Source: http://www.zub-systems.de/document/DIBt+Auslegungsfragen/02.+Staffel/02.+Auslegung+zu+%C2%A7+5+Abs.+1+Satz+2+i.V.m.+Anhang+4+Nr.+1+%28Fugendurchl%C3%A4ssigkeit+von+Fenstern%29
Timestamp: 2017-07-24 12:41:08
Document Index: 178478369

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 4', '§ 3', '§ 9', '§ 5', '§ 8', '§ 5', '§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 5', '§ 12', '§ 9', '§ 6', '§ 1', '§ 13', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 12', '§ 1', '§ 3', '§ 3', '§ 5', '§ 6', '§ 8', '§ 8', '§ 8', '§ 9', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 3', '§ 8', '§ 19', '§ 2', '§ 5', '§ 5']

ZUB Systems » 02. Auslegung zu § 5 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Anhang 4 Nr. 1 (Fugendurchlässigkeit von Fenstern) — Software für EnEV und Energieberatung
ProdukteZUB Argos®Update: ZUB Argos® 2014
ZUB Argos® Pro
ZUB Argos® Plus
Service-Update 12.2013
ZUB Helena®ZUB Helena® Ultra
ZUB Helena® Pro
Gütesiegel 18599
ZUB Helena Heizlast (für Wohngebäude)
ZUB E-CAD 2Softwareschulung
Integration in ZUB Helena®
ZUB Helena Sommer
ZUB Lüftungskonzept
ZUB Esther®
Wärmebrückenkatalog
ZUB®-Bauteilkalkulator
TechCalc® 2.0TechCalc® 2.0 (English)
IDA ICE (EQUA Simulation AB)
DownloadsHistorische Downloads
SupportTutorialZUB Helena® Tutorial
ZUB E-CAD 3D TutorialE-CAD <-> EPH: Das Importprotokoll
E-CAD <-> EPH: Welche Objekte und Angaben werden übergeben?
Erste Schritte in E-CAD
E-CAD: Der kostenlose Support ist auf Installationsfragen beschränkt
FachinformationenDIBt Auslegungsfragen16. Staffel01. Wärmeversorgungsnetzen
02. Definition Erweiterung/Ausbau
15. Staffel01. Flachdacherneuerung
02. Nachrüstpflicht bei Dach
03. U-Wert erdberührter Bauteile
04. Begriffsbestimmung Bauteil
14. Staffel01. Nachweis der Luftdichte bei NWG
02. Umnutzung und Umbau von Gebäuden
03. Primärenergiebedarf bei Erweiterung/Ausbau
13. Staffel01. Definition Erweiterung
02. Angaben zu „Erneuerbaren Energien“ und „Lüftung“
03. Wohngebäuden mit vorhandenem Kaminöfen
04. Definition transparenter Bauteile im Dachbereich
12. Staffel01. Anwendung von Vereinfachungen und Erfahrungswerte
02. Anforderungen bei Erneuerung der Dachziegel
03. Referenzausführung bedarfsgeführte Abluftanlage
04. Referenzausführung der Heizung von NWG für Raumhöhen > 4m
05. Berechnung von Qp im Falle von Erweiterungs- oder Ausbaumaßnahmen
06. Anforderungen bei Änderung des Fußbodenaufbaus
07. Begriffsbestimmung „Bauteil“
08. U-Wert für Fenster
11. Staffel01. Anwendung der Verordnung auf Tiefkühlhäuser
02. Berechnungsansatz für teilbeheizte Keller
03. Berechnung von HT' bei Wohngebäuden
04. Primärenergiefaktoren bei Wärmeversorgungsnetzen
05. Individuelle Nutzungen und Nutzungsrandbedingungen
06. Innentemperaturen in Zonen von NWG
07. Sommerlicher Wärmeschutz bei NWG
08. Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien
09. Luftdichtheit
10. Luftdichtheitsprüfung
12. Fugendurchlässigkeit von Fenstern
12. Umnutzung und Umbau von Gebäuden
13. Putzerneuerung
14. Flachdacherneuerung
15. Bagatellregelung bei Erneuerung des Außenputzes
16. Bagatellregelung bei getrennten Dachflächen
17. Nachrüstung im Falle von Leerstand
18. Außerbetriebnahme von Heizkesseln
19. Außerbetriebnahme von Heizkesseln
20. Nachträgliche Dämmung oberster Geschossdecken
21. Nachrüstpflicht bei bisher nicht ausreichend gedämmtem Dach
22. Begriffsbestimmung Klimaanlagen
23. Ausstattung von ZH mit Regelungseinrichtungen
24. Rohrleitungsdämmung – Vergleichskonstruktionen
25. Aushang von Energieausweisen
26. Ausstellung von Energieausweisen für Wohngebäude
27. Gemischt genutzte Gebäude
28. Rohrleitungen für HZ und WW beim Referenzgebäude
29. Referenzgebäude mit Gebäudenutzflächen über 500 m²
30. Keine Festlegungen in der EnEV zum Referenzgebäude
31. Kerndämmung von mehrschaligem Mauerwerk
32. Warmwasser-Stichleitungen
10. Staffel01. Individuelle Nutzungen und Nutzungsrandbedingungen für NWG
02. Aushang von Energieausweisen
03. Umnutzung und Umbau von Gebäuden
04. Auslegung zu § 4 Absatz 2 EnEV 2007
09. Staffel01. Berechnungsansatz für teilbeheizte Keller
02. Berechnung des HT'-Werts bei Wohngebäuden
03. Glasdächer
04. Sichtfachwerk
05. Berechnung für aneinander gereihte Wohngebäude
06. Primärenergiefaktor bei Fernwärme aus KWK
07. Bestimmung von Qp bei Sonderformen der Wärmeversorgung
08. Fugendurchlässigkeit von Fenstern
11. Putzerneuerung
12. Dämmung beheizter Räume n.u. gegen Außenluft
13. Flachdacherneuerung
14. Bagatellregelung
15. Bagatellregelung
16. Nachrüstung im Falle von Leerstand
17. Außerbetriebnahme von Heizkesseln
19. Nachträgliche Dämmung oberster Geschossdecken
20. Ausstattung von ZH mit Regelungseinrichtungen
21. Rohrleitungsdämmung – Vergleichskonstruktionen
22. Ausstellung von Energieausweisen für WG
23. Gemischt genutzte Gebäude
24. Anwendung der Verordnung auf Tiefkühlhäuser
25. Ermittlung der Bezugsfläche für NWG
08. Staffel01. Auslegung zu § 3 Abs. 2 i.V.m. Anhang 1 Nr. 2 (Berechnung von Fußbodenheizungen nach DIN V 4108-6)
02. Auslegung zu § 9 Abs. 1 (Außerbetriebnahme von Heizkesseln)
03. Auslegung zu § 5 in Verbindung mit Anhang 4 Nr. 1 (Luftdichtheit) – überarbeitete Neufassung, Stand 1. März 2007, ersetzt die erste Fassung, veröffentlicht in der 7. Staffel der Auslegungen
07. Staffel01. Auslegung zu § 8 Abs. 1 ("Bagatellregelung")
02. Auslegung zu § 5 in Verbindung mit Anhang 4 Nr. 1 (Luftdichtheit)
06. Staffel02. Anmerkung zu den bisher erschienenen Auslegungen
Staffel 06 | 01 | EnEV
05. Staffel01. Auslegung zu § 1 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 2 Nr. 3 und § 3 Abs. 2 (Strahlungsheizungen, niedrige Innentemperaturen)
02. Auslegung zu § 5 i.V.m. Anhang 4 Nr. 2 (Luftdichtheitsprüfung)
03. Auslegung zu § 12 Abs. 1 und 2 (Ausstattung von Zentralheizungen mit Regelungseinrichtungen)
04. Auslegung zu Anhang 3 – Glasdächer
04. Staffel01. Auslegung zu § 9 Abs. 3 EnEV
02. Auslegung zu § 6 Abs. 1 (Mindestwärmeschutz)
03. Auslegung zu § 1 Abs. 2 Nr. 5 (Anwendung der Verordnung auf Gebäude aus Raumzellen)
04. Auslegung zu § 13 Abs. 4
03. Staffel01. Auslegung zu § 3 Abs. 3 Satz 2 (Nicht-Wohngebäude mit einem Fensterflächenanteil größer 30 % mit Wärmeerzeugern, für die keine Regeln der Technik bestehen)
02. Auslegung zu § 3 Abs. 2 i.V.m. Nr. 2.1.1 EnEV (Bestimmung des Jahres- Primärenergiebedarfs bei bestimmten Sonderformen der Wärmeversorgung)
03. Auslegung zu § 3 Abs. 2 i.V.m. Anhang 1 Nr. 2.1.1 und 2.10 EnEV (Einrechnung von Verlusten und Gewinnen durch Klimaanlagen)
04. Auslegung zu § 12 Abs. 5 i.V.m. Anhang 5 (Rohrleitungsdämmung – Vergleichskonstruktionen)
05. Auslegung zu Anhang 1 Nr. 2.1 EnEV (Berechnungsansatz für teilbeheizte Keller)
06. Auslegung zu § 1 Abs. 1 (normal/niedrig beheizte Gebäude)
07. Auslegung zu Anhang 1 Nr. 2.1 EnEV (Nachweis des spezifischen, auf die wärmeübertragende Umfassungsfläche bezogenen Transmissionswärmeverlustes HT ')
08. Auslegung zu § 3 Abs. 1 i.V.m. Anhang 1 Nr. 2.7 Satz 3 EnEV (gemeinsamer Nachweis für aneinander gereihte Gebäude)
02. Staffel01. Auslegung zu § 3 Abs. 2 i.V.m. Anhang 1 Nr. 2 (Berechnung von Fußbodenheizungen nach DIN V 4108-6)
02. Auslegung zu § 5 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Anhang 4 Nr. 1 (Fugendurchlässigkeit von Fenstern)
03. Auslegung zu § 6 Abs. 2 in Verbindung mit Anhang 1 Nr. 2.5 (Wärmebrücken)
04. Auslegung zu § 8 Abs. 1 ("Bagatellregelung")
05. Auslegung zu § 8 Abs. 1 i.V.m. Anhang 3 Nr. 4.2 (Flachdacherneuerung)
06. Auslegung zu § 8 Abs. 1 Satz 1 (Dämmung beheizter Räume nach unten gegen Außenluft)
07. Auslegung zu §§ 9 und 10 (Leerstand)
08. Auslegung zu Anhang 3, Ziffer 1, Buchstabe F (Sichtfachwerk)
01. Staffel01. Auslegung zu § 3 Abs. 2 Verwendung der genauen Heizzeit im Rechenverfahren
01. Staffel | 05 | EnEV2004
02. Auslegung zu § 3 Abs. 3 Nr. 1 Fernwärme aus KWK
03. Auslegung zu § 3 Abs. 3 Nr. 2
04. Auslegung zu § 3 Abs. 3 Nr. 3
06. Auslegung zu § 8 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Anhang 3 Nr. 1 Buchstabe e) Putzerneuerung
07. Auslegung zu § 19 Satz 2
08. Auslegung zu Anhang 1 Nr. 1.3
09. Auslegung zu § 2 Nr. 7 AVV Energiebedarfsausweis
EnEV 2007Einführung von Energieausweisen mit der EnEV 2007
EnEV 2004 und 2007 im Vergleich: Anforderungen und Nachweismethodik
EnEV 2004
FAQsImport von Bautechnik-Daten aus EPASS-HELENA 4.8
Ist ihre ZUB Helena-Version bereit für die EnEV 2014?
