Source: http://docplayer.fi/2459426-Sisallysluettelo-iv-kuntotutkimus-jaahdytysosio-ohjeluonnos.html
Timestamp: 2016-10-25 03:29:22+00:00
Document Index: 18151363

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Sisällysluettelo, IV-kuntotutkimus, jäähdytysosio, ohjeluonnos
Sisällysluettelo, IV-kuntotutkimus, jäähdytysosio, ohjeluonnos
Download "Sisällysluettelo, IV-kuntotutkimus, jäähdytysosio, ohjeluonnos"
1 Sisällysluettelo, IV-kuntotutkimus, jäähdytysosio, ohjeluonnos Ohjeen aihe Asiakirjatarkistus Esitarkastus paikan päällä Tarkemmat tutkimukset Tarkastusmenetelmät ja tarkastuksen suorittaminen Raportointi ja toimenpide-ehdotukset 11. Lähdeaineluettelo 22. 12 IV-kuntotutkimus, jäähdytysosio, ohjeluonnos Ohjeen aihe: Jäähdytyskoneistot, -laitteet ja niiden kunto sekä energiatehokas toiminta. Yleistä: Tämä ohje koskee kiinteistön keskitettyjä jäähdytysjärjestelmiä ja/tai hajautettuja jäähdytysjärjestelmiä, sekä niiden jäähdytyslaitteita komponentteineen ja niiden energiatehokasta toimintaa. Näitä ovat vedenjäähdytyskoneistot, kompressorilauhdutin yksiköt, konvektori- ja palkkijäähdytys järjestelmät, VRV/VRF järjestelmät, vakioilmastointi koneet, lämpöpumput sekä niihin välittömästi liittyvät kytkentä-, säätö, ja muut osat, mikäli niistä ei ole omaa ohjetta. Tämän ohjeen mukaisen tarkastuksen suorittajan tulee täyttää voimassa olevassa lainsäädännössä asetetut, tarkastettavaa laitosta vastaavat pätevyysvaatimukset kylmäalan töiden tekemiseksi. Tarkastuksen piiriin kuuluvat järjestelmät, joiden jäähdytystehon tuotto perustuu kompressorin käyttöön. Jäähdytysjärjestelmien tarkastusta varten laitokset jaotellaan neljään kokoluokkaan. Tarkastusten kustannuksien ja niistä saadun hyödyn optimoimiseksi on tarkastus syytä suorittaa vuosihuollon yhteydessä. Tarkastuksen lähtökohtana tulee olla vuototarkastetut ja huolletut kylmälaitteet, joiden edellytykset energiatehokkaaseen toimintaan tarkastuksessa selvitetään. Tarkastusten laajuus riippuu järjestelmän jäähdytystehosta. Jäähdytysjärjestelmä Järjestelmän jäähdytysteho, kw Tyypillinen kohde Asuntojen ja huoneistojen Asunnot ja huoneistot Lämpöpumppu- ja jäähdytyslaitteet < 12 < 350 m 2 Suuret asunnot ja huoneistot > 350 m 2 Pienet jäähdytyslaitteet ATK- ja laitetilat m 2 Pienet toimisto- ja liiketilat m 2 Suuret ATK- ja laitetilat 250 m m 2 Keskikokoiset jäähdytyslaitteet Pienet toimisto- ja liikerakennukset m 2 Suuret toimisto- ja liikerakennukset Suuret jäähdytyslaitteet > 300 > 5000 m 2 23 Järjestelmien erilaisuudesta johtuen eri järjestelmille ehdotetaan erilaajuisia tarkastuksia. Asuntojen ja huoneistojen jäähdytys- ja lämpöpumppulaitteiden (<12 kw) kohdalla tarkistetaan erityisesti järjestelmän asianmukainen toiminta. Pienien jäähdytyslaitteiden (12 70 kw) ja Keskikokoisten jäähdytyslaitteiden ( kw) sekä varsinkin suurimpien jäähdytyslaitteiden (>300 kw) osalta on tarkoituksen mukaista laajentaa tarvittaessa tarkastukset koskemaan koko rakennusta. Ohje käsittää seuraavat osatehtävät: Asiakirjatarkistus Esitarkastus paikanpäällä Tarkemmat tutkimukset Raportointi ja toimenpide-ehdotukset 34 1. Asiakirjatarkistus Ohjeluonnos vers.5.1 Tarvittavat asiakirjat: Jäähdytyssuunnitelmat (Kylmä/LVI, sisältäen jäähdytysvesiputkistot) o tilojen jäähdytyspiirustukset (tehontarpeen arviointi) o jäähdytystyöselitys/-selostus o automaatiosuunnitelmat tarvittaessa o tiedot tiloja palvelevista ilmanvaihtokoneista ja niiden käyntiajoista, jäähdytyksestä. o muut mahdolliset jäähdytykseen liittyvät suunnitelmat (esim. lämmitys, IV, sähkö, vesi- ja viemäri). Käyttöönottoasiakirjat o ilmavirtojen mittauspöytäkirjat o nestevirtojen mittauspöytäkirjat o toimintakokeiden pöytäkirjat o jäähdytyslaitteiden mitoitusajo dokumentit o muut mahdolliset asiakirjat (esim. lämpötila-, paine-ero-, ääni mittaukset). Huoltokirja Aiemmat tutkimukset sekä tehdyt korjaukset ja muutokset. Asiakirjoista tarkastettavat asiat: Jäähdytystehot sekä ilma- ja nestevirrat o verrataan vaatimustasoon (D2, sisäilmaluokitus/tilaajan erityisvaatimukset) Muut jäähdytysjakelun laitteiden perusvaatimukset. jäähdytyslaitteiden tyypit o tarkistetaan soveltuvuus käyttötarkoitukseen. o vaikuttavatko jäähdytysratkaisut toimintaedellytykset täyttävältä. o jäähdytysjakelun päätelaitteet. jäähdytyspalkit ja -katot. puhallinpatterit ja -konvektorit (myös suutinkonvektorit). reikäkanavat, tekstiilikanavat. Jäähdytyslaitteiden kanavaliitoskoot (aktiivi palkkijäähdytys). o soveltuvuus ilmavirtaan. Jäähdytyslaitteiden suunnitellut asennustavat ja -paikat sekä keskinäiset sijainnit (kierto-, tulo-, poisto-, siirtoilma). o ilmanjaon ja jäähdytyksen toimivuuden arviointi. Jäähdytyslaitteiden huolto. Muut oleelliset asiat jäähdytyslaitteista kuntoarvioon liittyen. Tuloksena: Hyvät lähtötiedot ja yleiskuva paikan päällä tehtävää esitarkastusta ja tutkimusta varten. 45 2. Esitarkastus paikan päällä Yleiskartoitus: Aistinvaraiset tarkastukset. o silmämääräinen jäähdytyslaitteiden kunnon arviointi. o huoneen lämpötilan arviointi esim. mittauksen perusteella (tai aistinvaraisesti). o jäähdytyksen toimivuuden arviointi mittaamalla tai aistimuksen perusteella. o äänitasojen arviointi. Käyttöhenkilökunnan haastattelu. o käyttöhenkilökunnan tekemät havainnot ja puutteet Jäähdytyksen käyttöajat ja -tavat. Havaitut poikkeamat suunnitelmista, viat ja puutteet. o vastaako tilan todellinen käyttötarkoitus suunniteltua. o vaikuttaako jäähdytysratkaisu toimintaedellytykset täyttävältä. Valokuvaus Tuloksena: Tieto siitä, mitä asioita ja missä tulee tutkia ja selvittää tarkemmin. 56 3. Tarkemmat tutkimukset Yleistä: Riittävän kattava otos: o kaikkien jäähdytyskoneiden ja laitteiden vaikutusalueilta. o jäähdytysverkoston alku ja loppupäästä. o käyttötarkoitukseltaan erityyppisistä tiloista ja jäähdytyslaitteista. o otokseen tulisi kuulua myös sellaisia tiloja, joiden jäähdytyksestä käyttäjät ovat huomauttaneet. Tutkitaan tarkemmin o jäähdytyslaitteiden suunnitelmienmukaisuus, onko mahdollista saavuttaa asetetut vaatimukset. o jäähdytyslaitteiden asetteluarvot. o jäähdytyslaitteiden toiminnallinen ja esteettinen kunto. o jäähdytyslaitteiden puhtaus. o mahdollisen suodattimen kunto. Jäähdytyslaitteiden toimintaedellytysten ja toimivuuden tarkistus. o onko jäähdytyslaitteella käytettävissä riittävä neste-, ja ilmavirta. nestevirran mittaus. ilmavirtauksen mittaus (arviointi). o asennustapa ja