Source: https://www.jusline.at/gesetz/asvo/paragraf/29
Timestamp: 2018-04-24 10:19:55
Document Index: 150048872

Matched Legal Cases: ['§ 29', '§ 29', '§ 28', '§ 28', '§ 28', '§ 49', '§ 29', '§ 29', '§ 29', '§ 29', '§ 29', '§ 19', '§ 20', '§ 21', '§ 22', '§ 23', '§ 24', '§ 25', '§ 26', '§ 27', '§ 28', '§ 29', '§ 30', '§ 31', '§ 32', '§ 33', '§ 34', '§ 35', '§ 36', '§ 37', '§ 38', '§ 39', '§ 28', '§ 30']

§ 29 ASVO (Arbeitsstättenverordnung) - JUSLINE Österreich
§ 29 ASVO
ASVO - Arbeitsstättenverordnung
Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.04.2018
(1) § 28 Abs 1 gilt auch bei mechanischer Be- und Entlüftung.
(2) Arbeitsräume sind mechanisch zu be- und entlüften, wenn die natürliche Lüftung nicht ausreicht, insbesondere wenn
die nach § 28 Abs 2 Z 1 erforderlichen Lüftungsquerschnitte nicht erreicht werden;
dem § 28 Abs 2 Z 2 nicht entsprochen ist oder
trotz Einhaltung der erforderlichen Lüftungsquerschnitte
eine ausreichend gute Luftqualität nicht gewährleistet werden kann (zB bei erschwerenden Bedingungen wie erhöhter Wärme-, Rauch- oder Dampfeinwirkung, Belastung der Raumluft durch gefährliche Stoffe) oder
die natürliche Belüftung mit einer unzulässigen Lärmbelästigung der Bediensteten verbunden wäre.
(3) Wird ein Arbeitsraum ausschließlich mechanisch be- und entlüftet, gilt Folgendes:
Pro anwesender Person und Stunde ist mindestens folgendes Außenluftvolumen zuzuführen:
35 m³, wenn in dem Raum nur Arbeiten mit geringer körperlicher Belastung durchgeführt werden;
50 m³, wenn in dem Raum Arbeiten mit normaler körperlicher Belastung durchgeführt werden;
70 m³, wenn in dem Raum Arbeiten mit hoher körperlicher Belastung durchgeführt werden.
Der dem Raum zugeführte Luftvolumenstrom muss dem Abluftstrom entsprechen, wenn die Nutzungsart des Raums dem nicht entgegensteht.
Bei erschwerenden Bedingungen wie erhöhter Wärme-, Rauch- oder Dampfeinwirkung, sind die Werte nach Z 1 mindestens um ein Drittel zu erhöhen.
Bei Umluftbetrieb darf der Anteil des in der Stunde zugeführten Außenluftvolumens bei
Außentemperaturen zwischen 26 °C und 32 °C und zwischen 0 °C und -12 °C bis auf einen Wert von 50 % linear verringert werden.
(4) Wird ein Arbeitsraum sowohl natürlich als auch mechanisch be- und entlüftet, ist die mechanische Be- und Entlüftung so auszulegen, dass unter Berücksichtigung der natürlichen Lüftung ausreichend Außenluft zugeführt werden kann.
(5) Die Zuluft ist erforderlichenfalls zu erwärmen oder zu kühlen.
(6) Zuluftöffnungen sind so anzuordnen und auszuführen, dass
Bedienstete keiner schädlichen Zugluft ausgesetzt sind und
es zu keiner Beeinträchtigung der Luftqualität und zu keiner Geruchsbelästigung der Bediensteten kommt.
(7) Lüftungsanlagen im Sinn des Abs 2 müssen jederzeit funktionsfähig sein. Wenn dies für einen wirksamen Schutz der Bediensteten erforderlich ist, muss eine etwaige Störung durch eine Warneinrichtung angezeigt werden.
(8) Klima- und Lüftungsanlagen sind regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf zu reinigen. Ablagerungen und Verunreinigungen, die zu einer unmittelbaren Gesundheitsgefährdung der Bediensteten durch Verschmutzung der Raumluft führen könnten, sind sofort zu beseitigen. Befeuchtungsanlagen sind stets in hygienisch einwandfreiem Zustand zu erhalten.
(9) § 49 ist auf Abs 3 Z 1, 3 und 4 anzuwenden.
0 Kommentare zu § 29 ASVO
Sie können den Inhalt von § 29 ASVO selbst erläutern, also einen kurzen eigenen Fachkommentar verfassen. Klicken Sie einfach einen der nachfolgenden roten Links an!
0 Entscheidungen zu § 29 ASVO
0 Diskussionen zu § 29 ASVO
Sie können zu § 29 ASVO eine Frage stellen oder beantworten. Klicken Sie einfach den nachfolgenden roten Link an!
Inhaltsverzeichnis ASVO Gesamte Rechtsvorschrift Drucken PDF herunterladen
§ 19 ASVO§ 20 ASVO§ 21 ASVO§ 22 ASVO§ 23 ASVO§ 24 ASVO§ 25 ASVO§ 26 ASVO§ 27 ASVO§ 28 ASVO§ 29 ASVO§ 30 ASVO§ 31 ASVO§ 32 ASVO§ 33 ASVO§ 34 ASVO§ 35 ASVO§ 36 ASVO§ 37 ASVO§ 38 ASVO§ 39 ASVO
https://www.jusline.at/gesetz/asvo/paragraf/29
§ 28 ASVO
§ 30 ASVO