Source: http://docplayer.fi/3127061-Palopelti-bsk6-asennus-bsk6-asennetaan-osastoivaan-seinaan-tai-valipohjaan-asennusohjeiden-mukaisesti.html
Timestamp: 2017-07-23 03:08:06+00:00
Document Index: 11013811

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Palopelti BSK6. Asennus BSK6 asennetaan osastoivaan seinään tai välipohjaan asennusohjeiden mukaisesti. - PDF
Download "Palopelti BSK6. Asennus BSK6 asennetaan osastoivaan seinään tai välipohjaan asennusohjeiden mukaisesti."
1 Lyhyesti Paloluokka / S Koot 00x00 800x800 mm 4V tai 30V turvatoimilaite asennettuna Kevyt Helppo asentaa EN 60:00 mukaan CE-merkitty rakennustuote. Käyttötarkoitus Harmonisoidun tuotestandardin EN 60:00 mukaan palopellillä rajoitetaan palon ja savukaasujen leviäminen ilmanvaihtokanavan kautta palo-osastosta toiseen osastoivan rakennusosan kohdalla, kun palopelti asennetaan asennusohjeiden mukaisesti. Palopeltien, lämpö- ja savuilmaisimien valvontaan ja ohjaukseen käytetään esimerkiksi valvontayksiköitä tai vastaavia järjestelmiä. Tuotetiedot CE-tuotesertifikaatti 40-CPR-SC99-3 Paloluokka EN30-3 mukaan (ve ho i<->o) S Tarkemmat tiedot Suoritustasoilmoituksesta. BSK6 toimitetaan vakiona 4V toimilaitteella. on jousipalautteinen ja siihen kuuluu aina lämpöilmaisin, jossa on keinuvipu manuaalista testausta varten. Lämpöilmaisin katkaisee jännitesyötön toimilaitteelta kun lämpötilan raja-arvo 7 C ylittyy. Saatavana on myös 30V toimilaitteella. Toimintatesti Palopellin jatkuvan toimintakunnon varmistamiseksi on palopelleille huolto-ohjeiden mukaan suoritettava toimintatesti vähintään joka kuudes kuukausi. Asennus BSK6 asennetaan osastoivaan seinään tai välipohjaan asennusohjeiden mukaisesti. Ei saa asentaa ulkotilaan tai kosteisiin tiloihin. Erittely Palopelti BSK6-400 x Koko Leveys x Korkeus, mm Materiaali Kuumasinkitty = Ruostumaton EN.430 = Haponkestävä EN.4404 = 3 4V lämpöilmaisimella = 30V lämpöilmaisimella = 3 Huom! asennetaan aina tehtaalla PUH2 Palopelti BSK6 Koko Lisävarusteet BRTR Suojaverkko RCDU pellin valvontayksikkö RCBK4 4 pellin valvontayksikkö RCMU8 8 pellin valvontayksikkö RCKD-0 Savuilmaisin - kanava-asennus RCRD-0 Savuilmaisin - huoneasennus. BSK6 valmistetaan koossa: min 00 x 00 mm Pelti ) vuilmaisin ) max 800 Pelti x)800 mm Kaikki mitat 0 mm välein sekä leveys- että korkeus suunnassa. Kytkentärasia 9) Rakenne BSK6 toimitetaan tehdasasennetulla huoltovapaalla 4V toimilaitteella (vakio) tai 30V. Toimilaitteeseen kuuluu lämpöilmaisin ja sisäänrakennetut indikoinnit, ) Pelti ) asennosta. vuilmaisin joista saadaan Pelti ) tieto sulkulevyn Palopelti on varustettu listaliitoksella Kytkentärasia 9) Materiaali Palopellin osat on vakiona valmistettu kuumasinkitystä sulkulevyn teräslevystä, tiivisteet kudoksesta. Sulkulevy ja vaippa on valmistettu paloa eristävästä materiaalista. Savuilmaisimien Tilauksesta osat valmistetaan ruostumattomasta tai sarjakytkentä ) ) ) teräslevystä. Pelti vuilmaisin haponkestävästä Pelti Esimerkki Valvontayksikön RCMU8 järjestelmäkaaviosta Esimerkki savuilmaisimen asennusohjeesta, kω Yökäyttö SPJÄLL LÄGE DRIFT VENT SPJÄLL FEL FUNK.TEST GRUPP D DRIFT NATTDRIFT EXT. LARM A+B 7) Ryhmä 48 A 49 0 DETEKTORER FEL DETEKTORER SERVICE TEST ÅTERSTÄLL RCMU 8 3) 4) SPJÄLL LÄGE SPJÄLL FEL DETAKTORER LARM EXT. LARM C+D DIP-kytkin Yökäyttö Ryhmä B 3 4V AC Väyläliitäntä Summahälytys : (A-hälytys) (BUS) AC 6 4 4V Savuilmaisin huoltohälytys (B-hälytys) Lämpö- tai savuilmaisinhälytys Ulkoinen hälytys Savuilmaisinhäiriö Peltihäiriö 4VJännitekatkos AC Järjestelmä- tai väylähäiriö 4V AC 7Ryhmä 8C Puhallin Ryhmä D ON 0 Palopelti toimilaitteella Savuilmaisin dh dh 8) 6) 3 4 X-kytkentä A+B X-kytkentä