Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Paragraph_4_EltBauVO_Anforderungen_an_elektrische_Betriebsra-d3919122,5.html
Timestamp: 2017-01-21 18:25:25
Document Index: 315810312

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§ 4', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 4', '§ 4', '§ 36', '§ 1', '§ 3', '§ 5']

§ 4 EltBauVO, Anforderungen an elektrische Betriebsräume | Gesetze auf anwalt24.de
§ 4 EltBauVO, Anforderungen an elektrische Betriebsräume Suche
Landesverordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBau...…§ 4 EltBauVO, Anforderungen an elektrische Betriebsräume§ 5 EltBauVO, Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume für Transfo...§ 6 EltBauVO, Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume für ortsfes...§ 7 EltBauVO, Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume§ 8 EltBauVO, Zusätzliche Bauvorlagen§ 9 EltBauVO, Inkrafttreten, Außerkrafttreten
§ 4 EltBauVO, Anforderungen an elektrische Betriebsräume
§ 4 EltBauVOLandesverordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO)Landesrecht Schleswig-HolsteinTitel: Landesverordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO)Normgeber: Schleswig-HolsteinAmtliche Abkürzung: EltBauVOReferenz: 2130-14-4(1) Elektrische Betriebsräume müssen so angeordnet sein, dass sie im Gefahrenfall von allgemein zugänglichen Räumen oder vom Freien leicht und sicher erreichbar sind und durch nach außen aufschlagende Türen jederzeit ungehindert verlassen werden können; sie dürfen von notwendigen Treppenräumen nicht unmittelbar zugänglich sein. Der Rettungsweg innerhalb elektrischer Betriebsräume bis zu einem Ausgang nach § 36 Abs. 2 Satz 1 LBO darf nicht länger als 35 m sein.(2) Elektrische Betriebsräume müssen so groß sein, dass die elektrischen Anlagen ordnungsgemäß errichtet und betrieben werden können; sie müssen eine lichte Höhe von mindestens 2 m haben. Über Bedienungs- und Wartungsgängen muss eine Durchgangshöhe von mindestens 1,80 m vorhanden sein.(3) Elektrische Betriebsräume müssen den betrieblichen Anforderungen entsprechend wirksam be- und entlüftet werden.(4) In elektrischen Betriebsräumen dürfen Leitungen und Einrichtungen, die nicht zum Betrieb der jeweiligen elektrischen Anlagen erforderlich sind, nicht vorhanden sein. Satz 1 gilt nicht für die zur Sicherheitsstromversorgung aus der Batterieanlage erforderlichen Installationen in elektrischen Betriebsräumen nach § 1 Nr. 3.
§ 3 EltBauVO, Allgemeine Anforderungen§ 5 EltBauVO, Zusätzliche Anforderungen an elektrische Betriebsräume für…