006 pmy/mm 3 viittaavat talvellaa sisäilman epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Mikäli kosteusvaurioindikaattorihomeiden pitoisuus on 7 pmy/mp 3 tai useita erilaisia kosteusvaurioindikaattoreita, viittaa tulos mikrobilähteeseen. näytteessä esiintyyy epätavanomaiseenn Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
3 Analyysivastauss n:o OT, ilmanäyte (4) Sisäilmanäytteissä voi esiintyä tavanomaisesti yksittäisinä pesäkkeinäp ä lähes mitä tahansaa homesientä. Kuitenkin Stachybotrys-, ilmanäytteessä voidaan pitää tavanomaisestaa poikkeavana. Lumettomana aikana ilmanäytteiden tuloksia verrataan ulkoilmanäytteeseen. Fusarium- ja ChaetomiumC um-sienien kohdallaa yksittäisenkin pesäkkeen esiintymistä 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Näytteenottopisteet, tutkittujen tilojen lämpötilat ja ilman suhteelliset kosteudet on esitetty taulukossa 1. Ilmanäytteidenn mikrobipitoisuudett on esitetty pesäkkeitä muodostavinaa yksikköinä kuutiometrissä ilmaa (pmy/mm 3 ) taulukossa 2. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 1. Näytteenottopisteet. Näytteenottopiste 1. tila LI käytävä, tilan edusta 2. tila 1093, rehtori 3. tila 1077, opetustila 4. tila 1076, opetustila 5. tila 1036, opetustila 6. tila 1022, opetustila 7. tila 1013, opetustila 8. tila 1011, opetustila 9. tila 1002, opetustila Sisäilman lämpötila oli mittauspäivänä noin o C ja ilmann suhteellinen kosteus noin 20-25%. Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
4 Analyysivastauss n:o OT, ilmanäyte (4) Taulukko 2. Ilmanäytteiden mikrobipitoi isuudet ja näytteissää esiintyneet sienisuvut ja/tai lajit. Näyte 2 % mallasagar steriilit Penicillium DG-18 agarr 35 steriilit 6 hiivat, vaaleat THG-agar 12 näyte vaurioitunut 3 Polyscytalum 3 1. Sieni-itiöt yhteensä 41 Sieni-itiöt yhteensä 18 Penicillium 6 näyte vaurioitunut Cladosporium 3 Chrysonilia o 3 2. Sieni-itiöt yhteensä <2 Sieni-itiöt yhteensä 12 Penicillium 3 Eurotium* 3 näyte vaurioitunut 3. Sieni-itiöt yhteensä steriilit Sieni-itiöt yhteensä steriilit 3 3 Sieni-itiöt yhteensä 3 Aktinobakteerit Muut bakteerit Sieni-itiöt yhteensä < 2 Bakteeritt yhteensä Penicillium 3 näyte vaurioitunut < Sieni-itiöt yhteensä steriilit 3 Sieni-itiöt yhteensä 2 3 Aktinobakteerit Muut bakteerit 6. Sieni-itiöt yhteensä 2 Sieni-itiöt yhteensä < 2 Bakteeritt yhteensä Aktinobakteerit Muut bakteerit 7. Sieni-itiöt yhteensä <2 Sieni-itiöt yhteensä < 2 Bakteeritt yhteensä Penicillium Cladosporium 3 Cladosporium 3 3 näyte vaurioitunut 8. Sieni-itiöt yhteensä Aspergillus fumigatus* 6 Sieni-itiöt yhteensä 3 Eurotium* 3 3 Aktinobakteerit Muut bakteerit 9. Sieni-itiöt yhteensä 3 Sieni-itiöt yhteensä 3 Bakteeritt yhteensä <2 = alle määritysrajan 2 pmy/m 3, kasvustoa ei esiintynyt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla k muodosta itiöitä < < < Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
5 Analyysivastauss n:o OT, ilmanäyte (4) Kirjallisuusviitteet: Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset k jaa mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita, 2003:1. Helsinki. Asumisterveys Opas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumistervey ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö- ja terveyslehti, Pori,, Työterveyslaitoksen käyttämiä viitearvoja sisäympäristön ongelmien tunnistamisessaa puhtaissa toimistotyöympäristöissä. Viitearvoja sisäympäristöongelmien tunnistamiseen. Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