C+D X-kytkentä A+B+C+D Toimintatestin asetus Toimintatestin siirto h Ulkoinen hälytys C+D Ulkoinen toimintatesti Ulkoinen hälytysviesti 30V AC GRUPP C Kytkentärasia 9) GRUPP A + Asennusesimerkki käyrän jälkeen. Pelti ) Väyläliitäntä Tulot Puhallin Pelti ) A-summahälytys vuilmaisin ) B-huoltohälytys Lähdöt + Kytkentärasia 9) GRUPP B dh Asennusesimerkki poistoilma-aukon jälkeen. dh Järjestelmäkaaviot ovat haettavissa PDF ja DWG muodossa osoitteesta PUH3 Mitat ja paino max*) 8 B 43 A D H 9 Listaliitos *) vakio rakenne Mitat, mm H A D Paino kg, sisältää 4V toimilaite H B Sähköarvot (suluissa arvot 30V toimilaitteelle) BF... BLF... Mitoitus, max... 0 VA (, VA) 7 VA (7 VA) Ajoaika; toimilaite avaa... n. 40 s 40-7 s jousipalautus... n. 0 s Kotelointiluokka... IP 4 Syöttöjännite... 4V~ ±0%, 0/60Hz 4V= ±0% (0-40V~, 0/60Hz) Ympäristölämpötila C Turvalämpötila C (4 h taattu turvallisuus) Lämpöilmaisimen laukaisulämpötila... 7 C Indikointikoskettimet - kuormitus 300 mw... min ma/v=, max 00 ma/0v~ Arvot sen jälkeen kun ylläolevat arvot on ylitetty: - kuormitus > 300 mw... min 00 ma, max 3 A/0~ Äänitaso avaus... n. 4 db(a) Äänitaso jousipalautus... n. 6 db(a) Kaavio kuvattu jännitteettömänä N L M 80 S Ö BAE7-S Tf Tf Kytkentäkaavio Lämpöilmaisin PUH4 Asennus Asennuslevy RBMP (sisältyy toimitukseen) 00 0 Kanavamitta B/H + 90 mm RBMP toimitetaan osina Pyöreät lähdöt Muuntoliitin BRAS Ød A BRAS RBFS Pidennyskaulus RBFS *) L /L BRAS BRAS BRAS Ød RBFS Min. peltikoko RBFS A L L x x x x x x x x x x RBFS BRAS Ød Ød L A 400 A Ød = 0-00 mm Tarvitaan kpl RBFS A L 400 L A Ød = mm Tarvitaan kpl RBFS 4 PUH5 Tekniska data Äänitiedot Nopeus on annettu palopellin bruttopinta-alan mukaan, esim. BSK6-400 x 400:n pinta-ala on 0,6 m. Painehäviöarvot koskevat palopeltiä ilman lisävarusteita. 7 Pelti 00 x 00 mm Pellin korkeus H 400 mm Koon vaikutus äänen tehotasoon, L W, koosta riippuen - : L W = L Wt + K Pellin korkeus mm Pellin pinta-ala, m Kork. 00 = - 0,08 0,6 - - Kork. 400 = 0,08 0,6 0,3 0,64,8 K Äänen tehotason, L Wok, korjaus oktaavikaistoittain L Wok = L W + K ok Korjaus, K ok Sulkulevyn Keskitaajuus Hz avauskulma Tol. ± db PUH6 Asennusaukot osastoivassa seinässä/välipohjassa Läpivientien (aukkojen) etäisyys toisistaan vähintään 00 mm. Aukon min etäisyys välipohjasta/seinästä on 7 mm. Toimilaitteen vaihdolle on varattava riittävästi tilaa. 6 PUH7 ASENNUSOHJEET Osastoiva rakennusosa (seinä tai välipohja), jonka paloluokka on Palopellin paloluokka: (ve ho i<->o) S Tuotesertifikaatti 040-CPR-SC99-3 Vaihtoehto Vaihtoehto Vahvike, katso kohta Tiivistäminen kohdan 3 mukaisesti Mahd. suojaverkko katso kohta Popniitti, asennetaan sisäpuolelta ulospäin Mahd. suojaverkko katso kohta Tiivistäminen kohdan 3 mukaisesti Kiinnityskorvat Kevytbetoniruuvi 8xx6 tai vastaava hyväksytty kiinnitystapa Pellin mitta + 0 mm Välipohjan paksuus min mm Asennuslevy RBMP Kipsilevyseinä, jossa vuorivillaeristys min. 40 kg/m³ tai muusta materiaalista valmistettu seinä, jonka paloluoka on vähintään. Seinän paksuus min 9 mm Kiinnityskorvat M6 metallinen ontelotulppa tai vastaava hyväksytty kiinnitystarvike Popniitti, asennetaan sisäpuolelta ulospäin Pellin mitta + 0 mm Asennuslevy RBMP Välipohja betonista tai muusta materiaalista, jonka paloluokka on vähintään. Vaihtoehdot ja. Osastoivaan rakennusosaan tehdään aukko, joka vastaa palopellin nimellismittaa +0 mm. Kipsilevyseinään on aukon ympärille asennettava 4x4 mm metallinen tukirakenne.. Aseta palomassa asennusaukon ympärille. Kiinnitä palopelti kiinnityskorvista osastoivaan rakennusosaan. (Kiinnityskorvat taivutetaan ulos palopellin vaipasta). 