sijoitus tarkistetaan mahdollisten ilmavirtausesteiden vaikutus (palkit, valaisimet ym.). puhallussuunnan tarkistus. Muiden jäähdytyslaitteisiin liittyvien komponenttien tarkistus o toimilaitteet ja niiden moottorit. o kondenssiveden poisto ja niiden liitokset. äänitasojen mittaus, äänilähteen paikantaminen. o mitataan huoneen äänitaso useasta eri kohdasta. eri puhallinnopeuksilla. o äänilähteen paikannus. jäähdytyslaite, säätöventtiili, puhallin, ym. jäähdytykseen liittyvä komponentti. 67 4. Tarkastusmenetelmät ja tarkastuksen suorittaminen Lämpöpumppu- ja jäähdytyslaitteet < 12 kw Ohjeluonnos vers.5.1 Lämpöpumppu ja jäähdytyslaitteet (kuva 1.) ja (kuva 1.1) o lämpöpumppu- ja jäähdytysjärjestelmien toiminta-arvot tarkistetaan. Tarkastettavia asioita ovat: höyrystymispaine ja sitä vastaava lämpötila (jäähdytys toiminto) (P1) (kuva 1) lauhtumispaine ja sitä vastaava lämpötila (lämmitystoiminto) (P2) (kuva 1.1) ottoteho (pätöteho) (W1) (kuvat 1 ja 1.1) tulevan ja lähtevän ilman lämpötilat (T4 ja T5) (kuvat 1 ja 1.1) mitattuja arvoja verrataan laitteen ilmoitettuihin arvoihin. ohjaus lämmönsiirtopintojen puhtaus suodattimien puhtaus poistovesiputken puhtaus ja toiminta (kondenssivesi) Pienet jäähdytyslaitteet kw Split-järjestelmät (kuva 2.) o Split-järjestelmien toiminta-arvot tarkistetaan. Tarkastettavia asioita ovat: höyrystymispaine ja sitä vastaava lämpötila (P1) lauhtumispaine ja sitä vastaava lämpötila (P2) (jos mahdollista) ottoteho (pätöteho) (W1) tulevan ja lähtevän ilman lämpötilat (T4 ja T5) mitattuja arvoja verrataan laitteen ilmoitettuihin arvoihin. ohjaus lämmönsiirtopintojen puhtaus suodattimien puhtaus poistovesiputken puhtaus ja toiminta (kondenssivesi) Kaappi- ja vakioilmastointikoneet (kuva 3.) o Kaappi- ja vakioilmastointikoneiden tarkastuksessa tarkastetaan laitteiston toiminta-arvot. Tarkastettavia asioita ovat: höyrystymispaine ja sitä vastaava lämpötila ja imukaasun lämpötila (P1 ja T1) lauhtumispaine ja sitä vastaava lämpötila ja kuumakaasun lämpötila (P2 ja T2) paisuntaventtiilin toiminta ja paisuntaventtiilille tulevan nesteen lämpötila (T3) koneen ottoteho (pätöteho) (W1) tulevan ja lähtevän ilman lämpötilat. (T4 ja T5) mahdollinen yhtäaikainen ilman kuivaus ja kostutus tulee selvittää. lämmönsiirtimien puhtaus. 78 Tuloilmakoneiden suorahöyrystyspatterit. (kuva 4.) o Tuloilman suorahöyrystysjärjestelmien toiminta-arvot tarkastetaan. Tarkastettavia asioita ovat: höyrystimen ja kompressorin mitoitus ilmavirran suhteen tarkistetaan. eristetyt IV-kanavat eristämättömät IV-kanavat höyrystymispaine ja sitä vastaava lämpötila ja imukaasun lämpötila (P1 ja T1) lauhtumispaine ja sitä vastaava lämpötila ja kuumakaasun lämpötila (P2 ja T2) paisuntaventtiilin toiminta ja paisuntaventtiilille tulevan nesteen lämpötila (T3) kompressorilauhduttimen ottoteho (pätöteho) (W1) tulevan ja lähtevän ilman lämpötilat. (T4 ja T5) mahdollinen yhtäaikainen tuloilman jäähdytys ja lämmitys tulee selvittää. lämmönsiirtimien puhtaus. ilmavirtasäätöisissä järjestelmissä jäähdytysjärjestelmän ohjaus ja toiminta tarkistetaan ilmavirtasäätöisissä järjestelmissä suositeltavaa on käyttää välillistä järjestelmää. mikäli järjestelmä on suorahöyrysteinen, jäähdytyksen käyntilupa tulisi antaa vasta laitoksen tehonsäätötapaan ja mitoitukseen suhteutetulla, riittävän suurella ilmamäärällä (tyypillisesti noin 80 % mitoitusilmamäärästä). Vedenjäähdytyskoneet (kuva 5.) ja (kuva 6.) o Vedenjäähdytyskoneiden toiminta-arvot tarkistetaan. Tarkastettavia asioita ovat: höyrystymispaine ja sitä vastaava lämpötila ja imukaasun lämpötila (P1 ja T1) lauhtumispaine ja sitä vastaava lämpötila ja kuumakaasun lämpötila (P2 ja T2) paisuntaventtiilin toiminta ja paisuntaventtiilille tulevan nesteen lämpötila (T3) koneiston ottoteho (pätöteho) (W1) tulevan ja lähtevän jäähdytysveden lämpötilat. (T4 ja T5) tulevan ja lähtevän lauhdutusliuoksen (-ilman) lämpötilat. (T6 ja T7) vesivirrat ilmalauhduttimien ja nestejäähdyttimien puhtaus. ensiö ja toisiopiirien vesivirtojen tasapaino Tarkastusten ajankohta: o Tarkastukset tulee suorittaa ajankohtana, jolloin jäähdytyslaitteisto on toiminnassa. ATKtiloja tai vastaavia läpi vuoden kuormitettuja tiloja lukuun ottamatta tämä johtaa tarkastusten ajoittumisen kesäaikaan. Keskikokoiset jäähdytyslaitteet kw Tähän ryhmään kuuluvat isommat kompressorikoneikot suorahöyrystyspattereineen tuloilman jäähdyttämistä varten, sekä ilma- ja vesi/nestelauhdutteiset vedenjäähdytyskoneistot. 89 Tässä kokoluokassa tarkastellaan järjestelmän energiatehokkuutta ja sen parantamismahdollisuuksia, kuten jäähdytystehon tarpeen pienentämistä yötuuletuksella yms. Lisäksi arvioidaan mahdollisuuksia parantaa jäähdytyskoneiston hyötysuhdetta tehonsäädön, lauhduttimen puhaltimien ohjauksen (kellutus) yms. avulla. o Koneiston toimintaan kohdistuvat tarkastukset ovat pitkälti samat kuin pienimmässä kokoluokassa eli koneiston osalta tarkastetaan mm.: käyntiolosuhteet ohjaus- ja varolaitteiden toiminta. paisuntaventtiilin toiminta. höyrystymis- ja lauhtumislämpötilat. Tuloilmakoneen suorahöyrystyspatterit. (kuva 4.) o Järjestelmän energiatehokkuuden tarkastamiseksi selvitetään tuloilmakoneiden suorahöyrystysjärjestelmien toiminta-arvot. Mitattavia asioita ovat mm.: höyrystimen mitoitus ilmavirran suhteen tarkistetaan. eristetyt IV-kanavat eristämättömät IV-kanavat höyrystymispaine ja sitä vastaava lämpötila ja imukaasun lämpötila (P1 ja T1) lauhtumispaine ja sitä vastaava lämpötila ja kuumakaasun lämpötila (P2 ja T2) paisuntaventtiilin toiminta ja paisuntaventtiilille tulevan nesteen lämpötila (T3) kompressorilauhduttimen ottoteho (pätöteho) (W1) tulevan ja lähtevän ilman lämpötilat. (T4 ja T5) tulevan ja lähtevän lauhdutusliuoksen (-ilman) lämpötilat. (T6 ja T7) mahdollinen yhtäaikainen tuloilman jäähdytys ja lämmitys tulee selvittää. ilmavirtasäätöisissä järjestelmissä jäähdytysjärjestelmän ohjaus ja toiminta. ilmavirtasäätöisissä järjestelmissä suositeltavaa on käyttää välillistä järjestelmää. mikäli järjestelmä on suorahöyrysteinen, jäähdytyksen käyntilupa tulisi antaa vasta laitoksen tehonsäätötapaan ja mitoitukseen suhteutetulla, riittävän suurella ilmamäärällä (tyypillisesti noin 80 % mitoitusilmamäärästä). tehonsäätö ohjausjärjestelmän toimivuus (järjestelmät, joissa sisäänpuhalluslämpötila on vakio ja järjestelmät, joissa sisään puhallus lämpötilaa kompensoidaan poistoilman lämpötilan mukaan) (vakio lämpötila-järjestelmät ja poistoilmakompensoidut järjestelmät). Vedenjäähdytyskoneet (kuva 5.) ja (kuva 6.) o Järjestelmän energiatehokkuuden tarkastamiseksi selvitetään vedenjäähdytyskoneiden toiminta-arvot. Mitattavia asioita ovat mm.: höyrystymispaine ja sitä vastaava lämpötila ja imukaasun lämpötila (P1 ja T1) lauhtumispaine ja sitä vastaava lämpötila ja kuumakaasun lämpötila (P2 ja T2) paisuntaventtiilin toiminta ja paisuntaventtiilille tulevan nesteen lämpötila (T3) 910 koneiston ottoteho (pätöteho) (W1) tulevan ja lähtevän jäähdytysveden lämpötilat (T4 ja T5) tulevan ja lähtevän lauhdutusliuoksen (-ilman) lämpötilat (T6 ja T7) vesivirrat ilmalauhduttimien ja nestejäähdyttimien puhtaus. ensiö- ja toisiopiirin vesivirtojen tasapaino Tarkastuksen ajankohta: o Tarkastukset tulee suorittaa ajankohtana, jolloin jäähdytyslaitteisto on toiminnassa eli kesäaikana. Suuret jäähdytyslaitteet >300 kw Tähän ryhmään kuuluu pääasiassa suuret ilma- ja vesi-/nestelauhdutteiset vedenjäähdytyskoneistot. (kuva 5.) ja (kuva 6.) Keskimmäisen kokoluokan tavoin tarkastus on jaettu kahteen osaan: koneiston tarkastamiseen ja järjestelmän tarkastamiseen. Järjestelmän tarkastuksessa tarkistetaan tarkemmin järjestelmän energiatehokkuutta sekä arvioidaan järjestelmän soveltuvuutta rakennuksen ominaisuuksiin ja vaatimuksiin nähden. o Jäähdytyskoneiston energiataloudellisen toiminnan tarkastamisen tarkoituksena on todeta toimiiko koneisto järkevissä olosuhteissa. Seuraavat asiat tarkastetaan: käyntiolosuhteet ohjaus- ja varolaitteiden toiminta paisuntaventtiilin toiminta höyrystymis- ja lauhtumislämpötilat o Energiatehokkuutta arvioidaan järjestelmätasolla keskikokoluokkaa tarkemmin. Järjestelmän energiatehokkuuden osalta tarkastellaan esimerkiksi jäähdytyslaitteiston tehon sopivuutta rakennuksen jäähdytystehontarpeeseen. Tarkempi arviointi saattaa edellyttää rakennuksen jonkin asteista tietokoneavusteista mallinnusta ja simulointia sekä sisäilmastomittauksia. Järjestelmän energiatehokkuuden määrittämiseksi suoritetaan mm. seuraavat mittaukset: höyrystymislämpötila ja imukaasun lämpötila (P1 ja T1) lauhtumislämpötila ja kuumakaasun lämpötila (P2 ja T2) paisuntaventtiilin toiminta ja paisuntaventtiilille tulevan nesteen lämpötila (T3) koneiston ottoteho (pätöteho) (W1) tulevan ja lähtevän jäähdytysveden lämpötilat. (T4 ja T5) tulevan ja lähtevän lauhdutusliuoksen (-ilman) lämpötilat (T6 ja T7) vesivirrat ilmalauhduttimien ja nestejäähdyttimien puhtaus. ensiö- ja toisiopiirin vesivirtojen tasapaino (kuva 7.) Tarkastuksen ajankohta: o Järjestelmän tarkastaminen ja arviointi suoritetaan järjestelmän ollessa toiminnassa eli kesäaikana. Vapaajäähdytysjärjestelmät Vapaajäähdytysjärjestelmät (kuva 8.) o Vapaajäähdytysjärjestelmien osalta tarkastetaan seuraavat asiat: 1011 säätö- ja ohjausjärjestelmä (siirtyminen kompressorijäähdytyksestä vapaajäähdytykseen ja vapaajäähdytyksestä kompressorijäähdytykseen). asetusarvot Tarkastuksen ajankohta: o Vapaajäähdytysjärjestelmän tarkastus tehdään järjestelmän tarkastuksen yhteydessä ja tarkastuksen ajankohta määräytyy sen mukaisesti (tarvittaessa erillinen käynti kun vapaajäähdytys on toiminnassa/talviaikaan). 5. Raportointi ja toimenpide-ehdotukset Yhteenveto jäähdytyksen toimivuudesta Ilmanvaihtojärjestelmään suhteutettuna sekä jäähdytysjakelun toimivuudesta ja jäähdytyslaitteiden toimivuudesta ja kunnosta huonetiloissa. Havaitut asiat, jotka eivät liity jäähdytyslaitteisiin (mahdollinen ristiriita jäähdytyksen toimintaan liittyen). Energiatehokkuuden arviointi ja parantamisehdotukset. Tarvittaessa toimenpide-ehdotukset jäähdytyksen parantamiseksi ja jäähdytyslaitteiden toimivuuden korjaamiseksi sekä energiatehokkuuden parantamiseksi. 1112 Esimerkki kuvat mittauspisteistä: (kuva 1.) Lämpöpumppu ja jäähdytyslaitteet (jäähdytystoiminto) 1213 (kuva 1.1) Lämpöpumppu ja jäähdytyslaitteet (lämmitystoiminto) 1314 (kuva 2.) Split-järjestelmät 1415 (kuva 3.) Kaappi- ja vakioilmastointikoneet 1516 (kuva 4.) Tuloilmakoneiden suorahöyrystyspatterit. 1617 (kuva 5.) Vedenjäähdytyskoneet (liuos- /vesilauhdutteinen) 1718 (kuva 6.) Vedenjäähdytyskoneet (ilmalauhdutteinen pakettikone) 1819 (kuva 7.) Ensiö- ja toisiopiirien virtaamien tasapaino 1920 (kuva 8.) Vapaajäähdytysjärjestelmät 2021 Taulukko 1. Lämpöpumppu ja jäähdytyslaitteet < 12 kw EER Luokka jäähdytys toiminto lämmitys toiminto A > 3.2 > 3.6 B C D E F G < 2.2 < 2.4 Taulukko 2. SPLIT JA MULTISPLIT-jäähdytystoiminto > 12 kw EER Luokka A > 3.2 B C D E F G < 2.2 Taulukko 3. Vedenjäähdytyskoneisto -jäähdytystoiminto EER Luokka ILMALAUHDUT.ulkoas. ERILLINEN ILMALAUHD. VESI/NESTE LAUHD. A > 3.1 > 3.55 > 5.05 B C D E F G < 2.1 < 2.8 <22 Taulukko 4. PUHALLINKONVEKTORI jäähd. FCEER Luokka A > 185 B C D E F G < 30 Taulukko 5. PUHALLINKONVEKTORI (kanavoitu) jäähd. FCEER Luokka A > 85 B C D E F G < 10 Lisää energiatehokkuuden arvoista LÄHDEAINELUETTELO: FINVAC, Climaconsult Finland Oy, Esiselvitys ilmastointilaitoksen määräaikaistarkastuksesta Rakennuksen Energiatehokkuusdirektiivin 2002/91/EY mukaisesti ( ). VTT, IV-tarkastus, ohjeluonnos. SKLL, RAPORTTIOHJE ILMASTOINNIN JÄÄHDYTYSLAITOKSEN TARKASTUKSELLE SFS-EN Samankaltaiset tiedostot
Lämmöntalteenoton kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (9) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Lämmöntalteenottolaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton Lisätiedot Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014
1 IV KUNTOTUTKIMUS Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmän yleisarviointi HR/10.03.2014 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tulevan käytön tarpeet ja tavoitteet... 4 3 Nykytilanteen analysointi, järjestelmien Lisätiedot TAPRE-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE TAPRE VERSIO 10.5.2013
-TODENTAMIS- MENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE VERSIO 10.5.2013 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki 10.5.2013 2 Lisätiedot Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä
Laskentaohje IV-kuntotutkimukseen 16.1.2014 1 (23) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Energian- ja tehontarpeen laskenta ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusmenettelyssä Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee rakennuksen Lisätiedot TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE
TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN TYÖKALUT OHJEITA SUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE VERSIO 30.6.2014 TAPRE-ohje 04 30.6.2014 2 (31) TAPRE-TUOTE: TAPRE-TODENTAMISMENETELMÄT JA SUUNNITTELIJOIDEN Lisätiedot Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet
Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet 1 Kiinteistön energiakatselmuksen toteutus- ja raportointiohjeet Harri Mustasilta, Air-ix Talotekniikka Oy Janne Hietaniemi, Timo Husu, Pertti Lisätiedot Jäähallien energiatehokkuuden nykytilatutkimusraportti
TKK/RY/ATK Jäähallien energiatehokkuuden nykytilatutkimusraportti [Type the document subtitle] Author [Pick the date] Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Nykytilatutkimusraportti Mitä ja miksi?... 2 Lisätiedot TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU
TILAKESKUKSEN SUUNNITTELUOHJE LVI-SUUNNITTELU LVI2010 Nimikkeistö PÄIVITETTY MARRASKUU 2013 JOHDANTO YLEISTÄ Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa Lisätiedot Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS
Jäähdytysjärjestelmien ENERGIALASKENTAOPAS 12.9.2011 ESIPUHE 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YKSINKERTAINEN LASKENTAMENETELMÄ... 5 2 YKSITYISKOHTAINEN LASKENTAMENETELMÄ... 8 2.1 LASKENTAPERIAATE... 8 2.2 JÄÄHDYTYSENERGIAN Lisätiedot Ilmanvaihdon parannus ja korjausratkaisut
Ilmanvaihdon parannus ja korjausratkaisut OSA 1: TOIMINTAOHJE 1(18) ILMANVAIHDON PARANNUS- JA KORJAUSRATKAISUT 2(18) OSA 1: TOIMINTAOHJE ESIPUHE Tämä Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut ohje on Lisätiedot Energiatodistusopas 2007
Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne Lisätiedot JÄRJESTELMÄTEKNIIKKA
---------- JÄRJESTELMÄTEKNIIKKA ---------------------------------------------------------------------- SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO SISÄILMASTO...14 LÄMMÖN SIIRTO... 16 SISÄILMASTON KÄSITTEET... 18 Lisätiedot Kiinteistön energiakatselmointi
Kiinteistön energiakatselmointi Asko Ojaniemi Benet Oy 1 Katselmustoiminta Katselmustoimintaa tehdään sekä liikekiinteistöille, toimistoille, asuinkiinteistöille sekä teollisuudelle Motiva on julkaissut Lisätiedot Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen
Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan koulutusohjelma, talotekniikka Mikko Vihanto Opinnäytetyö Leirikeskuksen lämmityksen energiatehokkuuden parantaminen Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 5/2010 Lisätiedot Tutkimusraportti. HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Ilmanvaihdon kuntotutkimus. Projekti 306736
Tutkimusraportti HAMK, Tapiola, Korkeakoulunkatu 6 Projekti 306736 29.04.2015 Sisältö Sisältö... 2 1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 5 1.3 Tutkimuksessa Lisätiedot KS-TARKASTUS Kiinteistöjen kuntotarkastukset
1 TILAAJAN OHJE KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN (Vastaa KH 90-00316, LVI 01-100336 tilaajan ohjetta) Tilaajan ohjeessa esitetään kuntotarkastuksen tavoitteet, tarkastusvaiheet, tarkastuksen sisältö Lisätiedot SFP-opas. Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen
SFP-opas Opas ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähkötehon määrittämiseen, laskentaan ja mittaamiseen 3. painos Heinäkuu 2009 LVI-talotekniikkateollisuus ry 1 Sisältö Esipuhe 3 Yleinen osa Oppaan tarkoitus Lisätiedot Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 1
Pentti Harju Ilmastointitekniikan oppikirja 1 Ulkoilma, raaka-aineemme Ilmasto, ilmanvaihdon lähtötilanne Olemme monessa asiassa saattaneet havaita, kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ilmastointitekniikan Lisätiedot Energiatodistusopas 2007
Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 12.1.2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne Lisätiedot KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS
KAUKOLÄMMITYSLAITTEIDEN KATSELMUS Lämpölaitosyhdistys ry Suositus K / 1995 Lämpölaitosyhdistys ry 1995 ISSN 07840217 Viite: LLYkansio 1/5 LÄMPÖLAITOSYHDISTYS RY SUOSITUS K/1995 Kaukolämmityslaitteiden Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa
Marko Angelvuo Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus ja puhdistus toimistorakennuksessa Aducate Reports and Books 4/2011 Aducate Centre for Training and Development MARKO ANGELVUO Ilmanvaihtojärjestelmien puhtaus Lisätiedot Ilmastointijärjestelmän vikadiagnostiikka Menetelmät ja sovellukset
VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1967 Ilmastointijärjestelmän vikadiagnostiikka Menetelmät ja sovellukset Satu Kärki Sami Karjalainen VTT Rakennustekniikka VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS Lisätiedot Rakennusten kaukojäähdytys. Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014
Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Luonnos 1.7.2014 Energiateollisuus ry Julkaisu J1/2014 Kaukojäähdytystyöryhmä Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset Lisätiedot YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella Lisätiedot Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014
Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet Julkaisu J1/2014 Kaukolämpö Rakennusten kaukojäähdytys Yhtenäiset laatuvaatimukset, suositukset ja ohjeet J1/2014 Energiateollisuus Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012
D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2012 2/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta Lisätiedot Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas
RAPORTTI VTT-S-04674-14 Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas Kirjoittajat: Tilaaja: Mikko Saari, Arto Antson, Petri Kukkonen ja Mikko Nyman Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Pientaloteollisuusjaosto Lisätiedot Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut
Kiinteistön energiatehokkaat sähkötekniset ratkaisut Opas palvelukiinteistön rakennuttajalle, suunnittelijalle ja käyttäjälle 2 KIINTEISTÖN ENERGIATEHOKKAAT SÄHKÖTEKNISET RATKAISUT ENERGIATEHOKKUUS OHJAA Lisätiedot Jäähdytyskoneen hyödyntäminen lämpöpumppuna toimistotalokäytössä
Joel Virtanen Jäähdytyskoneen hyödyntäminen lämpöpumppuna toimistotalokäytössä Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 13.5.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Lisätiedot Rakennusten lämmöntuotantotavat
Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute