Source: http://docplayer.es/11937919-Instruccion-08-rsi-2011-sobre-aplicacion-del-r-d.html
Timestamp: 2018-11-15 20:05:36
Document Index: 278813946

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 71', 'artículo 11', 'artículo 16', 'artículo 16', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 21']

INSTRUCCIÓN 08/RSI/2011 SOBRE APLICACIÓN DEL R.D. - PDF
Download "INSTRUCCIÓN 08/RSI/2011 SOBRE APLICACIÓN DEL R.D."
Magdalena Martin Páez
1 INSTRUCCIÓN 08/RSI/2011 SOBRE APLICACIÓN DEL R.D. 138/2011 REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. Las instalaciones frigoríficas han estado reguladas desde el año 1977 por el R.D. 3099/1977, de 8 de septiembre, Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, derogado ahora por el R.D. 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueba un nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. La entrada en vigor del R.D. 138/2011 establece un nuevo marco en lo referente a la tramitación administrativa de este tipo de instalaciones y en los agentes implicados en el diseño, ejecución, mantenimiento, revisión e inspección de las mismas. Asimismo, este nuevo Reglamento de Seguridad Industrial pretende adaptar la política de seguridad al estado actual de la técnica y toma en consideración los objetivos medioambientales y energéticos que surgen como consecuencia de la integración de España en la Unión Europea. El nuevo Reglamento clasifica las instalaciones frigoríficas en función de su riesgo potencial, y contempla dos categorías, instalaciones de nivel 1 (menor riesgo) y nivel 2 (mayor riesgo) y extiende esta clasificación a las empresas frigoristas, que pasan a clasificarse como empresas frigoristas de nivel 1 y empresas frigoristas de nivel 2, frente al antiguo reglamento, que sólo establecía empresas instaladoras o conservadoras frigoristas. El antiguo reglamento estableció también los títulos (carnés) de instalador frigorista autorizado y conservador-reparador frigorista autorizado. Ahora el R.D. 138/2011 establece la figura del profesional frigorista habilitado. El Real Decreto 138/2011 deroga de forma expresa el Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre y de forma genérica cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el mismo. Por tanto, a partir de su entrada en vigor queda anulada la Orden de 7 de noviembre de 2000 de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo sobre carnés profesionales y empresas instaladoras-mantenedoras autorizadas en todo lo que se oponga a lo regulado en dicho Real Decreto. En concreto, deja de existir el título (carné) de instalador frigorista, la necesidad de cursos de formación para la obtención del mismo y las condiciones de autorización a las empresas instaladoras o mantenedoras-reparadoras frigoristas establecidas en dicha Orden, sin perjuicio de lo contemplado en la Disposición Transitoria Quinta, Procedimientos en tramitación, del R.D. 138/2011. Modifica también el nuevo Reglamento la tramitación administrativa introduciendo nuevos procedimientos y documentación, por lo que se hace obligatorio actualizar los modelos a presentar en. La nueva reglamentación fija el procedimiento para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones frigoríficas así como los controles periódicos a los que deberán someterse las mismas, tratando el control de fugas de manera específica. Introduce así mismo las inspecciones periódicas realizadas por Organismos de Control para las instalaciones de mayor riesgo. Por todo lo expuesto, el objeto de esta instrucción es regular la aplicación del Real Decreto 138/2011 en la Comunidad Autónoma de y la transición desde la antigua reglamentación, el 1
2 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones frigoríficas. 1.- PROFESIONAL HABILITADO FRIGORISTA Profesional frigorista habilitado es aquella persona que, según lo estipulado en el artículo 9 del R.D. 318/2011, puede acreditar una de las siguientes situaciones: a) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas. En el anexo 1 se relacionan las titulaciones universitarias que cumplen esta condición, sin que esta lista sea excluyente. Para el resto de titulaciones universitarias, se deberá disponer de un certificado emitido por el Centro de Formación que acredite que el plan de estudios cubre las materias objeto del R.D. 138/2011. b) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas. En el anexo 1 se relacionan los títulos de formación profesional y los certificados de profesionalidad que cumplen esta condición, sin que esta lista sea excluyente. Este listado se irá actualizando conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones. c) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias objeto del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas. d) Disponer del título (carné) de instalador frigorista autorizado o conservador-reparador frigorista autorizado, según se dispone en la Disposición Transitoria Cuarta del R.D. 138/2011. Aquellas personas con título (carné) de instalador frigorista autorizado o conservador-reparador frigorista autorizado, emitido por la Comunidad Autónoma de y en el que figure una fecha de caducidad igual o posterior al 22 de mayo de 2010 (fecha de publicación del RD 560/2010), podrán solicitar ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo correspondiente un nuevo carné, que conserve los datos de emisión del anterior, pero sin fecha de caducidad. 2.- EMPRESAS FRIGORISTAS. El R.D. 138/2011 clasifica las instalaciones frigoríficas en función de su riesgo potencial, y contempla dos categorías, instalaciones de nivel 1 (menor riesgo) y nivel 2 (mayor riesgo). Las empresas frigoristas de nivel 1 podrán montar, poner en servicio, mantener, reparar, modificar y desmantelar las instalaciones de Nivel 1, que son aquellas instalaciones formadas por uno o varios sistemas frigoríficos independientes entre sí con una potencia eléctrica instalada en los compresores por cada sistema inferior o igual a 30 kw siempre que la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos no exceda de 100 kw, o por equipos compactos de cualquier potencia, siempre que en ambos casos utilicen refrigerantes de alta seguridad (L1), y que no refrigeren cámaras o conjuntos de cámaras de atmósfera artificial de cualquier volumen. Las empresas frigoristas de nivel 2 podrán montar, poner en servicio, mantener, reparar, modificar y desmantelar las instalaciones de Nivel 2, que son aquellas instalaciones formadas por uno o varios 2
3 sistemas frigoríficos independientes entre sí con una potencia eléctrica instalada en los compresores superior a 30 kw en alguno de los sistemas, o que la suma total de las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos exceda de 100 kw, o que enfríen cámaras de atmósfera artificial, o que utilicen refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3). Aquellas empresas frigoristas que vayan a iniciar su actividad, que no estén inscritas en ninguna otra Comunidad Autónoma, y que deseen ser inscritas por la Comunidad Autónoma de, deberán presentar, antes de comenzar sus actividades, la Declaración Responsable contemplada en el artículo 10.2 del R.D. 138/2011, según formato contemplado en el anexo 2 de esta instrucción. Dicha Declaración Responsable, debidamente cumplimentada y firmada, deberá presentarse ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la provincia en la que la empresa solicitante desee iniciar su actividad. También se podrá presentar esta declaración por vía electrónica desde el momento en que esté implantado el procedimiento telemático en la Sede Electrónica de la Junta de. Una vez comprobada que la Declaración Responsable contiene los datos necesarios para la inscripción en el Registro Integrado Industrial, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo correspondiente asignará, de oficio, un número de identificación a la empresa y remitirá los datos necesarios para su inclusión en dicho Registro y emitirá un Certificado de Inscripción como Empresa Frigorista. Si la empresa frigorista desea realizar actividades de instalación, mantenimiento o reparación de aparatos frigoríficos fijos, de refrigeración, aire acondicionado y bomba de calor de cualquier carga que utilicen refrigerantes fluorados, deberá disponer del Certificado previsto en el R. D. 795/2010, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan, Certificado de empresa Instaladora, mantenedora o reparadora de aparatos fijos frigoríficos, de refrigeración, aire acondicionado y bomba de calor de cualquier carga que utilicen refrigerantes fluorados, y deberá contar con personal certificado de acuerdo a dicho Real Decreto, en número suficiente para abarcar el volumen y tipo previsto de actividades y dotado de los instrumentos y procedimientos necesarios para desarrollar dichas actividades. Las empresas automantenedoras frigoristas presentarán declaración responsable y serán inscritas como empresas automantenedoras frigoristas en su categoría correspondiente en el Registro Integrado Industrial. 2.1 Procedimiento de comprobación de las Declaraciones Responsables de Empresas Frigoristas. Al amparo del lo previsto en el apartado 3 del artículo 71.bis de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta instrucción establece el procedimiento de comprobación a posteriori de las Declaraciones Responsables presentadas por las Empresas frigoristas. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo deberá comprobar las obligaciones reglamentarias contempladas en el artículo 11 del R.D. 138/2011 de las declaraciones responsables inscritas que hayan sido seleccionadas por uno de los siguientes métodos: a) Mediante un plan de muestreo general, que será diseñado y/o revisado anualmente. 3
4 b) Por formar parte de campañas de comprobación e inspección específicas. c) Aquellas declaraciones Responsables en las que en su análisis se detecten indicios de incumplimiento. d) Por denuncia de terceros. Para realizar esta comprobación, solicitará por escrito a las empresas instaladoras la presentación de la siguiente documentación: Para empresas instaladoras frigoríficas de nivel 1: Acreditación de tener en plantilla como mínimo a un profesional habilitado frigorista. Para poder cumplir esta condición, la empresa frigorista debe contar en todo momento de la jornada laboral al menos con un profesional habilitado frigorista. Si la empresa dispone de un único profesional habilitado frigorista, dicho profesional deberá cubrir toda la jornada laboral de la empresa. Si dispone de varios, entre todos deberán cubrir completamente la jornada laboral de la empresa. Esto se probará con los siguientes documentos: - Las acreditaciones correspondientes, según los casos a, b, c ó d del apartado 1 de esta instrucción. Los profesionales habilitados frigoristas deben disponer de la acreditación a la fecha de la presentación de la declaración responsable. - Documentación acreditativa de que estas personas trabajan en la empresa a la fecha de la presentación de la declaración responsable, mediante boletines de cotización a la seguridad Social, contratos de trabajo o cualquier documento que acredite fehacientemente la relación laboral de la persona con la empresa y en el que se especifique el tipo de jornada que realizan, a la fecha de la presentación de la declaración responsable Copia del seguro de responsabilidad civil u otra garantía equivalente que cubra los posibles daños derivados de la actividad, por un importe mínimo de , en vigor en el momento de presentación de la declaración responsable; o su actualización conforme a lo indicado en el artículo 16 del R.D. 138/ Plan de Gestión de Residuos que considere la diversidad de residuos que pueda generar en la actividad y las previsiones y acuerdos para su correcta gestión ambiental, y que contemple, si procede, la inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos en el órgano competente en materia de Medio Ambiente de Junta de Medios técnicos especificados en la Instrucción Técnica Complementaria IF-13, Medios técnicos mínimos requeridos para la habilitación como empresa frigorista. Para acreditar el cumplimiento de este apartado, la empresa frigorista deberá presentar: - Certificación suscrita por la empresa frigorista de que las botellas de refrigerante se almacenan en un emplazamiento específico, vallado, ventilado y no situado en un sótano. - Si como consecuencia del análisis obligatorio de riesgos del local se determina que la concentración de refrigerante en caso de fuga en superior al límite práctico admitido indicado en la tabla A del apéndice 1 de la IF-02, Certificación suscrita por la empresa frigorista de que en dicho local se ha colocado un detector de fugas para el refrigerante en cuestión. - Certificación suscrita por la empresa frigorista de que posee los medios mínimos establecidos por la ITC IF-13, correspondientes a las empresas de nivel 1, por cada uno de los frigoristas, por cada cinco frigoristas/puesta en marcha, por cada centro de trabajo y por 4
5 empresa. En dicha certificación debe figurar el listado de los medios técnicos, en el que conste el nombre, fabricante, características técnicas y número de serie Para empresas instaladoras frigoríficas de nivel 2: Acreditación de tener en plantilla como mínimo a un técnico titulado con atribuciones específicas en el ámbito del reglamento de Instalaciones frigoríficas. En el anexo 3 se relacionan las titulaciones universitarias con atribuciones específicas en el ámbito del Reglamento de Instalaciones frigoríficas, sin que esta lista sea excluyente. Para el resto de titulaciones universitarias, a requerimiento del Servicio Territorial, se presentarán las atribuciones profesionales correspondientes y se estudiarán individualmente. Para poder cumplir esta condición, la empresa frigorista debe contar en todo momento de la jornada laboral al menos con un técnico titulado. Si la empresa dispone de un único técnico titulado, dicho técnico deberá cubrir toda la jornada laboral de la empresa. Si dispone de varios, entre todos deberán cubrir completamente la jornada laboral de la empresa. Esto se probará con los siguientes documentos: - Copia del título de los técnicos titulados. - Documentación acreditativa de que estas personas trabajan en la empresa, mediante boletines de cotización a la seguridad Social, contratos de trabajo o cualquier documento que acredite fehacientemente la relación laboral de la persona con la empresa y en el que se especifique el tipo de jornada que realizan Copia del seguro de responsabilidad civil u otra garantía equivalente que cubra los posibles daños derivados de la actividad, por un importe mínimo de , en vigor en el momento de la inscripción; o su actualización conforme a lo indicado en el artículo 16 del R.D. 138/ Plan de Gestión de Residuos que considere la diversidad de residuos que pueda generar en la actividad y las previsiones y acuerdos para su correcta gestión ambiental, y que contemple, si procede, la inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos en el órgano competente en materia de Medio Ambiente de Junta de Medios técnicos especificados en la Instrucción Técnica Complementaria IF-13, Medios técnicos mínimos requeridos para la habilitación como empresa frigorista. Para acreditar el cumplimiento de este apartado, la empresa frigorista deberá presentar: - Certificación suscrita por la empresa frigorista de que las botellas de refrigerante se almacenan en un emplazamiento específico, vallado, ventilado y no situado en un sótano. - Si como consecuencia del análisis obligatorio de riesgos del local se determina que la concentración de refrigerante en caso de fuga en superior al límite práctico admitido indicado en la tabla A del apéndice 1 de la IF-02, Certificación suscrita por la empresa frigorista de que en dicho local se ha colocado un detector de fugas para el refrigerante en cuestión. - Certificación suscrita por la empresa frigorista de que posee los medios mínimos establecidos por la ITC IF-13, correspondientes a las empresas de nivel 2, por cada uno de los frigoristas, por cada cinco frigoristas/puesta en marcha, por cada centro de trabajo y por empresa. En dicha certificación debe figurar el listado de los medios técnicos, en el que conste el nombre, fabricante, características técnicas y número de serie. 5
6 Este procedimiento de comprobación documental se aplicará sin perjuicio de las inspecciones in situ que puedan realizar los Servicios Territoriales para comprobar la veracidad de los datos anteriores. 3.- EMPRESAS FRIGORISTAS EXISTENTES. Las empresas instaladoras o conservadoras-reparadoras frigoristas autorizadas o habilitadas antes de la entrada en vigor del R.D. 138/2011, podrán seguir realizando la actividad para la que fueron autorizadas sin que tengan que presentar declaración responsable, según se recoge en la Disposición adicional sexta del R.D. 138/2011. No obstante lo anterior, deberán adecuarse al nuevo Reglamento debiendo cumplir las nuevas condiciones y requisitos que éste establece. Las empresas instaladoras o conservadoras-reparadoras frigoristas autorizadas o habilitadas por la Comunidad Autónoma de a la entrada en vigor del R.D. 138/2011, pasarán a ser empresas frigoristas de nivel 1, y podrán seguir realizando las instalaciones de nivel 1 señaladas en el artículo 8 del R.D. 138/2011. Se modificará de oficio su inscripción en el Registro Integrado Industrial a empresas frigoristas de nivel 1. Así mismo, y a petición de la empresa interesada mediante el formulario establecido en el anexo IV de esta instrucción, los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo expedirán un certificado de Inscripción en el Registro Integrado Industrial como Empresa frigorista de Nivel 1. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo comprobará la adecuación de estas empresas a las condiciones establecidas por el nuevo reglamento, aplicando para ello el Procedimiento de comprobación de las Declaraciones Responsables de Empresas Frigoristas contemplado en el punto 2.1 de esta Instrucción, pero solicitando únicamente los puntos (Plan de residuos) y (Medios técnicos). Aquella empresa previamente autorizada o habilitada como instaladora o conservadora-reparadora frigorista por la Comunidad Autónoma de que desee ejercer su actividad como empresa frigorista de nivel 2, deberá contar con los requisitos que especifica el R.D. 138/2011 y modificar su inscripción en el Registro Integrado Industrial a empresa frigorista de nivel 2. Para ello, la empresa deberá solicitarlo por escrito mediante el formulario establecido en el anexo IV de esta instrucción. Así mismo, también a petición de la empresa interesada y mediante el formulario establecido en el anexo IV de esta instrucción, los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo expedirán un certificado de Inscripción en el Registro Integrado Industrial como Empresa frigorista de Nivel 2. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo comprobará la adecuación de estas empresas a las condiciones establecidas por el nuevo reglamento, aplicando para ello el Procedimiento de comprobación de las Declaraciones Responsables de Empresas Frigoristas contemplado en el punto 2.1 de esta Instrucción, solicitando la documentación del punto para empresas frigoristas de nivel EMPRESAS HABILITADAS POR EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS (RITE). 6
7 Las empresas instaladoras o mantenedoras en la especialidad de instalaciones térmicas en los edificios que ejecuten, pongan en servicio, mantengan, reparen, modifiquen y desmantelen instalaciones frigoríficas que formen parte de una instalación térmica incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE), deben también cumplir con los requisitos establecidos para las empresas frigoristas por el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo comprobará la adecuación de estas empresas a las condiciones establecidas por el nuevo reglamento, aplicando para ello el Procedimiento de comprobación de las Declaraciones Responsables de Empresas Frigoristas contemplado en el punto 2.1 de esta Instrucción, y teniendo en cuenta que las personas que dispongan de habilitación profesional en instalaciones térmicas de edificios podrán realizar las actividades de instalación, mantenimiento, reparación y desmantelamiento de las instalaciones frigoríficas que formen parte de una instalación térmica incluida en el ámbito del RITE. 5.- PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. Una vez finalizada la instalación y realizadas las pruebas de idoneidad de la misma, previamente a la puesta en servicio, el titular presentará ante el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo la solicitud de inscripción en el Registro de Instalaciones Frigoríficas conforme al modelo establecido en el anexo V, adjuntando junto a la solicitud la siguiente documentación: Para instalaciones de nivel 1: a) Memoria Técnica descriptiva de la instalación realmente ejecutada en la que figuren las medidas de seguridad adoptadas, suscrita por instalador frigorista. b) Certificado de Instalación suscrito por la empresa frigorista que realizó la instalación, según formato establecido en el Anexo VI de esta instrucción. c) Copia del certificado de Instalación eléctrica, firmado por un instalador electricista, o en su defecto, número de inscripción en el Servicio Territorial de Industria de la Instalación de Baja Tensión. d) Las declaraciones de conformidad de los equipos a presión de acuerdo con el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo y el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, y en su caso, de los accesorios de seguridad o presión. Para instalaciones de nivel 2: a) Proyecto suscrito por técnico titulado competente. b) Certificado de Dirección Técnica de Obra suscrito por técnico titulado competente según formato establecido en el Anexo VII de esta instrucción. c) Certificado de Instalación suscrito por la empresa frigorista que realizó la instalación y el director de la instalación, según formato establecido en el Anexo VI de esta instrucción. d) Copia del certificado de Instalación eléctrica, firmado por un instalador electricista, o en defecto, número de inscripción en el Servicio Territorial de Industria de la Instalación de Baja Tensión. e) Las declaraciones de conformidad de los equipos a presión de acuerdo con el Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo y el Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, y en su caso, de los accesorios de seguridad o presión. 7
8 f) Si es una instalación de nivel 2 que utilice refrigerantes de media y baja seguridad (L2 y L3), copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente que cubra los posibles daños derivados de la instalación por un importe mínimo de g) Contrato de mantenimiento suscrito con empresa frigorista de nivel 2. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, una vez que ha comprobado que se ha presentado toda la documentación, inscribirá la instalación frigorífica y posteriormente podrá comprobar que la instalación eléctrica de baja tensión se encuentra correctamente inscrita, conforme a lo previsto en el RD 842/2002. Asimismo, podrá comprobar el cumplimiento de otros reglamentos que fueran de aplicación (como por ejemplo el Reglamento de Equipos a Presión). El número de inscripción de la instalación frigorista otorgado por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo correspondiente deberá constar en el Libro registro de la instalación, regulado en el punto 2.5 de la ITC-IF-10, y que deberá ser entregado al titular por la empresa instaladora que realizó la instalación, debidamente cumplimentado, según formato establecido en el anexo VIII de esta instrucción. También deberá constar el número de inscripción otorgado por el Servicio Territorial de Industria de la instalación frigorífica en la placa de identificación establecida por el punto de la ITC-IF-10, con caracteres bien legibles e indelebles, así como en todos los documentos que la empresa mantenedora deba emitir posteriormente a la inscripción de dicha instalación. 6.- REVISIONES E INSPECCIONES PERIÓDICAS. 5.1 Revisiones periódicas. Las revisiones periódicas se realizarán según lo establecido en la ITC IF-14 del R.D 138/2011. Las instalaciones de nivel 1 y de nivel 2 se revisarán como mínimo cada cinco años. Aquellas instalaciones que utilicen una carga de refrigerante superior a 3000 kg y posean una antigüedad superior a quince años se revisarán al menos cada dos años. En lo referente al control de fugas, se revisarán las instalaciones según lo dispuesto en la IF-17 del R.D 138/2011. En los sistemas que empleen refrigerantes fluorados, se establece el control de fugas cada 6 o 12 meses, en función de la carga de fluorados. Las revisiones periódicas de las instalaciones frigoríficas se realizarán por empresas frigoristas libremente elegidas por los titulares de la instalación de entre las empresas del nivel requerido para la categoría de la instalación a revisar, inscritas en el Registro Integrado Industrial. Las instalaciones existentes a la entrada en vigor del R.D. 138/2011 se revisarán según lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del R.D. 138/2011. El plazo para realizar la primera revisión se contará a partir de la última revisión periódica realizada, de acuerdo con las anteriores instrucciones técnicas complementarias, o en su defecto, desde la fecha de la puesta en servicio de la instalación frigorífica. Para establecer la fecha de puesta en servicio de la instalación se considerará la fecha de autorización o inscripción, o en su caso, de las ampliaciones o modificaciones de importancia. En caso de no existir documentación, se considerará la fecha del primer suministro de energía, o en su caso, del suministro de la última ampliación de potencia. También podrán tomarse otras referencias de las que pueda deducirse la antigüedad de la instalación, tales como la licencia municipal o análogas. 8
9 Al finalizar cada revisión periódica, la empresa frigorista extenderá un boletín de revisión según formato definido en el anexo IX de esta instrucción. 5.2 Inspecciones periódicas. Las instalaciones de nivel 2 deberán ser inspeccionadas por un Organismo de Control Autorizado de acuerdo con el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por R.D. 2200/1995 y sus modificaciones posteriores, al menos cada diez años. Las instalaciones que empleen refrigerantes fluorados se inspeccionarán cada año si su carga de refrigerante es igual o superior a 3.000kg, cada dos años si es inferior a kg pero igual o superior a 300 kg, y cada cinco años si es superior a 30 kg pero inferior a 300 kg. Deberá realizarse tanto la revisión como la inspección periódica cuando ambas coincidan en el tiempo. Los organismos de control que realicen las inspecciones periódicas deben estar debidamente acreditados para la aplicación del nuevo R.D. 138/2011. No obstante, dado que aun no hay organismos de control acreditados, se admitirá, provisionalmente y como máximo durante el plazo de un año, la actuación de los organismos de control que cumplan los siguientes requisitos: 1.- Que estén acreditados por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) como Entidad de Inspección Tipo A para instalaciones frigoríficas según el R.D. 3099/1977 de 8 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. 2.- Que hayan solicitado la acreditación a ENAC referente al R.D. 138/ Que hayan comunicado esta solicitud a la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica. Las fechas en las que se realizan las inspecciones periódicas, así como el sello del Organismo de Control que las lleve a cabo, se grabarán en una placa creada para tal fin cuyo diseño, contenido, dimensiones y material se detallan en el anexo X de la presente instrucción. Esta placa se colocará por el Organismo de Control en la instalación cuando realice su primera inspección periódica, lo más próxima posible a la placa de identificación establecida por el punto de la ITC-IF-10. Valladolid, a 4 de noviembre de 2011 EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Fdo.: Carlos Martín Tobalina 9
10 ANEXO I: TITULACIONES QUE HABILITAN COMO PROFESIONAL FRIGORISTA A) TITULACIONES UNIVERSITARIAS Se considera que los siguientes títulos universitarios tienen un plan de estudios que cubre las materias objeto del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas: 1. Ingeniero Industrial. 2. Ingeniero Técnico Industrial. 3. Ingeniero Agrónomo. 4. Ingeniero Técnico Agrícola. Esta lista no es excluyente. Para el resto de titulaciones universitarias, se deberá disponer de un certificado emitido por el Centro de Formación que acredite que el plan de estudios cubre las materias objeto del R.D. 138/2011. B) TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD Se considerarán válidas las siguientes titulaciones: 1. Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, a lo indicado en el Real Decreto 1793/2010. Según se recoge en dicho Real Decreto, se consideran títulos equivalentes, y por tanto válidos para habilitar como profesional frigorista, los dos siguientes: a. Técnico auxiliar en instalaciones y mantenimiento de equipos de frio y calor, de la rama de electricidad y electrónica. b. Técnico en montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, climatización y producción de calor, establecido por el Real Decreto 2046/ Certificado Profesional de Montaje de Instalaciones Frigoríficas, conforme a lo indicado en el Real Decreto 1375/2009. Esta lista no es excluyente. La misma se irá actualizando conforme se vayan aprobando las nuevas titulaciones. 10
11 ANEXO II: DECLARACIÓN RESPONSABLE. 11
12 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESA DE SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Sello y fecha de entrada Nº de DECLARACIÓN DR-E2 (1 de 3) 1 DNI o NIE / PASAPORTE Nombre Apellido 1º Apellido 2º Titular de la empresa Representante legal de la empresa DIRECCION Dirección DEL DECLARANTE A EFECTOS DE NOTIFICACION Correo electrónico Provincia Localidad País C. Postal Teléfono Fax 2 Nombre / Razón Social Apellido 1º Apellido 2º Nombre comercial NIF Calle/Plaza/Otros Provincia Localidad Nº/Piso País C. Postal Teléfono Fax Dirección Web Correo electrónico De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, en su articulo 12, apartados d) y e), y al objeto de que la empresa arriba identificada esté habilitada para el ejercicio de actividades reguladas por los reglamentos de seguridad industrial, quien suscribe este documento, disponiendo de poder legal suficiente para actuar como representante de la empresa de servicios, 3 DECLARA Inicio de actividad Cese de actividad Modificación de datos 1. Que no está ya inscrita y/o ha presentado declaración responsable para inscribirse en otra Comunidad Autónoma. 2. Que, la empresa que represento dispone de la escritura de constitución de la misma y de sus estatutos, los cuales están debidamente inscritos en el registro mercantil o que, como titular de la empresa individual declarada, dispongo de la documentación acreditativa de constitución de la misma de índole fiscal y laboral. 3. Que la empresa tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía equivalente, que cubre los daños que puedan provocar en la prestación del servicio, por la cuantía mínima recogida en el correspondiente reglamento, norma reguladora o instrucción técnica de las especialidades, categorías y modalidades declaradas. 4. Que la empresa dispone de las siguientes acreditaciones (sistema de calidad, autorizaciones de fabricante, ): ACREDITACIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD 5. Que dispone de la documentación probatoria del cumplimiento de los requisitos y de otras acreditaciones relacionadas, que presentará inmediatamente a la autoridad competente cuando ésta la pueda requerir para su control o inspección. 6. Que dispone de los profesionales capacitados para el ejercicio de las especialidades, categorías y modalidades declaradas, con carné profesional, en su caso, o con los conocimientos teórico-prácticos requeridos en los correspondientes reglamentos, normas reguladoras o instrucciones técnicas, cuyo listado presentará inmediatamente a la autoridad competente cuando ésta la pueda requerir para su control o inspección, junto con la documentación probatoria de la capacitación de los profesionales. 7. Que la empresa se compromete a mantener el cumplimiento de los requisitos exigidos durante la vigencia de la actividad, así como a ejercer su actividad cumpliendo con las normas y requisitos que se establezcan en los correspondientes reglamentos o normas reguladoras y, en su caso, en las respectivas instrucciones técnicas y ordenes de desarrollo, así como cumpliendo con las disposiciones establecidas por la Comunidad Autónoma donde realice sus actuaciones. 8. Que la dirección del domicilio social de la empresa, declarado anteriormente, constituye la dirección legal a efectos de solicitud de información y de notificación de quejas o reclamaciones por los usuarios y consumidores. 9. Que, la empresa va a ejercer la actividad en las especialidades, categorías y modalidades que se señalan a continuación, y que así mismo, cumple con todos los requisitos exigidos por la correspondiente reglamentación de seguridad industrial para el ejercicio de la actividad. (Continua en hoja siguiente) En A de de Firma del declarante 12
13 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESA DE SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Sello y fecha de entrada Nº de DECLARACIÓN DR-E2 (3 de 3) 3 Presentar una hoja para cada uno de los AMBITOS DE ACTIVIDAD AMBITO DE ACTIVIDAD: DECLARA : 11. Que cuenta en la plantilla de la empresa con los siguientes profesionales con la cualificación correspondiente (instaladores o mantenedores), dentro de los ámbitos de actuación: NOMBRE Y APELLIDOS NIF TITULACIÓN Nº DE CUALIFICACIÓN INDIVIDUAL (si le tienen) OTORGADO POR: 12. Que cuenta con los siguientes técnicos titulados competentes en plantilla cuando así los exija el correspondiente reglamento, dentro de los ámbitos de actuación: NOMBRE Y APELLIDOS NIF TITULACIÓN OTORGADO POR: Y, para que así conste a los efectos de la habilitación para el ejercicio de la actividad en las especialidades, categorías y modalidades señaladas, el declarante expide la presente declaración responsable. En a de de Firma del declarante y sello de la empresa 13
15 DECLARACIÓN RESPONSABLE DE EMPRESA DE SERVICIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Sello y fecha de entrada Nº de DECLARACIÓN DR-E2 (2 de 3) 3 (continuación) 1. INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION. (márquese la categoría que proceda) 1. Categoría Básica 2. Categoría Especialista. 2. INSTALACIONES DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN. (márquese la categoría que proceda) 1. Categoría LAT 1. Líneas de tensión hasta 30 kv. 2. Categoría LAT 2. Líneas sin límite de tensión. 3. INSTALACIONES DE CENTRALES ELÉCTRICAS, SUBESTACIONES Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. (márquese la que proceda) 1. Categoría LAT 1. Instalaciones de tensión hasta 30 kv. 2. Categoría LAT 2. Instalaciones sin límite de tensión. 4. INSTALACIONES TERMICAS EN EDIFICIOS. (márquese las categorías que proceda) 1. Instaladora instalaciones térmicas en edificios. 2. Mantenedora instalaciones térmicas en edificios. 3. Instaladora de calefacción y ACS 4. Mantenedora de calefacción y ACS 5. instaladora de climatización 6. Mantenedora de climatización 5. INSTALACIONES DE GAS. (márquese la categoría que proceda) 1. Categoría A. 2. Categoría B. 3. Categoría C. 6. INSTALACIONES DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS LIQUIDOS. (márquese las categorías que proceda) 1. Categoría I Instaladora. 2. Categoría II Instaladora. 3. Categoría III Reparadora. 7. INSTALACIONES FRIGORIFICAS. (márquese las categorías que proceda) 1. Nivel Nivel Automantenedora Nivel Automantenedora Nivel 2 8. APARATOS ELEVADORES. (márquese las categorías que proceda) 1. Conservadora de ascensores. 2. Conservadora de grúas móviles autopropulsadas. 3. Instaladora de grúas torre para obras. 4. Conservadora de grúas torre para obras. 9. SISTEMAS E INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. (márquese las categorías que proceda) 1. Instaladora. (márquese las modalidades que proceda) 2. Mantenedora. (márquese las modalidades que proceda) 1. Sistemas automáticos de detección de incendios 1. Sistemas automáticos de detección de incendios 2. Sistemas manuales de alarma de incendios 2. Sistemas manuales de alarma de incendios 3. Sistemas de comunicación de alarma 3. Sistemas de comunicación de alarma 4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 4. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios 5. Sistemas de hidrantes exteriores 5. Sistemas de hidrantes exteriores 7. Sistemas de bocas de incendio equipadas 7. Sistemas de bocas de incendio equipadas 8. Sistemas de columna seca 8. Sistemas de columna seca 9. Sistemas de extinción por rociadores automáticos de agua 9. Sistemas de extinción por rociadores automáticos de agua 10. Sistemas de extinción por agua pulverizada 10. Sistemas de extinción por agua pulverizada 11. Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión 11. Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión 12. Sistemas de extinción por polvo 12. Sistemas de extinción por polvo 13. Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos 13. Sistemas de extinción por agentes extintores gaseosos 6. Extintores de incendios 10. FONTANERIA. 11. EQUIPOS A PRESION. (márquese las categorías que proceda) 1. Categoría Instaladora. (márquese la modalidad que proceda) 2. Categoría Reparadora. (márquese la modalidad que proceda) 1. EIP-1 Instalaciones sin proyecto (todo tipo de uniones) 1. ERP-1 Equipos hasta categoría I (todo tipo de uniones) 2. EIP-1 Instalaciones sin proyecto (uniones no permanentes) 2. ERP-1 Equipos hasta categoría I (uniones no permanentes) 3. EIP-2 Instalaciones con proyecto (todo tipo de uniones) 3. ERP-2 Cualquier equipo a presión (todo tipo de uniones) 4. EIP-2 Instalaciones con proyecto (uniones no permanentes) 4. ERP-2 Cualquier equipo a presión (uniones no permanentes) Para el ejercicio en la categoría Instaladora o Reparadora de equipos a presión, se dispone de la siguiente marca del punzón o tenaza para el precintado de válvulas de seguridad. 10. Que los datos y manifestaciones que figuran en este documento son ciertos y que la empresa es conocedora de que: - La inexactitud, falsedad u omisión de los datos y manifestaciones de carácter esencial, faculta a la Administración para declarar la imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y, si procede, inhabilitar temporalmente el ejercicio de la misma. - Cualquier hecho que suponga la modificación de alguno de los datos de carácter esencial incluidos en esta declaración, así como el cese de las actividades, deberá ser comunicado mediante una nueva declaración responsable a esta Administración en el plazo de un mes. - El incumplimiento de los requisitos exigidos, referidos en esta declaración, podrá suponer, además de las posibles sanciones económicas la inhabilitación para el ejercicio de la actividad. El declarante autoriza a la Administración para que obtenga de forma directa de los órganos competentes, los comprobantes relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En A de de Firma del declarante 15
16 ANEXO III: TITULACIONES QUE HABILITAN COMO TECNICO CON ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS EN EL ÁMBITO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. Se considera que las titulaciones universitarias con atribuciones específicas en el ámbito del Reglamento de Instalaciones frigoríficas son: 1. Ingeniero Industrial. 2. Ingeniero Técnico Industrial. Para el resto de titulaciones universitarias, a requerimiento del Servicio Territorial, se presentarán las atribuciones profesionales correspondientes y se estudiarán individualmente. 16
17 ANEXO IV: SOLICITUD DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS Y DE MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INDUSTRIAL. 17
18 Delegación Territorial de... Sello de entrada Nº REGISTRO EMPRESA FRIGORISTA: EMPRESAS FRIGORISTAS Solicitud de Emisión de Certificado y Modificación de Inscripción en el Registro de Empresas Frigoristas Razón Social C.I.F Domicilio de la Empresa Cód Postal Población Teléfono Representante( Apellidos y nombre) D.N.I. Domicilio de notificaciones Cód Postal Población Provincia D... como representante de la empresa.... con número de inscripción., Expone: 1. Que la empresa a la que represento estaba autorizada, a la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto 138/2011, como empresa instaladora o conservadora- reparadora frigorista conforme al Real Decreto 3099/ Que cumple con las condiciones y requisitos establecidos en el Real Decreto 138/2011, tal y como se estipula en la disposición adicional sexta de dicho Real Decreto. En particular, cumple con los siguientes requerimientos (márquese la casilla que proceda): Empresa Frigorista de Nivel 1 Empresa Frigorista de Nivel 2 * Cuenta como mínimo con un profesional frigorista * Cuenta como mínimo con un técnico titulado con habilitado en plantilla. atribuciones específicas en el ámbito competencial * Tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil por del Reglamento. un importe mínimo de euros. * Tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil por * Dispone de un plan de Gestión de Residuos. un importe mínimo de euros. * Dispone de los medios Técnicos que se especifican en * Dispone de un plan de Gestión de Residuos. la Instrucción Técnica Complementaria IF-13 del Real * Dispone de los medios Técnicos que se especifican en Decreto 138/2011. la Instrucción Técnica Complementaria IF-13 del Real Decreto 138/2011. Solicita: 1.- Que sea modificada la inscripción de la empresa en el Registro Integrado Industrial y pase a ser considerada como empresa frigorista del siguiente nivel (márquese la casilla que proceda): Empresa Frigorista de Nivel 1 Empresa Frigorista de Nivel La emisión del certificado de Inscripción en el Registro Integrado Industrial como Empresa frigorista del nivel correspondiente.... a... de... de... (Lugar, fecha y firma del titular o representante) Fdo.:. 18
19 ANEXO V: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INSTALACIONES FRIGORÍFICAS 19
20 Sello de entrada Delegación Territorial de... Nº REGISTRO INSTALACIÓN FRIGORÍFICA: INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Solicitud de Inscripción en el Registro de Instalaciones Frigoríficas (Cumplimentar estos datos o pegar la Etiqueta de Identificación Fiscal del Titular) Titular (Razón Social/ Apellidos y Nombre) C.I.F./N.I.F Domicilio del Titular Cód Postal Población Teléfono Representante( Apellidos y nombre) D.N.I. Domicilio de notificaciones Cód Postal Población Provincia Emplazamiento de la instalación Cód Postal Población Provincia Expone: Que la instalación ubicada en la dirección recogida anteriormente ha sido sometida a las pruebas de idoneidad que, conforme a lo indicado en el artículo 21 del Real Decreto 138/2011, deben realizarse con carácter previo a la puesta en servicio de la misma. Solicita: La inscripción de la instalación en el Registro de Instalaciones Frigoríficas de la Comunidad Autónoma de. Documentación que aporta: Instalaciones de Nivel 1 (conforme al art. 8 del RD 138/2011) SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO E INSCRIPCIÓN CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN (conforme modelo) MEMORIA TÉCNICA CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DECLARACIONES DE CONFORMIDAD DE LOS EQUIPOS A PRESIÓN OTROS:... Instalaciones de Nivel 2 (conforme al art. 8 del RD 138/2011) SOLICITUD DE PUESTA EN SERVICIO E INSCRIPCIÓN CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN (conforme modelo) PROYECTO DE LA INSTALACIÓN CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA (conforme modelo) CERTIFICADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DECLARACIONES DE CONFORMIDAD DE LOS EQUIPOS A PRESIÓN CONTRATO DE MANTENIMIENTO COPIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (para refrigerantes de media y baja seguridad L2 y L3) OTROS: a... de... de... (Lugar, fecha y firma del titular o representante) Fdo.: 20
21 ANEXO VI: CERTIFICADO DE INSTALACIÓN 21
22 Nº REGISTRO INSTALACIÓN FRIGORÍFICA (1): Nº REGISTRO DE LA EMPRESA FRIGORISTA: REFERENCIA DE LA INSTALACIÓN DADA POR LA EMPRESA FRIGORISTA: Delegación Territorial de CERTIFICADO DE INSTALACIÓN FRIGORÍFICA (DOS HOJAS) De conformidad con los dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 138/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, y lo indicado en la ITC IF-15 de dicho Real Decreto, D con NIF como profesional frigorista habilitado de la empresa... con CIF.. EXPONE QUE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA CUYAS CARACTERÍSTICAS SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECONOCIDA A PARTIR DEL DÍA TITULAR DE LA INSTALACIÓN Titular Instalación: D/Dña. DNI/CIF.: Tlfno/s. Localidad: Municipio Domicilio: C./ Nº: Portal/planta: CP: EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Ubicación: C./ Nº: CP: Localidad: Municipio: Referencia Catastral: PROYECTO (si procede) Autor: D/Dña.: Título proyecto: Colegio Profesional: DIRECCIÓN TÉCNICA (si procede) Técnico: D/Dña. DNI DATOS DE LA INSTALACIÓN Fecha primera puesta en servicio Nº de cámaras de conservación de frescos Volumen total (m 3 ) Nº de cámaras de conservación de congelados Volumen total (m 3 ) Capacidad frigorífica total (kw) Capacidad de congelación (kg/h) Capacidad de producción de hielo (kg/h) CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES Tipo 1 Categoría A Categoría C Tipo 2 Categoría B Categoría D Tipo 3 RELACIÓN DE DECLARACIONES DE CONFORMIDAD DE LOS EQUIPOS DE PRESIÓN (2) Presión max. servicio Declaración CE de Equipo Volumen (l) Número fabricación (bar) conformidad COMPRESORES Potencia total de accionamiento (kw) Potencia máxima absorbida por el compresor (kw) SALA DE MÁQUINAS Específica Sin sala de máquinas Al aire libre 22
23 Nº REGISTRO INSTALACIÓN FRIGORÍFICA (1): Nº REGISTRO DE LA EMPRESA FRIGORISTA: REFERENCIA DE LA INSTALACIÓN DADA POR LA EMPRESA FRIGORISTA: REFRIGERANTE Grupo de refrigerante (3) Identificación del refrigerante Carga total en kg PRIMARIO SECUNDARIO O CASCADA SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Directo Indirecto cerrado Indirecto abierto Doble indirecto abierto Indirecto cerrado ventilado Indirecto abierto ventilado CÁMARAS O ESPACIO ACONDICIONADO (4) Temperaturas de 0ºC y sup. Temperaturas inferiores a 0ºC m 3 Nº ATMÓSFERA Artificial No artificial FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN Tratamiento de productos perecederos Climatización Proceso Industrial Fabricación de hielo CATEGORÍA DE LA INSTALACIÓN Nivel 1 Requiere memoria técnica Nivel 2 Requiere proyecto y dirección de obra LOS TÉCNICOS QUE SUSCRIBEN CERTIFICAN QUE SE HA REALIZADO LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA, CUYAS CARACTERÍSTICAS SE HAN RELACIONADO, CON CUMPLIMIENTO DE LAS PRESCIPCIONES ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y EN SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS Asimismo, declaran que la instalación ha sido sometida a todos los ensayos, pruebas y revisiones que se definen en la Instrucción Técnica Complementaria IF-09 del RD 138/2011, y cuenta con el marcado y la documentación recogidos en la Instrucción Técnica Complementaria IF-10 del RD 138/2011. En, a, de.. de.. LA EMPRESA FRIGORISTA Nº.. EL DIRECTOR TÉCNICO (si procede) Fdo: D (Profesional frigorista habilitado) Fdo:. (1) Nº de Registro asignado por el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo. (2) Si interviene una entidad notificada, se deberá comunicar el número de la declaración de conformidad del sistema. (3) A rellenar de acuerdo con el grupo de refrigerante indicado en el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas. (4) No se rellena en el caso de climatización de bienestar. 23
24 ANEXO VII: CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA 24
25 REFERENCIA DE LA INSTALACIÓN OTORGADA POR LA EMPRESA FRIGORISTA: Delegación Territorial de... CERTIFICADO DE DIRECCIÓN TÉCNICA D, actuando en condición de técnico titulado competente : CERTIFICA: Que ha dirigido la ejecución de la instalación frigorífica cuyas características re relacionan a continuación, con cumplimiento de las prescripciones establecidas en el Real Decreto 138/2011, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, y de acuerdo con el proyecto presentado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Asimismo, declaro que la instalación ha sido sometida a todos los ensayos, pruebas y revisiones que se definen en la Instrucción Técnica Complementaria IF-09 del RD 138/2011, y la instalación cuenta con el marcado y la documentación recogidos en la Instrucción Técnica Complementaria IF-10 del RD 138/ En, a de de 20.. Fdo:. (Director Técnico) TITULAR DE LA INSTALACIÓN Titular Instalación: D/Dña. DNI/CIF.: Tlfno/s. Localidad Municipio Domicilio C/: Nº: Portal/planta: CP: EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN Ubicación: C/: Nº: CP: Localidad: Municipio: PROYECTO Autor: D/Dña. Título proyecto: Colegio Profesional: CLASIFICACIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES Tipo 1 Categoría A Categoría C Tipo 2 Categoría B Categoría D Tipo 3 SALA DE MÁQUINAS Específica Sin sala de máquinas Al aire libre SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Directo Indirecto cerrado Indirecto abierto Doble indirecto abierto Indirecto cerrado ventilado Indirecto abierto ventilado FINALIDAD DE LA INSTALACIÓN Tratamiento de productos perecederos Climatización Proceso Industrial Fabricación de hielo 25