3. Tarkista, että palopellin ympärillä on mm rako. Tiivistä läpivienti vuorivillalla min 40 kg/m³. 4. Asenna asennuslevy seinää (välipohjaa) vasten. Kiinnitä asennuslevy palopeltiin ruostumattomilla popniiteillä sisäpuolelta ulospäin. Varmista, että sulkulevy liikkuu esteettömästi.. Jos kanava päättyy palopeltiin, on siihen asennettava palamaton suojaverkko. Koko 600 ja suuremmat tarvitsevat RBFS pidennyskauluksen, jolla varmistetaan sulkulevyn liike. Suojaverkon min etäisyys sulkulevystä on 0 mm. 6. Asenna lämpöilmaisin siten, että kanavaan asennettu lämpötila-anturi ei rajoita sulkuleyn liikettä. 7. Ilmanvaihtokanava ripustetaan määräysten mukaisesti. Tarkista, että kanava ei rasita (väännä) palopeltiä. Läpivientien etäisyys toisistaan vähintään 00 mm. Min etäisyys välipohjasta/seinästä on 7 mm. Toimilaitteen vaihdolle on varattava riittävästi tilaa. PUH8 KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Varastointi, asennus Säilytä pelti kuivana ja puhtaana. Tarkista ennen asennusta, että pelti ei ole vahingoittunut ja että toimilaite ei ole kastunut. Palopellit, lämpö- ja savuilmaisimet pitäisi olla asennettuna ja toimintatestatuja ennen rakennuksen käyttöönottoa. Huolto-ohje: Ulkopuolinen tarkastus Tarkista, että pellin vaippaa on ehjä, ja että vaipassa ei ole muita esineitä, jotka voisivat estää sulkulevyn liikettä. Tarkista toimilaitteen ja pellin kiinnitykset. Tarkista, toimilaitteen toiminta katkaisemalla jännitesyöttö lämpöilmaisimen keinuvivusta. Pelti sulkeutuu jousivoimalla kun jännitesyöttö katkaistaan. Pelti avautuu automaattisesti kun jännite palautuu. Poista testin jälkeen hälytys Valvontayksiköstä painamalla PALAUTUSPAINIKETTA tai vastaava toimenpide jostain muusta valvontalaitteesta. Puhdistus Peltien puhdistusväli on sama kuin ilmastointikanavien. Pelti puhdistetaan pölynimurilla. Vältä kemiallisia puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa tiivisteitä tai laakereita. Suorita toimintatesti puhdistuksen jälkeen. Kytkentäkaavio Toimintatesti Jotta viranomaisvaatimukset täyttyisivät, olisi peltien toimitatestaus suoritettava säännöllisesti vähintään puolen vuoden välein. Valvontayksiköt suorittavat toimintatestin automaattisesti kerran viikossa tai ulkoisesti ohjattuna säännöllisin väliajoin. Häiriö aiheuttaa välittömästi vikailmoituksen. N L M 80 S Ö BAE7-S Tf Tf Lämpöilmaisin Vaihtoehtoisesti toimintatesti suoritetaan manuaalisesti tai etäohjattuna VAK:sta vähintään kaksi kertaa vuodessa ja testit kirjataan. Kaavio kuvattu jännitteettömänä. HUOM! Tarkista, että syöttöjännite on sama kuin toimilaitteen käyttöjännite. PUH Samankaltaiset tiedostot
Paloluokka EI60 RABR täyttää paloluokka EI60 vaatimukset kun ilmanvaihtokanava paloeristetään määräysten mukaisesti. Katso asennusohje sivulla. Lyhyesti Paloluokka E60 (ve io) S Koot 00 x 00-00 x 00 Lisätiedot Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:
Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan Lisätiedot Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh
Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK Sinikellonkuja 0100 Vantaa puh. 09 0 Palo- ja savunpoistopelti EN-FK (EIS 10) Palopelti EN-FK on kuumuutta eristävä palopelti, jolla estetään tulipalon ja savukaasujen Lisätiedot Palopelti ETPS-EI EI 60 S / EI 120 S
Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR TNR-01 laipallinen TNR-02 kanavaliitos Sinikellonkuja 4 01300 Vantaa puh. 09 8254 600 Palo- ja savunpoistopelti EN-TNR (EIS 120) Palopelti TNR on kuumuutta eristävä palopelti, Lisätiedot IGNIS CR60. Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60. Yleistä CE-merkitty EN 15650:2010 mukaan. Pieni painehäviö. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan.
Pyöreä PaloPelti, paloluokka EI60 Lyhyesti on palopelti, paloluokka EI60, jossa on pyöreä liitäntä. Käytetään estämään palon leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI60 tarkoittaa, että Lisätiedot Savunhallintapelti ESAS
Savunhallintapelti ESAS 1 Savunhallintapeltiä ESAS käytetään yhtä palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää uusimmat eurooppalaiset vaatimukset Lisätiedot Ilmavirtasäädin. Pyöreät ilmavirtasäätimet. BVAV-1 universal
Säädin - Paineanturi Toimilaite BVAV-1 universal VRD-2-BT - dynaaminen NM 24 V SM 24 V VFP-staattinen VRP BVAV-2 compact Säädin - Paineanturi - Toimilaite NMV-D2M BT Universal- ja Compact-toteutus BVAV Lisätiedot FDI - Palopelti pyöreisiin ilmanvaihtokanaviin. Halton FDI. Palopelti pyöreisiin kanaviin
Halton FDI Palopelti pyöreisiin kanaviin CE-merkitty ja standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen. Palopellin paloluokka on EI 60(ve,ho,io) S ja betonilaatassa lisäksi E 90 (ho,io) S Hyväksytty Lisätiedot Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki
Useaa palo-osastoa palveleva savunhallintapelti Savunhallintapeltiä käytetään useaa palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää eurooppalaiset vaatimukset Lisätiedot Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA
Säätö- ja sulkupelti SPBA ja SPCA Sälepeltiä käytetään ilmastointilaitoksissa ja -koneissa säätö-, sulku- ja sekoituspeltinä. Sälepellit liitetään suorakaidekanavistoon ja koneisiin työntölistaliitoksella Lisätiedot Ilmavirtasäädin BVAVd-LD
säädin BVAVd-LD leistä Uusi ilmavirtasäädin perustuu hyväksi koettuun runkorakenteeseen, joka on varustettu uudella toimilaitteella. toimilaitteessa on säädin, paineanturi sekä ilmavirran jatkuva näyttö. Lisätiedot Palopelti ETCE Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 11/2015
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje /05 Asennus Palopelti ETCE tulee asentaa tämän asennusohjeen mukaan, ks. sivut 5. Käyttö ja toiminnan testaus CE-merkinnän mukaan palopelti tulee aina varustaa lämpötilaan Lisätiedot IGNIS EI60. Pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI60. Lyhyesti IGNIS EI60
Pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI60 IGNIS EI60 Yleistä IGNIS EI60 on tyyppihyväksytty palo-/palokaasupelti, paloluokka EI60, jossa on pyöreä liitäntä. Käytetään estämään palon ja palokaasujen Lisätiedot FDR - Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin. Halton FDR. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin
Halton FDR Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin ja suorakaidekanaviin Tyyppihyväksytty sekä standardien EN 1366-2 ja EN 13501-3 mukainen palonrajoitin. Suunniteltu asennettavaksi paloteknisten osastojen välisiin Lisätiedot Ilmavirtasäädin BVAV asennus ja kytkentä
Ilmavirtasäädin asennus ja kytkentä -1 universal -3 universal Asennus Pyöreät ilmavirtasäätimet Luotettava mittaus ja säätö edellyttää riittävää suojaetäisyyttä. Suojaetäisyydet on esitetty allaolevissa Lisätiedot Halton SCS CE-merkitty yhden palo-osaston savunhallintapelti
Halton SCS CE-merkitty yhden palo-osaston savunhallintapelti CE-merkitty tuotestandardin EN 12101-8:2011 mukaan Paloluokka o E600 120 (hodw-i o) S 1500C10000 AA single o E600 120 (hodw)-i o) S 1500C10000 Lisätiedot SDW. Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI
Seinälle asennettava tuloilmalaite pieniin tiloihin LYHYESTI Pieniin tiloihin, esim. asuntoihin tai toimistoihin sovitettu tuloilmalaite Asennetaan seinälle lähelle kattoa Etuosa voidaan irrottaa ilman Lisätiedot G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt
G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien Lisätiedot rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60
rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI60 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR60 Koko CR60 CR60 + MFUS 17,5 174 345 Dn/2+13,5 P Dn-1 Z Q 0 mm for Dn Lisätiedot WTW SWANTM. Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite
SWANTM WTW Suorakaiteen muotoinen nauha-asennettava tuloilmalaite Lyhyesti Nauha-asennettava seinästä-seinään tuloilmalaite Hajotinosa on kevyt alumiinirakenne 2, 3 tai rakoa Vaaka-/pystyhajotus Teleskooppirakenne Lisätiedot Palopelti ETPR-E-1 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Yleistä Palopeltiä ETPR-E-1 käytetään sulkeutuvana palonrajoittimena ilmastointikanavissa. Palopelti täyttää Suomen Rak Mk osien E1, E7 ja D2 vaatimustason palonkestävyyden, Lisätiedot BLB. Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI
Sekoituslaatikko kaksikanavajärjestelmään LYHYESTI Pieni painehäviö riippumatta lämmitys/jäähdytyspellin asennosta Seitsemän kokoa Tarkastuslasi toiminnan tarkastusta varten Varustettu sähköisillä toimilaitteilla Lisätiedot ABB. Hiljainen. hajotinperhe. ABB Fläkt Oy RHRP RHRO
Lapinleimu Päätelaitteet KATTOHAJOTTIMET,,, RHKO RHKO LAPINLEIMU PÄÄTELAITTEET KANSIO VÄLI 6 ESITE Hiljainen Hajotinperheen tuotteet ovat hiljaisia, pyöreitä tai neliskulmaisia hajottimia, jotka asennetaan Lisätiedot CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI
kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin Lisätiedot NORDdoor Puhdistusluukut
NORDoor Puhistusluukut www.etsnor.fi 2 NORDoor Yleistä NLH NLMH NLHE NLMHE TL TPL TPLE TLPE TLN TL1 0 TLT 0 TLTE 1 TLTK 2 TLTU Sisällysluettelo Yleistä Terveellinen sisäilma ei ole sattuman tulosta, vaan Lisätiedot Palopelti ETPR Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 10/2016
Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 10/2016 Asennus Palopelti ETPR tulee asentaa tämän asennusohjeen mukaan, ks. sivut 2-5. Käyttö ja toiminnan testaus CE-merkinnän mukaan palopelti tulee aina varustaa lämpötilaan Lisätiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus
ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset Lisätiedot CGLa. Piennopeuslaite asennuslattiaan. Pikavalintataulukko
Piennopeuslaite asennuslattiaan Lyhyesti Vahva alumiinirakenne Kestää suuriakin alilämpötiloja Erittäin suuri induktiotoiminto Puhdistettava Lisävarusteena säätöpellillä ja likaesteellä varustettu liitäntälaatikko Lisätiedot Siirtoilmalaite BYSE/BYSO
Siirtoilmalaite BYSE/BYSO BYSE/BYSO on seinään asennettava siirtoilmalaite, jota voidaan käyttää useimmissa ympäristöissä. Laitteessa on hyvä äänenvaimennus, ja se on helppo asentaa. Se on valmistettu Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohje, huippuimuri Sky Wing, LTCW
Asennus- ja huolto-ohje, huippuimuri Sky Wing, LTCW 1 Yleistä Sky Wing on poistoilmapuhallin, joka on tarkoitettu käytettäväksi yleisilmanvaihtolaitosten erilaisissa poistoilmajärjestelmissä, kun ilman Lisätiedot GRL. Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI
Suorakaiteenmuotoinen seinä/kattosäleikkö poisto-/siirtoilmalle LYHYESTI Poisto- ja siirtoilmalle Vapaa ala 91% Myös suurille ilmavirroille Puhdistettava Asennetaan kiinnityskehyksiin FHA tai FHB tai liitäntälaatikkoon Lisätiedot Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite
Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen Lisätiedot PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Pyöreä palopelti & PK-I-S EI90S / EI120S Suorakaiteen muotoinen palopelti
PK-I-R EI60S / EI90S / EI120S Pyöreä palopelti & PK-I-S EI90S / EI120S Suorakaiteen muotoinen palopelti Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä vaatimustenmukaisuus vakuutus/suoritusilmoitus C01 CSK AA536 Lisätiedot Pyöreä äänenvaimennin pyöreisiin kanaviin BDER
Pyöreä äänenvaimennin pyöreisiin kanaviin BDER Äänenvaimenninta BDER käytetään yleisilmanvaihdon pyöreiden kanavien äänenvaimentimina. Maksimi ilmavirran nopeus vaimentimien BDER-30, -40, -44 ja -60 läpi Lisätiedot Cat-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin
at-lämpöpuhallin 3 3 9 kw Sähkölämmitys 3 mallit at-lämpöpuhallin Kompakti lämpöpuhallin pienempiin tiloihin Käyttökohteet at on sarja kompakteja ja hiljaisia lämpöpuhaltimia kiinteään asennukseen. Se Lisätiedot rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120
rakentamisen helppoutta Pyöreä palopelti EI120 Käsittely- ja asennusohje Käsittely- ja asennusohje Brandis CR2 Koko Käsittely Käsittele tuotetta varoen. Älä päästä tuotetta kastumaan. Varmista, että tuote Lisätiedot Kanavasäleikkö. Mitat. Tuotekuvaus. Hoito Säleikkö irrotetaan kanavaan pääsyä varten. Tilausesimerkki. Materiaali ja pintakäsittely.
Mitat B+0 A+0 A B Tuotekuvaus on suorakaiteen muotoinen, pystysuorilla, säädettävillä säleillä varustettu ilmanvaihtosäleikkö asennettavaksi suoraan pyöreisiin kanaviin. Säleikköä voidaan käyttää sekä Lisätiedot Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite
Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen Lisätiedot Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25
SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10 Lisätiedot EX - luokitelluille säle- ja säätöpelleille.
EX - luokitelluille säle- ja säätöpelleille. 1 Asennus- ja käyttöönotto-ohje seuraaville EX- luokitelluille säle- ja säätöpelleille: EXJB EXJC EXTB EXTC EXTD 1. Yleistä & Tuotteiden merkintä Peltejä käytetään Lisätiedot CBE. Pyoreä, kattoon asennettava yksikartiohajotin LYHYESTI
Pyoreä, kattoon asennettava yksikartiohajotin LYHYESTI 1-suuntainen hajotuskuvio Lyhyet heittopituudet Helppo asentaa Käytetään liitäntälaatikon ALS kanssa Helposti puhdistettava Sopii ontelolaattaan Eri Lisätiedot NORDdoor Puhdistusluukut
NORDoor Puhistusluukut www.etsnor.fi NORDoor Yleistä NLH NLMH NLHE NLMHE TL TLC TPL TPLE TLPE TLN TL TLT TLF TLTE TLTK TLTU Sisällysluettelo Yleistä Terveellinen sisäilma ei ole sattuman tulosta, vaan Lisätiedot NORDdoor Puhdistusluukut
NORDoor Puhistusluukut www.etsnor.fi NORDoor Yleistä NLH NLMH NLHE NLMHE TL TLC TPL TPLE TLPE TLN 0 TL TLF TLT TLTE TLTK ovi TLTU ovi Sisällysluettelo Yleistä Terveellinen sisäilma ei ole sattuman tulosta, Lisätiedot Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM
Oviverhopuhaltimet FLOWAIR.COM ILMAN LÄMPÖTILAN JAKAUTUMINEN HUONEISSA Ilman oviverhopuhallinta Oviverhopuhaltimella -1 C 22 C 2 C 21 C 2 C 22 C -8 C -6 C -4 C -2 C 19 C C 1 C 1 C 6 C C C 6 C 1 C 1 C 18 Lisätiedot Säädettävä pyörrehajotin korkeisiin tiloihin PDZA
Säädettävä pyörrehajotin korkeisiin tiloihin PDZA Pyörrehajotin PDZ takaa tehokasta ilmanvaihtoa isoihin tiloihin, kuten tuotantohallit, supermarketit, varastot yms. Hajottimet sopivat sekä vapaaseen- Lisätiedot Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS
Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin, Lisätiedot Teollisuussäleikkö SVTS
Teollisuussäleikkö SVTS Säleikkö on tarkoitettu tuloilmalaitteeksi suuriin tiloihin, missä tarvitaan pitkää heittopituutta tai vaihtoehtoisesti hyviä sekoitusominaisuuksia. Virtauskuvio voidaan valita Lisätiedot Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD
Asennus sekoitusosa TBBD GOLD/SILVER C SD 1. Yleistä Sekoitusosa TBBD on saatavana GOLD/SILVER C SD:n kokoihin 04-80. Sekoitusosaa voidaan käyttää, kun miehittämätön tila halutaan lämmittää kiertoilmalla Lisätiedot CADENZA. Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin.
Muotoilluilla vaimennuselementeillä varustettu äänenvaimennin suorakaidekanaviin Lyhyesti Ulkovaippaan liitettävä suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin. Hyvät aerodynaamiset ominaisuudet. Yleistä on kehitetty Lisätiedot KTS-O-E KTS-O-S. Palopelti. SMAY LLC / 29 Ciepłownicza / Krakova / Puola puh / faksi / e-posti:
Palopelti KTS-O-E KTS-O-S Suoritustason vakauden sertifikaatti 1488-CPR-0445/W Täyttää seuraavien standardien vaatimukset: Sertifioitu standardin PN-EN 15650 ( Rakennusten ilmanvaihto palopellit ) mukaisesti. Lisätiedot Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite
Halton Zen Semi Circle ZSC - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen Lisätiedot CBA/CBI. Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI
Ääntä vaimentava siirtoilmalaite LYHYESTI Siirtää ilmaa seinän läpi Virtausalue < 50 l/s Pyöreä seinäaukko Yksinkertainen asennus Eri värivaihtoehtoja I L M A V I R T A Ä Ä N I T A S O R w -A R V O 10 Lisätiedot ACLb ----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- e.r.i.c.-järjestelmän tuloilmalaite, kattoon sijoitettava yksikartiohajotin Lisätiedot Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO
Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta Lisätiedot Mittaus- ja säätölaite IRIS
Mittaus- ja säätölaite IRIS IRIS soveltuu ilmavirtojen tarkkaan ja nopeaan mittaukseen ja säätöön. IRIS muodostuu runko-osasta, säätösäleistä, säätömutterista tai säätökahvasta (koko 80), säätöasteikosta Lisätiedot Asennus, optinen savutunnistin sisäänrakennetulla ohjausyksiköllä TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT
Asennus, optinen savutunnistin sisäänrakennetulla ohjausyksiköllä TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Yleistä Optista savutunnistinta TBLZ-1-72-a käytetään savukaasujen mittaukseen ilmanvaihtokanavista. Se koostuu Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM
Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen Lisätiedot AREb
--------------------------------------------------------- Aktiivinen säätöyksikkö ---------------------------------------------------------------------- KUVAUS ARE on pyöreä mitattava säätöyksikkö moottoriohjatulla Lisätiedot Suutinhajotin DYSA KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 17. Lapinleimu
KANSIO 4 VÄLI 5 ESITE 17 Lapinleimu Suutinhajotin DYSA DYSA-suutinhajottimet ovat hiljaisia kattoon asennettavaksi tarkoitettuja ilmanhajottimia, joissa on säädettävät suuttimet. Näiden säädettävien suutinten Lisätiedot Piennopeuslaite PNAA, PNAB
Piennopeuslaite, PNAB /PNAB on lattialle asennettava piennopeuslaite. Ne soveltuvat tiloihin, joissa syntyy runsaasti epäpuhtauksia ja lämpöä. Laitteessa on pyöreä (Ø160-400) tai suorakaiteen muotoinen Lisätiedot Vexve Controls - Vexve AM CTS. vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje
Vexve Controls - Vexve AM CTS vakiolämpötilasäädin käyttö- ja asennusohje VEXVE AM CTS Vexve AM CTS on kompakti elektroninen vakiolämpötilasäätäjä joka säätää sekoitusventtiiliä niin, että menoveden lämpötila Lisätiedot SWAN WTW a. Asennus Säätö - Huolto 20131203
a Asennus Säätö - Huolto 20131203 Tuloilmaosat SWAN ACT: Liitäntälaatikkoon SWAN T asennettava aktiivinen hajotinosa 2-4 raolla. Pituus 1158 mm. SWAN PASS: Passiivinen hajotinosa 2-4 raolla (ulkonäöltään Lisätiedot HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA
1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen Lisätiedot PELICAN Wall. Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI
Seinälle asennettava tuloilmalaite LYHYESTI Joustava, helposti muutettava hajotuskuvio Irrotetava ja puhdistettava pelti Helppo säätö, kiinteä mittausliitäntä Irrotettava suutinlevy Käytetään liitäntälaatikon Lisätiedot OPTIVENT Housing HVSA, HVSL
OPTIVENT Housing HVSA, HVSL Toiminnot Muuttuva ilmavirta Vakioilmavirta Reaaliaikainen ilmavirrannäyttö FW kompakti säätimellä HVSA ja HVSL ovat OPTIVENT Housing järjestelmään tarkoitettuja asuntokohtaisia Lisätiedot FireVent Palotuotteet VANHENTUNUT
FireVent Palotuotteet 11.2008 Fläkt Woods FI 2008.11 2 FireVent Palotuotteet Sisällysluettelo Palopellit EI-luokitus Pyöreä ETPR-EI, ETPR-120-EI... 5 Nelikulmainen ETPS-EI... 15 Palopellit E-luokitus Pyöreä Lisätiedot POISTUNUT TUOTE. Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK. Veloduct. Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C
Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Teollisuusilmanvaihtoon maksimi paineen- / lämmönkesto 3500 Pa / 200 C KANSIO 3 VÄLI 5 ESITE 3 Veloduct Säätö- ja sulkupelti DMAC/DMAK Yleistä DMAC/DMAK vastakkain kääntyvine Lisätiedot KTI Tuloilmaventtiili
KTI Tuloilmaventtiili KTI venttiili soveltuu asuintilojen ja toimistojen tuloilmalaitteeksi. KTI tuloilmaventtiili kattaa laajan ilmavirta-alueen; 5-100 l/s, koot 100-200 mm kanavakoille. Tuote on nopea Lisätiedot Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki
Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin, Lisätiedot W (mm) Min: 300mm Max: 2500mm. Tuotekoodaus. Jos HC Leveys
Tuotenimike Tyyppi Jako HC Leveys Korkeus Vesitystyyppi Materiaali Asennuslaippa CamVane 25 Lämmityskaapeli W (mm) Min: 300mm Max: 2500mm H (mm) Min: 300mm Max: 2500mm DS - Rako ulos + tippalista DF - Lisätiedot CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet
Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden, Lisätiedot Huonelämpötilan säädin
336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne. Lisätiedot Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ GOLD/COMPACT
FI.ELQZ0440.090 Kanavan ilmanlaatuanturin ELQZ--04- GOLD/OPAT. Yleistä Sisäilman hiilidioksidipitoisuus on tehokas mittari huoneen epäpuhtauksille ja ilmanvaihtoasteelle. O-mittaukselle perustuva ilmastoinninohjaus Lisätiedot THL - Kartiokattohajotin. Halton THL. Kartiokattohajotin
Halton THL Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Säädettävä virtauskuvio ja painehäviö. Voidaan upottaa kattoon tai asentaa vapaasti Lisätiedot MORENDO. Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin
Muotoiluilla vaimennuselementeillä varustettu matala suorakaiteenmuotoinen äänenvaimennin LYHYESTI Voidaan käyttää kaikkialla, missä käytetään suorakaidekanavia. Matala rakenne. Pieni painehäviö vaimennuselementtien Lisätiedot FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1
ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle Lisätiedot Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182
Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB toimilaitteet on tarkoitettu sekoittaville sekä jakaville kääntöluistiventtiileille. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien Lisätiedot DKC. VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla. Pikavalintataulukko
VARIZON Piennopeuslaite säädettävällä hajotuskuviolla Lyhyesti Säädettävä hajotuskuvio ja lähivyöhyke Sopii kaikentyyppisiin tiloihin, joissa vaaditaan suuria ilmavirtoja Yksinkertainen asennus Helposti Lisätiedot Rei ittämätön hajotin
Mitat B C Ø U Ød Ø E Ø A Tuotekuvaus on pyöreä laite rei itämättömällä etulevyllä. :ää voidaan käyttää sekä tulo- että poistoilmalle. Liatteen puhallussuunan voi valita vaaka- ja pystysuuntaiseksi, ja Lisätiedot Tuloilmalaite VFKB. Tuotetiedot. Pikavalinta. Tasauslaatikko. Tuotemerkintäesimerkki
Tuloilmalaite on hiljainen kattoon asennettava tuloilmalaite, joka sisältää pyörrehajottimen VFKH ja vaimennetun tasauslaatikon ATTC. Hajotin sekoittaa tuloilman huoneilmaan erittäin hyvin sopivan muotonsa Lisätiedot Tuloilmalaite DYSC. Tuotetiedot. Pikavalinta. Tasauslaatikko. Tuotemerkintäesimerkki
Tuloilmalaite DYSC DYSC on hiljainen kattoon asennettava tuloilmalaite, joka sisältää suutinhajottimen DYSH ja tasauslaatikon ATTC. Hajottimessa on säädettävät suuttimet, joiden avulla voidaan muuttaa Lisätiedot Infralämmitin CIR CIR INFRALÄMMITIN. Sähkölämmitys W INFRALÄMMITIN, JOSSA 5 VUODEN RUOSTUMATTOMUUSTAKUU
CIR IFRALÄMMITI Sähkölämmitys 500 2000 W Infralämmitin CIR IFRALÄMMITI, JOSSA 5 VUODE RUOSTUMATTOMUUSTAKUU 12 mallia Infralämmitintä käytetään lämmittimenä ympäri vuoden esim. kuisteilla, parvekkeilla Lisätiedot Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182
Sähköiset kiertotoimilaitteet AMB 162, AMB 182 Kuvaus AMB-toimilaitteilla ohjataan kääntyvien sekoitusja palloventtiilien toimintaa. AMB 162- ja AMB 182 -toimilaitteita käytetään lämmitysjärjestelmien Lisätiedot Tuloilmalaite VFKB. Tuotetiedot. Pikavalinta. Tasauslaatikko. Tuotemerkintäesimerkki
Tuloilmalaite on hiljainen kattoon asennettava tuloilmalaite, joka sisältää pyörrehajottimen VFKH ja vaimennetun tasauslaatikon ATTC. Hajotin sekoittaa tuloilman huoneilmaan erittäin hyvin sopivan muotonsa Lisätiedot HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ
YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta, Lisätiedot CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.
AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49 Lisätiedot Rei itetty hajotin. Mitat
Mitat ØU Ød ØD Tuotekuvaus on pyöreä laite rei itetyllä etulevyllä. :ta voidaan käyttää sekä tulo- että poistoilmalle. sopii jäähdytetyn ilman vaakasuoraan puhallukseen, ja sen toiminnan voi optimoida Lisätiedot Rei ittämätön hajotin
Mitat U x U Ød A x A Tuotekuvaus on neliönmuotoinen laite rei itämättömällä etulevyllä. :ta voidaan käyttää sekä tulo- että poistoilmalle. sopii jäähdytetyn ilman vaakasuoraan puhallukseen, ja sen toiminnan Lisätiedot TRB - Kartiokattohajotin. Halton TRB. Kartiokattohajotin
Halton TRB Kartiokattohajotin Vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, soveltuu sekä jäähdytys- että lämmityslaitteisiin. Tuloilmasuihkun nopeus pienenee tehokkaasti suuren sekoitustehokkuuden ansiosta. Lisätiedot Rei itetty laite. Mitat
Mitat Ød Tuotekuvaus on pyöreä ja teollisuuskäyttöön sovitettu laite syrjäyttävään ilmanvaihtoon. :ssä on säätöpeltitoiminto, jolla on mahdollista valita vaakasuora tai pystysuora puhalluskuvio riippuen Lisätiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus
ekninen tuote-esite GR4A-7 Kiertoliiketoimilaite läppäventtiileille Nimellisvääntömomentti 40 Nm Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjaus auki-kiinni ekniset tiedot Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 4 V Nimellisjännitteen Lisätiedot YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI
YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................ Lisätiedot TRI - Liitäntälaatikko (hajottimet) Halton TRI. Liitäntälaatikko (hajottimet)
Halton TRI Liitäntälaatikko (hajottimet) Liitäntälaatikko kattoon asennettavan hajottimen tai poistoilmalaitteen liittämiseksi kanavistoon. Varmistaa tuloilmahajottimen moitteettoman toiminnan. Ilmatiivis, Lisätiedot FDE - Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin FDE. Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin. Tuotemallit ja lisävarusteet
FDE Palonrajoitin pyöreisiin kanaviin Tyyppihyväksytty sekä standardien EN 1366-2 että EN 13501-3 mukainen palonrajoitin Asennetaan paloteknisten osastojen välisiin kiviaineisiin seiniin tai välipohjiin Lisätiedot KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19
Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on Lisätiedot Vakiovirtaussäädin VR1 Työmaalla säädettävä
Työmaalla säädettävä KANSIO 4 VÄLI 11 ESITE 2 Veloduct Yleistä VR1 vakiovirtaussäätimet VR1 vakiovirtaussäätimet ovat mekaanisia laitteita, joilla säädetään vakiona pidettäviä ilmavirtoja huoneilmastoinnissa. Lisätiedot ETPS-EI Palopelti EI 60 S / EI 120 S Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje
ETPS-EI Palopelti EI 60 S / EI 120 S Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje 07/2013 Fläkt Woods FIFLO FI 2013.07 2 ZU CLOSED AUF OPEN Palopelti ETPS-EI Sisällysluettelo Palopellin ETPS-EI käyttö ja huolto...4 Lisätiedot Palopelti savunpoistoon KWP-P-E
Palopelti savunpoistoon KWP-P-E Suoritustason vakauden sertifikaatti 1488-CPR-0437/W Täyttää seuraavien standardien vaatimukset: Sertifioitu standardin PN-EN 12101-8 ( Savun ja kuumuuden tarkastusjärjestelmät Lisätiedot Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.
Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute