Source: http://docplayer.fi/41696978-Otsotuuli-oy-lumivaaran-tuulivoimahankkeen-osayleiskaava.html
Timestamp: 2018-04-25 05:37:08+00:00
Document Index: 6293939

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

OTSOTUULI OY Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava - PDF
Download "OTSOTUULI OY Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava"
Tero Jyrki Salonen
1 RAPORTTI 16X D90 OTSOTUULI OY Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava Varjostusselvitys
3 Sisäinen tarkistussivu Asiakas Otsikko Projekti Vaihe Otsotuuli Oy Varjostusselvitys Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava Työnumero 16X Piirustus/arkistointi/sarjanro. 16X D90 Tiedoston nimi Lumivaara_kaavaselostus_vilkunta_ docx Tiedoston sijainti Järjestelmä Microsoft Word 14.0 Ulkoinen jakelu Sisäinen jakelu Laatijat Vastaava yksikkö Otsotuuli Oy / Atte Lohman, Ramboll Finland Oy / Anne Koskela Pöyry Finland Oy / Arkisto Pöyry Finland Oy / EBG Hydropower & Renewable Energy Raportti Alkuperäinen Dokumentin pvm Laatija/asema/allekirj. Iida Sointu / Vilkunta-asiantuntija Dokumentin pvm Tarkistaja/asema/allekirj. Ilona Välimaa, Vilkunta-asiantuntija
4 Esipuhe Tämä raportti on Pöyryn laatima Lumivaaran tuulivoimahankkeen varjostusselvitys, jossa on selvitetty Otsotuulen Lumivaaran tuulipuiston aiheuttama varjon vilkunta ja sen vaikutukset puiston lähiympäristöön. Työssä on selvitetty myös Otsotuulen Lumivaaran tuulipuiston ja PROKONin läheisen tuulipuiston varjon vilkunnan yhteisvaikutukset. Selvityksen on tilannut Otsotuuli Oy. Yhteystiedot Iida Sointu PL 4 (Jaakonkatu 3) Vantaa Kotipaikka Vantaa Y-tunnus Puh Pöyry Finland Oy
5 Sivu 1 (11) Sisältö 1 YLEISTÄ Varjon vilkkuminen Sovellettavat raja- ja ohjearvot 2 2 ARVIOINTIMENETELMÄT JA ARVIOINNIN EPÄVARMUUDET Arviointimenetelmät Arvioinnin epävarmuudet 4 3 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Otsotuulen tuulipuisto Otsotuulen ja PROKONin tuulipuistojen yhteisvaikutus 7 4 YHTEENVETO 10 KIRJALLISUUSVIITTEET 11
6 Sivu 2 (11) 1 YLEISTÄ Kainuun Hyrynsalmelle Lumivaaraan suunnitellaan kahta tuulipuistoa. Otsotuuli Oy suunnittelee alueelle 8 voimalan tuulipuistoa ja PROKON Wind Energy Finland Oy 9 voimalan tuulipuistoa. Oheisessa taulukossa on esitetty tuulipuistojen voimaloiden sijaintikoordinaatit. Tuulipuistot sijaitsevat vierekkäin Lumivaara-nimisellä vaaralla. Taulukko 1. Mallinnuksessa käytetyt voimaloiden sijainnit (ETRS-TM35FIN koordinaatistossa). Otsotuuli PROKON Itäkoordinaatti Pohjoiskoordinaatti Itäkoordinaatti Pohjoiskoordinaatti (m) (m) (m) (m) Alueen läheisyydessä sijaitsee asuin- ja lomarakennuksia, joihin tuulivoimalat mahdollisesti aiheuttavat varjon vilkuntaa. Tämän työn tarkoituksena on selvittää Otsotuulen tuulipuiston varjonvilkuntavaikutus lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin sekä vilkunnan yhteisvaikutus PROKONin tuulipuiston kanssa. 1.1 Varjon vilkkuminen Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringon valo paistaa tuulivoimalan takaa ja osuu käynnissä olevan tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. Tällöin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, joka voi ulottua jopa 1 3 kilometrin päähän. Vilkunnan kantama ja kesto riippuvat siitä, missä kulmassa auringon valo osuu lapoihin, lapojen pituudesta ja paksuudesta, tornin korkeudesta, maaston muodoista, ajankohdasta sekä näkyvyyttä vähentävistä tekijöistä kuten kasvillisuudesta ja pilvisyydestä. Tuulipuistojen lähiympäristöön leviävä varjon vilkuntavaikutus tapahtuu usein juuri auringonnousun jälkeen tai auringonlaskua ennen, jolloin voimaloiden varjot ylettyvät pisimmälle. Muulloin varjot jäävät lyhyiksi voimaloiden läheisyyteen. Tuulivoimalan aiheuttama varjon vilkunta saattaa aiheuttaa häiriötä esimerkiksi voimaloiden läheisyydessä asuville asukkaille. 1.2 Sovellettavat raja- ja ohjearvot Suomessa ei ole raja-arvoja koskien tuulivoimaloista aiheutuvaa vilkkumisvaikutusta tai olemassa olevia suosituksia sen mallintamisesta. Ympäristöhallinnon ohjeen (Ympäristöministeriö 2012) mukaan Suomessa vilkunnan vaikutusten arvioinnissa on suositeltavaa käyttää apuna muiden maiden suosituksia. Vilkkumisvaikutusten arvioinnin taustaksi esitellään Saksassa, Ruotsissa ja Tanskassa käytössä olevia raja-arvoja, ohjeita ja suosituksia.
7 Ohjeistus Saksassa 16X D90 Sivu 3 (11) Saksassa on annettu yksityiskohtaiset ohjeet vilkkumisvaikutuksen raja-arvoista ja mallinnuksesta (WEA-Shcattenwurf-Hinweise 2002). Saksan ohjeistuksessa annetaan kolme erilaista raja-arvoa suurimmalle sallitulle tuulipuistosta syntyvälle vilkuntavaikutukselle: korkeintaan 30 tuntia vuodessa niin sanotussa teoreettisessa maksimitilanteessa korkeintaan 30 minuuttia päivässä niin sanotussa teoreettisessa maksimitilanteessa mikäli voimalan automaattinen säätely on käytössä, niin sanottu realistinen vilkkumisvaikutus tulee rajoittaa korkeintaan kahdeksaan tuntiin vuodessa. Ohjeistus Ruotsissa Ruotsissa ei ole virallisia raja-arvoja vilkkumisvaikutukselle, vaan ainoastaan suositukset (Boverket 2009), jotka perustuvat Tanskassa olevaan ohjeistukseen. Näiden mukaan niin sanotussa teoreettisessa maksimitilanteessa vilkkumisvaikutusta saa syntyä korkeintaan 30 tuntia vuodessa. Niin sanottu realistinen vilkkumisvaikutus saa suositusten mukaan olla korkeintaan 8 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. Ohjeistus Tanskassa Tanskassa on suositus (Danish Wind Industry Association), että niin sanotussa realistisessa tilanteessa vilkkumisvaikutusta saa syntyä korkeintaan 10 tuntia vuodessa. 2 ARVIOINTIMENETELMÄT JA ARVIOINNIN EPÄVARMUUDET 2.1 Arviointimenetelmät Tuulipuiston aiheuttaman varjon vilkunnan vaikutuksia arvioitiin laskennallisin menetelmin käyttäen tähän tarkoitukseen kehitettyä WindPRO-ohjelmiston SHADOWmallinnusmoduulia. Otsotuulen tuulipuiston mallinnuksissa käytettiin tuulivoimaloita, joiden napakorkeus on 151 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä. Voimaloiden kokonaiskorkeus on tällöin 215 metriä. Otsotuulen ja PROKONin tuulipuistojen yhteisvaikutusta mallinnettaessa PROKONin tuulipuistossa käytettiin tuulivoimaloita, joiden napakorkeus on 145 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on tällöin 215 metriä. Molemmille on sovellettu suunnitteluvaiheen maksimikokoa (kokonaiskorkeus). Mallinnuksessa käytettyjen turbiinien sijainnit on esitetty aiemmin (Taulukko 1). Laskentamalli huomioi hankealueen sijainnin (auringonpaistekulma ja päivittäinen valoisa aika), tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelman, voimaloiden aiheuttaman vilkunnan yhteisvaikutuksen, tuulivoimaloiden mittasuhteet (napakorkeus, roottorin halkaisija ja lapaprofiili), maaston korkeuskäyrät sekä valitut laskentaparametrit (Taulukko 2). Määritellyillä laskentaparametreilla sekä oletuksella, että voimalan roottorin oletetaan pyörivän jatkuvasti ja olevan kohtisuorassa auringonsäteitä vastaan, saadaan arvio aiheutuvasta vilkunnan teoreettisesta maksimimäärästä.
8 Sivu 4 (11) Taulukko 2. WindPRO-ohjelmiston SHADOW-mallinnuksessa sovelletut laskentaparametrit. Laskennan aikaresoluutio Laskentasäde tuulivoimalan ympärillä Auringon korkeus merenpinnasta huomioitu minimikulma Maaston korkeusvaihteluiden vaikutus näkemiseen Havaintokorkeus 1 minuutti Etäisyys, jolla vähintään 20 prosenttia auringosta on tuulivoimalan lavan peittämä. Laskentasäde tarkasteltavilla Otsotuulen voimaloilla on 1837 metriä ja PROKONin voimaloilla 2008 metriä. 3 astetta (Mikäli auringonpaistekulma on alle 3 astetta, auringon valon oletetaan siroavan ilmakehässä niin paljon, ettei se aiheuta havaittavia varjoja.) Huomioitu eli vilkuntaa voi aiheutua havaintopisteeseen ainoastaan, mikäli maaston korkeusvaihtelut eivät estä näköyhteyttä tuulivoimalaan. 1,5 metriä Laskentamenetelmä ei automaattisesti huomioi varjon vilkuntaan vaikuttavia ylimääräisiä tekijöitä, kuten pilvisyyttä. Jotta saataisiin parempi kuva odotettavissa olevasta vilkunnan todellisesta määrästä, on laskettu myös realistinen arvio vilkunnan määrästä. Realistinen arvio ottaa huomioon paikallisen tuulijakauman sekä auringonpaistehavainnot (verrannollinen alueen leveyspiiriin ja pilvisyyshavaintoihin). Tuulennopeusjakaumasta saadaan laskettua osuus ajasta, jolloin voimala ei pyöri, koska tuulennopeus on joko liian alhainen tai liian korkea suhteessa voimalatyypin käyntiväliin. Paikallinen tuulensuuntajakauma vaikuttaa roottorin suuntaukseen ja edelleen mallinnuksen laskentasäteeseen valittujen laskentaparametrien mukaisesti (Taulukko 2). Tuulensuuntajakauma on saatu Suomen Tuuliatlaksesta (Ilmatieteen laitos 2009). Mallinnuksessa käytetyt auringonpaistetilastot on saatu Oulunsalosta Oulun lentoaseman sääaseman auringonpaistehavainnoista (kuukausitason keskiarvot) vuosilta (Pirinen ym. 2012). Tulosten havainnollistamista varten määritettiin niin kutsuttuja reseptoripisteitä (lähellä tuulivoimaloita sijaitsevia asuinkohteita), joille laskettiin yksityiskohtaisemmat tulokset. Reseptoripisteiden oletettiin olevan kasvihuonetyyppisiä, jolloin joka suunnasta tuleva vilkunta otetaan huomioon. Reseptoripisteiden leveys on 1 m, korkeus 1 m ja korkeus maanpinnasta 2 m. Reseptoripisteitä valittiin hankealueen ympäriltä 12 kappaletta. Vilkuntamallinnuksen tuloksena saadaan varjon vilkunnan esiintymisen määrä ja ajankohta tarkastellulle tuulipuiston toteutusvaihtoehdolle. Mallinnuksen tulokset esitetään karttakuvina sekä reseptoripistekohtaisina numeerisina arvoina. 2.2 Arvioinnin epävarmuudet Varjon vilkunnan teoreettista maksimimäärää mallinnettaessa lapojen oletetaan pyörivän jatkuvasti ja roottorin olevan kohtisuorassa aurinkoon nähden aiheuttaen maksimaalisen varjon. Todellisuudessa tuuliturbiineilla on tuulennopeudesta riippuvainen käyntiväli, jolloin liian alhaisilla tai korkeilla tuulennopeuksilla lavat eivät pyöri. Lisäksi todellisuudessa roottorin suuntaus määräytyy havaitun tuulensuunnan perusteella, eikä varjon muodostuminen ole näin ollen aina taattua (lavan on havaitsijasta nähden peitettävä auringosta yli 20 prosenttia, jotta havaittava varjo syntyy). Teoreettinen maksimimäärä edustaa siis selkeästi konservatiivista arviota tuulivoimaloiden aiheuttamasta vilkunnan määrästä. Tuuliatlaksen mallinnustarkkuus aiheuttaa epävarmuutta realistiseen arvioon tuulennopeus- ja -suuntajakauman käytön kautta. Myös auringonpaistehavaintojen käyttö lisää
9 Sivu 5 (11) hieman epävarmuutta, sillä hankealueen etäisyys Oulun lentoasemalta on noin 140 kilometriä. Mallinnuksissa ei ole huomioitu kasvillisuuden vähentävää vaikutusta vilkunnan havaitsemiseen, jolloin etenkin kesäaikainen vilkunnan määrä yliarvioidaan. 3 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 3.1 Otsotuulen tuulipuisto Mallinnuksen tuloksena on saatu vilkunnan vuosittainen teoreettinen maksimimäärä ja realistinen määrä. Tulokset on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 1 ja Kuva 2). Kuva 1. Varjon vilkunnan teoreettinen maksimimäärä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavaintoja ei ole otettu huomioon) Otsotuulen Lumivaaran tuulipuistossa. Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 151 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä.
10 Sivu 6 (11) Kuva 2. Varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavainnot on otettu huomioon) Otsotuulen Lumivaaran tuulipuistossa. Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 151 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä. Kuvista nähdään, että tuulipuiston läheisiin asuinkohteisiin ei ylety ollenkaan varjon vilkuntaa. Lähin asuinkohde sijaitsee yli 1900 metrin päässä voimalasta, joten asutus on mallinnusehdoista seuraavan laskentasäteen (1837 metriä) ulkopuolella. Mallinnuksen mukaan varjon vilkunnan esiintymisen teoreettinen maksimikesto vuodessa (h/a) ja yhtäjaksoinen maksimikesto vuorokaudessa (h/d) sekä vilkunnan realistinen kokonaiskesto vuodessa (h/a), on nolla tuntia kaikissa reseptoripisteissä. Vilkuntamallinnuksen tuloksia on verrattu työssä sovellettaviin muiden maiden vilkunnan raja-arvoihin myös oheisessa taulukossa (Taulukko 3). Tulokset eivät ylitä mitään sovellettuja muiden maiden raja-arvoja.
11 Sivu 7 (11) Taulukko 3. Mallinnustulosten vertailu sovellettaviin muiden maiden raja-arvoihin (esitelty kappaleessa 1.2). Solun taustavärit suhteessa raja-arvoihin: vihreä ei ylitystä, punainen ylitys, harmaa ei vertailua. Solu on merkitty punaiseksi mikäli yhdessäkin asuin- tai lomarakennuksessa raja-arvo ylittyy. Saksa 1 Ruotsi 2 Tanska Vilkunnan määrä 30 tuntia / vuosi 30 minuuttia / päivä 10 tuntia / päivä 8 tuntia / päivä teoreettinen teoreettinen 1 /realistinen 2 realistinen realistinen Varjon vilkuntamallinnuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että hankealueen läheisyydessä varjon vilkunta on vähäistä tutkitulla voimalatyypillä ja napakorkeudella. Hankkeesta syntyvän varjon vilkunnan vaikutukset lähialueen asuinkohteisiin arvioidaan olemattomiksi tai korkeintaan vähäisiksi mallinnusepävarmuuksien puitteissa. 3.2 Otsotuulen ja PROKONin tuulipuistojen yhteisvaikutus Mallinnuksen tuloksena on saatu vilkunnan vuosittainen teoreettinen maksimimäärä ja realistinen määrä. Tulokset on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 3 ja Kuva 4).
12 Sivu 8 (11) Kuva 3. Varjon vilkunnan teoreettinen maksimimäärä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavaintoja ei ole otettu huomioon) Otsotuulen ja PROKONin tuulipuistojen yhteisvaikutuksessa. Mallinnus on tehty Otsotuulen puistossa tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 151 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä ja PROKONin puistossa tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 145 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä.
13 Sivu 9 (11) Kuva 4. Varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavainnot on otettu huomioon) Otsotuulen ja PROKONin tuulipuistojen yhteisvaikutuksessa. Mallinnus on tehty Otsotuulen puistossa tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 151 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä ja PROKONin puistossa tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 145 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä Kuvista nähdään, että 30 tunnin vuosittainen vilkuntamäärä ei ylity yhdessäkään asuinkohteessa. Realistisessa yhteisvaikutusmallinnuksessa vyöhykkeellä, jossa varjon vilkunnan määrä on yli kahdeksan tuntia vuodessa (kun auringonpaistetilastot on otettu huomioon), ei sijaitse yhtään asuin- tai lomarakennusta. Reseptoripistekohtaiset tulokset tuulipuistojen yhteisvaikutukselle on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 4). Taulukossa on esitetty varjon vilkunnan esiintymisen teoreettinen maksimikesto vuodessa (h/a) ja yhtäjaksoinen maksimikesto vuorokaudessa (h/d) sekä vilkunnan realistinen kokonaiskesto vuodessa (h/a), jossa on huomioitu auringonpaistetilastot.
14 Sivu 10 (11) Taulukko 4. Mallinnuksen tulokset reseptoripisteittäin tarkastellulle kahden tuulipuiston yhteisvaikutukselle (Otsotuuli ja PROKON). Reseptoripisteiden koordinaatit on esitetty ETRS -koordinaattijärjestelmässä. Varjon vilkkumisvaikutus Pohjoiskoordinaatti Itäkoordinaatti Teoreettinen maksimitilanne Realistinen tilanne (m) (m) (h/a) (h/d) (h/a) A :00 0:00 0:00 B :00 0:00 0:00 C :00 0:00 0:00 D :00 0:00 0:00 E :55 0:24 2:31 F :20 0:24 2:25 G :32 0:35 2:46 H :11 0:34 2:31 I :20 0:35 2:30 J :50 0:19 0:55 K :30 0:17 1:59 L :00 0:00 0:00 Reseptoripistekohtaisia vilkuntamallinnuksen tuloksia on verrattu työssä sovellettaviin muiden maiden vilkunnan raja-arvoihin myös oheisessa taulukossa (Taulukko 5). Ainoastaan Saksassa sovellettu 30 minuutin päivittäinen vilkuntamäärä ylittyy kolmessa asutuskohteessa teoreettisessa maksimitilanteessa. Taulukko 5. Mallinnustulosten vertailu sovellettaviin muiden maiden raja-arvoihin (esitelty kappaleessa 1.2). Solun taustavärit suhteessa raja-arvoihin: vihreä ei ylitystä, punainen ylitys, harmaa ei vertailua. Solu on merkitty punaiseksi mikäli yhdessäkin asuin- tai lomarakennuksessa raja-arvo ylittyy. Saksa 1 Ruotsi 2 Tanska Vilkunnan määrä 30 tuntia / vuosi 30 minuuttia / päivä 10 tuntia / päivä 8 tuntia / päivä teoreettinen teoreettinen 1 /realistinen 2 realistinen realistinen Hankkeiden yhteisvaikutuksena voi syntyä vähäistä varjon vilkuntavaikutusta lähialueen asuinkohteisiin, mutta haittoja voidaan tarvittaessa lieventää pysäyttämällä kriittiset tuulivoimalat kriittiseen aikaan. Mallinnuksessa on käytetty molempien tuulipuistojen voimaloille suunnitteluvaiheen maksimikokoa (kokonaiskorkeus). Pienemmillä voimalatyypeillä vilkunnan määrä olisi alhaisempi. 4 YHTEENVETO Otsotuuli Oy suunnittelee Hyrynsalmelle 8 voimalan Lumivaaran tuulipuistoa. Tässä selvityksessä on arvioitu Lumivaaran tuulipuiston varjon vilkunnan vaikutuksia lähialueille. Pöyryn tekemässä arvioinnissa on sovellettu 151 metrin voimalan napakorkeutta ja 128 metrin roottorin halkaisijaa (voimalan kokonaiskorkeus 215 metriä). Varjon vilkuntamallinnuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että Otsotuulen Lumivaaran hankealueen läheisyydessä varjon vilkunta on vähäistä tutkitulla voimalatyypillä ja napakorkeudella verrattaessa sovellettaviin muiden maiden raja-arvoihin. Otsotuulen
15 Sivu 11 (11) hankkeesta syntyvän varjon vilkunnan vaikutukset lähialueen asuinkohteisiin arvioidaan olemattomiksi tai korkeintaan vähäisiksi mallinnusepävarmuuksien puitteissa. Otsotuulen lisäksi PROKON Wind Energy Finland Oy suunnittelee alueelle tuulipuistoa. Otsotuulen ja PROKONin tuulipuistojen varjon vilkunnan yhteisvaikutuksia arvioitiin vastaavalla mallinnuksella. Arvioinnissa PROKONin voimaloille on sovellettu 145 metrin voimalan napakorkeutta ja 140 metrin roottorin halkaisijaa (voimalan kokonaiskorkeus 215 metriä). Pöyryn vilkuntamallinnuksen mukaan varjon vilkunta voidaan todeta vähäiseksi hankkeiden ympäristössä. Realistisessa tilanteessa Ruotsin vuosittainen 8 tunnin vilkuntaraja ei ylity missään asuinkohteessa. Teoreettisessa maksimitilanteessa Saksan ja Ruotsin 30 tunnin vilkuntaraja ei myöskään ylity missään asuinkohteessa. Ainoastaan Saksassa sovellettu 30 minuutin päivittäinen vilkuntamäärä ylittyy kolmessa asutuskohteessa teoreettisessa maksimitilanteessa. Mallinnuksessa on käytetty molempien tuulipuistojen voimaloille suunnitteluvaiheen maksimikokoa (kokonaiskorkeus). Pienemmillä voimalatyypeillä vilkunnan määrä olisi alhaisempi. KIRJALLISUUSVIITTEET Boverket Vindkraftshandboken, Planering och prövning av vindkraftverk på land och I kustnära vattenområden. Danish Wind Industry Association. Planning and regulation: shadow flicker. [http://www.windpower.org/en/policy/plannning_and_regulation.html] ( ). Ilmatieteen laitos Suomen Tuuliatlas. Pirinen ym Tilastoja Suomen ilmastosta , Raportteja No. 2012:1, Ilmatieteen laitos. Ympäristöministeriö Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Ympäristöministeriön ohjeita 4/2012. WEA-Shcattenwurf-Hinweise Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windnergianlagen.
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Otsotuuli Oy Lumivaaran tuulivoimahanke 81
Lumivaaran tuulivoimahanke 81 Vaikutukset teoreettisella maksiminäkyvyysalueella (25 35 kilometriä) Teoreettisella maksiminäkyvyysalueella tuulivoimaloiden tornit saattavat erottua hyvissä sääolosuhteissa.