Lizenzen für Forschung und Lehre
Registriernummern und Kontrollsystem
Wohnungslüftungsanlagen für teilweise belüftete Wohngebäude nach DIN V 18599-6
SchulungenAlle Termine & Inhalte...sortiert nach Regionen
Wärmebrücken-TrainingZUB Argos® 2014 - Grundlagen der psi- und f-Wert Berechnung
ZUB Argos® 2014 - Praxisworkshop Wärmebrücken
Lehrgang DIN 18599 für KfW
Online-SeminareZUB Helena® 2014 - Grundlagen für Einsteiger
ZUB Helena® - Aufbaumodule für erfahrene Nutzer
ZUB Argos® 2014 - Grundlagen der psi- und f-Wert Berechnung
ZUB Esther® - hygrothermische Simulation in der Baupraxis
So funktioniert ein Online-Seminar
Individuelles Online-Training
ShopStudentenlizenzen*
Startseite » Software » Support » Fachinformationen » DIBt Auslegungsfragen » 02. Staffel	02. Auslegung zu § 5 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Anhang 4 Nr. 1 (Fugendurchlässigkeit von Fenstern)	Frage:
Inwieweit sind geregelte Außenwandluftdurchlässe, die in einen Fensterrahmen eingebaut werden zur Einstufung in eine Klasse der Fugendurchlässigkeit von außenliegenden Fenstern mit heranzuziehen?
Wie ist die Regelung der maßgeblichenen Normen DIN EN 10261 und DIN EN 12 207 hinsichtlich der Prüfung der Luftdurchlässigkeit sowie des aufzubringenden Prüfdruckes zu interpretieren ?
Nach § 5 Abs. 1 Satz 2 muss die Fugendurchlässigkeit von außenliegenden Fenstern, Fenster-türen und Dachflächenfenstern Anhang 4 Nr. 1 genügen. Danach ist bei Gebäuden bis zu zwei Vollgeschossen die Klasse 2 der Fugendurchlässigkeit und bei mehr als zwei Vollgeschossen die Klasse 3 der Fugendurchlässigkeit nach DIN EN 12 207 einzuhalten.
Die Fugendurchlässigkeit versteht sich als Durchlässigkeit der Funktionsfuge zwischen Blendund Flügelrahmen hinsichtlich des Luftdurchgangs bei einem bestimmten Differenzdruck.
Die Einstufung in eine Klasse der Fugendurchlässigkeit nach der DIN EN 12 207 erfolgt auf der Grundlage von Messwerten nach der Prüf-Norm DIN EN 1026. Alle nach dieser Norm gemessenen Werte müssen unterhalb der für eine Klasse maßgeblichen Grenzkurve liegen.
Gemessene Werte der Fugendurchlässigkeit nach der DIN 18 055 (a-Werte) dürfen übergangsweise für die Einstufung noch verwendet werden. Bei Vorliegen von Prüfergebnissen nach DIN EN 1026 verlieren sie jedoch ihre Bedeutung.
Geregelte Außenwandluftdurchlässe, die für die Planung einer ordnungsgemäßen Lüftung eingesetzt werden und z. B. im Fensterrahmen oder einem mit dem Rahmen verbundenen Bauteil untergebracht sind, sind nicht der Funktionsfuge zuzuordnen. Dementsprechend sind sie in die Prüfung der Fugendurchlässigkeit nicht mit einzubeziehen und bei der Einstufung der Klassen der Fugendurchlässigkeit nach DIN EN 12 207 nicht zu berücksichtigen. Während der Prüfung sind sie nach DIN EN 1026 deshalb im Allgemeinen abzukleben.
Geregelte Außenwandluftdurchlässe unter Verwendung einer geeigneten Führungsgröße (auch im Fensterrahmen) gelten als Lüftungseinrichtung im Sinne von Anhang 4, Nr. 3 EnEV Satz 4 und unterliegen nicht den Anforderungen nach Anhang 4, Tabelle 1 EnEV.
Nach Oben @ZUBInfo folgen
Unsere AGB | Datenschutzerklärung
© 2014 ZUB-Systems GmbH. Alle Rechte vorbehalten.