6 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (4) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Viertolan koulu Näytteenottaja: Tuomo Laitinen & Marko Koivisto Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: TULOSTEN TULKINTA Tulosten tulkinnassaa on käytetty taulukkoa 1. Bakteeritulokset luokitellaan vain kahteen luokkaan: ei viitettä vauriosta tai t viittaa vaurioon. Materiaalin äytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja mikrobivaurioon, mikäli näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas tai erittäin runsas (+++ / ++++) tai mikäli näytteessä esiintyy e kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (vähintäänn yhteensää kolme pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla). Yksittäisten kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraviljelyssä runsas mikrobipitoisuus (+++) vastaa Asumisterveysohjeessa (2003) esitettyä pitoisuutta > pmy/g. Erittäin runsas mikrobipitoisuus (+ ++++) voidaan erityisesti bakteereilla suuntaaa antavasti tulkita pitoisuudeksi > pmy/g. Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä (Asumisterveysohje 2003) sieni-itiöpitoisuus > pmy/g ja bakteeripitoisuus > pmy/g viittaavat mikrobivaurioon tutkitussa t materiaalissa. 1 NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on suoraviljelty eli ripoteltu suoraan kasvatusalustoille Työterveyslaitoksen kehittämän menetelmän mukaisesti (Reiman ym.1999, Reiman & Kujanpäää 2005). Kasvatukseen on käytetty Asumisterveysoppaan (2009) suosittelemia kasvatusalustoja: 2% mallasagar (sienet), DG18-agar (sienet) ja THG (Tryptoni-hiiva-uutelämpökaapissa +25 C:ssa 7 vrk:tta (sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta agar (bakteerit, sädesienet). Kasvatusalustoja onn inkuboituu (aktinobakteerit). Inkuboinnin jälkeen j pesäkkeet on laskettu ja j sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Taulukko 1. Suoraviljeltyjen materiaalin äytteiden tulosten tulkinta. Tulkinta Muut Kaikki Indikaattori- Yhteisvaikutus bakteerit sienett mikrobit Kaikki sienet Indikaattorimikrobit ei viitettä vauriosta heikko viite vauriosta viittaa vaurioon -, +, ++, , * ++ -, + -, * ++ +*, * vahva viite vauriosta , , * kaikilla alustoilla yhteensä vähintään 3 kpl pesäkkeitä Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
7 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (4) 3 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Näytteenottopaikat ja tutkittu materiaali on esitetty taulukossaa 2. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esitetty taulukossa 3 suhteellisella asteikolla, joka on seuraava: - = alle määritysrajan, ei kasvua + = niukka kasvusto (1-20 pesäkettä/malja) ++ = kohtalainen kasvusto (21-50 pesäkettä/malja) +++ = runsas kasvusto ( pesäkettä/malja) ++++ = erittäin runsas kasvusto (>200 pesäkettä/malja). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Taulukko 2. Näytteenottopaikat ja näytteiden materiaali. Näytteenottopiste Näytteen materiaali M1. US-lämmöneriste (luokka 1002) kivivilla M2. US-lämmöneriste (luokka 1013) kivivilla M3. US-lämmöneriste (luokka 1022) kivivilla M4. US-lämmöneriste (luokka 1076) kivivilla M5. YP-lämmöneriste (luokka 1002) kivivilla M6. YP-lämmöneriste (luokka 1013) kivivilla M7. YP-lämmöneriste (luokka 1022) kivivilla M8. YP-lämmöneriste (luokka 1076) kivivilla Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
8 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (4) Taulukko 3. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja sienilajisto suhteellisella asteikolla esitettynä. Näyte 2 % mallasagar DG-18 agar THG agar Tulkinta Aktinobakteerit - ei viitettä Muut bakteerit + vauriosta M1. Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä - Bakteeritt yhteensä + Aktinobakteerit - ei viitettä Muut bakteerit - vauriosta M2. Sieni-itiöt yhteensä - Sieni-itiöt yhteensä - Bakteeritt yhteensä - Aktinobakteerit - ei viitettä Muut bakteerit + vauriosta M3. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium - Sieni-itiöt yhteensä + Penicillium - Bakteeritt yhteensä + Aktinobakteerit* + +(1) ei viitettä Acremonium* * +(1) Muut bakteerit + vauriosta Cladosporium m + steriilit + M4. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Cladosporium + Sieni-itiöt yhteensä + Cladosporium m + + Bakteeritt yhteensä + Aktinobakteerit Muut bakteerit + - ei viitettä + vauriosta M5. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium Cladosporium + Sieni-itiöt yhteensä + Eurotium* + Cladosporium m + Bakteeritt yhteensä (1) Aktinobakteerit + Muut bakteerit + - ei viitettä + vauriosta Penicillium + steriilit + M6. Sieni-itiöt yhteensä Penicillium + Sieni-itiöt yhteensä ++ Penicillium + Bakteeritt yhteensä + + Aktinobakteerit + - heikko Cladosporium m + Muut bakteerit + viite M7. Sieni-itiöt yhteensä ++ Sieni-itiöt yhteensä + + Bakteeritt yhteensä + vauriosta Cladosporium Aspergillus Penicillium steriilit + Penicillium + Cladosporium m Aktinobakteerit + Muut bakteerit - ei viitettä + vauriosta M8. Sieni-itiöt yhteensä + Sieni-itiöt yhteensä + Bakteeritt yhteensä + - = alle määritysrajan, kasvustoa ei esiintynytt * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi o = kosteusvaurioindikaattorimerkitys vielä avoin steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla k muodosta itiöitä Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
9 Analyysivastaus n:o OT, materiaalinäyte (4) JAKELU, Marko Koivisto & Tuomo Laitinen, Jyväskylä Kirjallisuusviitteet: Asumisterveys Opas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumistervey ysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. Ympäristö- ja terveyslehti, Pori,, Reiman, M.., Haatainen, S., Kallunki, H., Kujanpää, L., Laitinen, S. & Rautiala, S. (1999) Laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmienn käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, Dipoli, Espoo s Reiman, M. & Kujanpää, L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteidenn mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, Dipoli, Espoo SIY Raportti 23, s (päivitetty OT) Analyysivastauksen osittainenn kopioiminen ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylää Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
10 Analyysivastauss n:o OT, kuitunäyte 1 (2) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Viertolan koulu Näytteenottaja: Marko Koivisto Näytteenottopäivä: Näytteet vastaanotettu laboratorioon: Analysointi aloitettu: NÄYTTEENOTTOO JA NÄYTTEIDEN KÄSITTELY Näytteet otettiin suoraan pinnoilta geeliteipille. Laboratorio ossa näytteistä on analysoitu mineraalikuidut (pituudeltaan > 20 µm olevat lasikuidut sekä lasi- ja kivivillakuidut) valomikroskoopilla. Kuidut on analysoitu teipin koko pinta-alaltap a (14 cm 2 ) 100 x suurennoksella. Erityyppisiä mineraaliku uituja ei kyetä valomikroskooppisesti erottelemaan toisistaan. Näytteenottokohdat on esitetty kappaleessa 2 taulukossa 1. 2 VERTAILU VIITEARVOIHIN Geeliteippinäytteiden näytteenottokohdat ja tulokset ( kuitupitoisuus) on ilmoitettu taulukossa 1 yksikössä kpl/cm 2. Analyysin alin ilmoitettava pitoisuus p on 0,1 kpl/cm 2. Mikälii kuitupitoisuus ylittäää pitoisuuden 100 kpl/cm 2, tulos ilmoitetaan > 100 kpl/cm 2. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Kuitujen lukumäärälle pinnoilla ei ole virallisia ohjearvoja.. Schneiderin (2000) mukaan synteettiset epäorgaaniset kuidut eivätt todennäköisesti aiheuta ongelmaa, jos kuitujen lukumäärää säännöllisesti siivotuilla pinnoilla on alle 0,2 kpl/cm 2 jaa harvoin siivotuilla pinnoilla alle 3 kpl/ /cm 2. Jos kuitujen lukumäärät harvoin siivotuilla s pinnoilla ovat yli 10 kpl/cm 2, tulee siivousta tehostaa tai muuttaa menetelmiä (Schneider 2000). Tieteellisissä tutkimuksissa on esitetty kahden viikon pölylaskeumassaa esiintyvien kuitujen ohjearvoksi huonepinnoille 0,2 kpl/cm 2 (Kovanen ym. 2006, Salonen S 2009). Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylä Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
11 Analyysivastauss n:o OT, kuitunäyte 2 (2) Taulukko 1. Näytteenottokohdat ja mineraalikuitujen pitoisuus geeliteippinäytteissä. Näytteenottopaikka hyllyn päältä hyllyn päältä hyllyn päältä hyllyn päältä hyllyn päältä tuloilmakanava hyllyn päältä 8. B-siiven käytävän tuloilmakanavaa Kuitupitoisuus, kpl/cm < 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 23,9 < 0,1 7,6 Pölykertymä, vrk <0,1 = alle määritysrajan, mineraalikuituja ei esiintynyt - = ei tiedossa Outi Tolvanen laboratoriopäällikkö, FT JAKELU, Marko Koivisto, Jyväskylä Kirjallisuusviitteet: Kovanen, K., Heimonen, I., Laamanen, J., Riala, R., Harju, R., Tuovila, H., Kämppi, R., Säntti, J., Tuomi, T., Salo, S-P., Voutilainen, R. & Tossavainen, A. (2006) VTT, Espoo. 577 s. + liitteett 6 s. VTT Tiedotteita - Research Notes: Salonen, H. (2009) Indoor Air Contaminants in and Work Research Reports. Office Buildings. Työterveyslaitoksen julkaisusarja: Peoplee Schneider, York 2000, T. (2000) Synthetic vitreous Fibres. Teoksessa: Indoor Air Quality Q Handbook, McGraw-Hill, New chapter 39. (päivitetty OT) Tämän analyysivastauksen osittainen kopiointi ilman :n sisäilmalaboratorion kirjallista lupaa on kielletty. Kiinteistöjen käytönohjaus PL 590, Jyväskylä Palokankaantie 18, Jyväskylä Puhelin Internet Y-tunnus Kotipaikka Helsinki
12 C:\Users\tulaitin\Documents\ tiedostot\vantaa\viertolankoulu\tre1 lk1002.ttd Luokka 1002 sisäilma/ulkoilma Paine-ero Tre1 lk 1002 US/in Paine-ero (Pa) 26 loka loka loka loka loka loka 2011
13 C:\Users\tulaitin\Documents\ tiedostot\vantaa\viertolankoulu\tre1 lk1002.ttd (Page 1 of 1) S/N Type Description Property TGPR-0704 Tre1 lk 1002 US/in Paine-ero Logging Started 25 loka 2011 :26 Logging Ended 31 loka :20:00 Logging Duration Offload Operator Trigger Start Start Delay Interval Stop Mode 6 days 10 hours 19 minutes 33 seconds marakoiv No 3 days 15 hours 44 minutes 5 minutes When full Offload Time 31 loka :20:39 Number of Readings 1853 Logging Mode Minutes Mode Statistics Start Time 25 loka :57:30 Statistics End Time 31 loka :50:00 Minimum Reading Maximum Reading Average Reading Pa 2.9 Pa -4.3 Pa
14 C:\Users\tulaitin\Documents\ tiedostot\vantaa\viertolankoulu\tre3 lk 1013 US.ttd Luokka 1013 sisäilma/ulkoilma Paine-ero TRE3 lk 1013 US/in Paine-ero (Pa) 26 loka loka loka loka loka loka 2011
15 C:\Users\tulaitin\Documents\ tiedostot\vantaa\viertolankoulu\tre3 lk 1013 US.ttd (Page 1 of 1) S/N Type Description Property TGPR-0704 TRE3 lk 1013 US/in Paine-ero Logging Started 25 loka 2011 :15 Logging Ended 31 loka :30:00 Logging Duration Offload Operator Trigger Start Start Delay Interval Stop Mode 6 days 10 hours 29 minutes 44 seconds marakoiv No 3 days 15 hours 41 minutes 5 minutes When full Offload Time 31 loka :31:33 Number of Readings 1855 Logging Mode Minutes Mode Statistics Start Time 25 loka :57:30 Statistics End Time 31 loka :50:00 Minimum Reading Maximum Reading Average Reading Pa 6.9 Pa -3.5 Pa
16 C:\Users\tulaitin\Documents\ tiedostot\vantaa\viertolankoulu\tre4 lk1013 YP.ttd Luokka 1013 sisäilma/yläpohja Paine-ero TRE4 lk 1013 YP/in Paine-ero (Pa) 26 loka loka loka loka loka loka 2011
17 C:\Users\tulaitin\Documents\ tiedostot\vantaa\viertolankoulu\tre4 lk1013 YP.ttd (Page 1 of 1) S/N Type Description Property TGPR-0704 TRE4 lk 1013 YP/in Paine-ero Logging Started 25 loka 2011 :12 Logging Ended 31 loka :25:00 Logging Duration Offload Operator Trigger Start Start Delay Interval Stop Mode 6 days 10 hours 24 minutes 47 seconds marakoiv No 3 days 15 hours 34 minutes 5 minutes When full Offload Time 31 loka :27:52 Number of Readings 1854 Logging Mode Minutes Mode Statistics Start Time 25 loka :57:30 Statistics End Time 31 loka :50:00 Minimum Reading Maximum Reading Average Reading Pa 6.5 Pa -1.5 Pa
18 C:\Users\tulaitin\Documents\ tiedostot\vantaa\viertolankoulu\t2 lk 1076 US.ttd Luokka 1076 sisäilma/ulkoilma Paine-ero T2 lk 1076 US/in Paine-ero (Pa) 26 loka loka loka loka loka loka 2011
19 C:\Users\tulaitin\Documents\ tiedostot\vantaa\viertolankoulu\t2 lk 1076 US.ttd (Page 1 of 1) S/N Type Description Property TGPR-0704 T2 lk 1076 US/in Paine-ero Logging Started 25 loka 2011 :53 Logging Ended 31 loka :25:00 Logging Duration Offload Operator Trigger Start Start Delay Interval Stop Mode 6 days 10 hours 24 minutes 7 seconds marakoiv No 3 days 15 hours 28 minutes 5 minutes When full Offload Time 31 loka :29:49 Number of Readings 1854 Logging Mode Minutes Mode Statistics Start Time 25 loka :57:30 Statistics End Time 31 loka : Minimum Reading Maximum Reading Average Reading Pa 12.0 Pa 0.8 Pa
20 C:\Users\tulaitin\Documents\ tiedostot\vantaa\viertolankoulu\t1 lk1076 YP.ttd Luokka 1076 sisäilma/yläpohja Paine-ero T1 lk1076 YP/in Paine-ero (Pa) 26 loka loka loka loka loka loka 2011
21 C:\Users\tulaitin\Documents\ tiedostot\vantaa\viertolankoulu\t1 lk1076 YP.ttd (Page 1 of 1) S/N Type Description Property TGPR-0704 T1 lk1076 YP/in Paine-ero Logging Started 25 loka 2011 :09 Logging Ended 31 loka :25:00 Logging Duration Offload Operator Trigger Start Start Delay Interval Stop Mode 6 days 10 hours 24 minutes 50 seconds marakoiv No 3 days 15 hours 24 minutes 5 minutes When full Offload Time 31 loka :25:38 Number of Readings 1854 Logging Mode Minutes Mode Statistics Start Time 25 loka :57:30 Statistics End Time 31 loka : Minimum Reading Maximum Reading Average Reading -3.3 Pa 10.0 Pa 1.0 Pa
22 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset liite 1 1(2) Kiinteistöjen käytönohjaus TUTKIMUSMENETELMÄT 1.1 Mikrobit Mikrobimääritykset sisäilmasta (homeet, hiivat, sädesienet ja bakteerit) Sisäilmanäyte kerättiin Andersen-tyyppisellä 6-vaiheimpaktorilla. Mikrobit tunnistettiin valomikroskooppisesti :n akkreditoidussa sisäilmalaboratoriossa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksessa, liite Mikrobimääritykset materiaaleista (homeet, hiivat, sädesienet ja bakteerit) Materiaalinäytteet kerättiin puhtailla välineillä puhtaaseen muovipussiin. Mikrobit analysoitiin kasvatusmenetelmällä :n akkreditoidussa sisäilmalaboratoriossa.. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksessa, liite Geeliteippinäytteet (mineraalikuidut) Teolliset mineraalikuidut kerättiin suoraan pintapölystä geeliteippimenetelmällä. Kuitujen lukumäärä laskettiin valomikroskoopin avulla :n sisäilmalaboratoriossa, liite Kosteusmittaukset Pintarakenteiden kosteuden arviointiin käytettiin TRAMEX MOISTURE ENCOUNTER pintakosteuden osoitinta. 2 TAVOITE -JA OHJEARVOT 2.1 Mikrobit Ilmanäyte Terveysperusteisia raja-arvoja sisäilman sieni-itiöpitoisuuksille ei ole olemassa. Lumettomana vuodenaikana sisäilmanäytteiden mikrobistoa verrataan ulkoilmanäytteiden mikrobipitoisuuksiin ja lajistoon. Asumisterveysohjeessa 2003 sekä Työterveyslaitoksen internet-sivuilla on annettu suositus- ja ohjearvoja sisäilman tavoitemikrobipitoisuuksiksi erityyppisissä tiloissa Pintasively- ja materiaalinäyte Materiaalinäytteen suoraviljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti tai erittäin runsaasti (+++/++++). Nämä pitoisuudet vastaavat Asumisterveysohjeen (Sosiaali- ja Kiinteistöjen käytönohjaus Y-tunnus FI PL 590, Jyväskylä Puhelinvaihde Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet
23 VANTAAN KAUPUNKI Sisäilmatutkimukset liite 1 2(2) Kiinteistöjen käytönohjaus terveysministeriön oppaita 2003:1) laimennossarjamenetelmällä viljellyn materiaalinäytteen tulkintaohjeen yli cfu/g mikrobipitoisuutta. Tulos viittaa mikrobivaurioon myös, mikäli näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja vähintään yhteensä 3 pesäkettä käytetyillä kasvatusalustoilla. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia. Myös pintanäytteessä pidetään epätavanomaisena vähintään yhteensä kolmen kosteusvaurioindikaattorisienipesäkkeen esiintymistä. 2.5 Teolliset mineraalikuidut Toimistotyyppisissä tiloissa tasopintojen pitoisuudet > 0,2 kpl / cm 2 ovat usein/säännöllisesti siivotuilla pinnoilla merkittävästi kohonneita. Harvoin siivotuilla pinnoilla kuitupitoisuuden tulisi olla alle 3 kpl/cm 2. Jos kuitujen lukumäärät harvoin siivotuilla pinnoilla ovat yli 10 kpl/cm 2, tulee siivousta tehostaa tai muuttaa menetelmiä (Työterveyslaitos). Ilmanvaihtokanavan mineraalivillakuitupitoisuus on yleensä alle 10 kuitua/cm². Yli 50 kuitua/cm² -pitoisuus ilmanvaihtokanavassa on suuri. Ilmanvaihtokanavan kuitupitoisuuden suositusarvot perustuvat tekniseen puhtauteen. 2.8 Ilman virtaussuunnat ja painesuhteet Rakennus, jossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, suunnitellaan ulkoilmaan nähden alipaineiseksi. Ilmamäärät on suositeltavaa mitoittaa siten, että sisäilman alipaine ulkoilmaan nähden on mahdollisimman pieni (0-10 Pa). Rakennuksen alipaine ulkoilmaan nähden ei saa olla yli 30 Pa. Ulkoilmaa ei saa ottaa ilmanlaatua heikentävän rakenteen tai rakennusosan kautta (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2010). VIITTEET 1. Asumisterveysohje, STM:n opas 2003:1 2. D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma. Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet Ympäristöministeriö 3. Työterveyslaitoksen käyttämiä viitearvoja sisäympäristön ongelmien tunnistamisessa tavanomaisissa toimistotyöympäristöissä Kiinteistöjen käytönohjaus Y-tunnus FI PL 590, Jyväskylä Puhelinvaihde Palokankaantie 18, Jyväskylä Internet
24 KUVALIITE Kuva 1 Luokan 1076 ikkuna jonka yläpuolelta on vuotanut vettä. Kuva 2 Luokan 1076 katossa oleva vesivuoto jälki.
25 KUVALIITE Kuva 3 Luokan 1076 katon ontelonsauma jossa on vuotoveden aiheuttama värimuutos. Kuva 4 Vuotojälkiä aluskatteessaa
26 KUVALIITE Kuva 5 Aluskate loppuu seinälinjalle, kuvassa myös irronnut tuulenn ohjain. Kuva 6 Aluskate ei yllä harjalle saakka, tuuletusrako puuttuu aluskatteen ja ponttilaudoituksen välistä