Source: http://docplayer.fi/821194-D2-uusintatarveselvitys.html
Timestamp: 2017-03-25 08:16:38+00:00
Document Index: 8455243

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

D2-uusintatarveselvitys - PDF
D2-uusintatarveselvitys
Download "D2-uusintatarveselvitys"
1 D2-uusintatarveselvitys Loppuraportti Suomen LVI-liitto, SuLVI ry Olli Seppänen Jorma Railio Tiina Strand2 Sisällysluettelo Esipuhe Tausta Työmenetelmät Tulokset Ohjausryhmän ja SuLVIn kyselyn yhteenveto Toinen kysely Vastaajat Kyselyn yhteenveto Keskeisten CEN standardien uusinta pren 15251: Draft TR pren 13779: Draft TR 13779: Muita keskeisiä standardeja Kansainvälinen tilanne Vuoden 2010 lausunnoissa esille tulleita asioita Lausuntopyyntö Kuulemistilaisuus syksy Sisäympäristötekijät ja suunnittelualat WHO:n ohjeet STM:n säädökset Korjausrakentamisen erityispiirteitä Koordinointitarve muiden RakMK-säädösten kanssa EUn rakennustuoteasetuksen vaikutukset tuotteisiin ja liittyminen uusittavaan D2:een EU:n ekosuunnitteluasetusten piirissä olevat ilmanvaihtoon liittyvät tuotteet D2: yksittäisiin säännöksiin liittyviä selvittely- ja tutkimustarpeita Suositukset Mitä lisäselvityksiä on käynnistettävä? Mitkä osat 2012 D2:sta on otettava asetukseen? Mitä osia on tarkennettava ja mihin suuntaan? Ohjeellisten ilmavirtojen tarkennustarpeet Oleelliset vaatimukset asetuksessa Yhteenveto Lähdeviitteet Liitteet Liite 1. Kesäkuun 2014 seminaarin ohjelma ja osanottajat Liite 2. Kesäkuun 2014 seminaarin tulosten yhteenveto Liite 3. SuLVIn ensimmäisen Webropol-kyselyn tulokset ja kyselyyn vastanneet Liite 6. SuLVIn toisen Webropol-kyselyn tulokset ja kyselyyn vastanneet Liite 7. Oma-aloitteisesti lähetetyt kirjalliset kommentit Liite 8 Syvähaastattelut Liite 9. Ilmanvaihtosäännösten kehittämiseen liittyviä tutkimus, selvitys- ja kehitystyötarpeita Liite 10. Muutos- ja kehitystarpeita D2:2012 versioon kohdittain koottuna3 Esipuhe Ympäristöministeriö tilasi tämän selvityksen Suomen LVI-liitto SuLVI ry:ltä 1 talvella Selvitys on luonteeltaan D2-uusimistarvetta kartoittava ja se pohjautuu asiantuntija-arvioihin, kansainvälisiin standardeihin ja uusimpaan tietoon. Ympäristöministeriöstä työtä ovat virallisesti valvoneet rakennusneuvos Pekka Kalliomäki ja yli-insinööri Kaisa Kauko, ohjaustyöhön on lisäksi osallistunut yli-insinööri Jyrki Kauppinen. Työn valvojat ja tekijät ovat kokoontuneet neljä kertaa projektin aikana keskustelemaan työn sisällöstä ja suuntaviivoista. Työtä ohjaamaan nimettiin ohjausryhmä, johon kutsuttiin sisäilmasto- ja ilmanvaihtoasiantuntijoita eri aloilta. Ohjausryhmään kuuluivat projektin valvojien lisäksi LVI-tarkastusinsinööri Harri Aavaharju, Vantaan RAKVV RTY TkT Risto Kosonen, Aalto-yliopisto Dipl.ins. Kimmo Liljeström, Optiplan Kehityspäällikkö Jari Niemi, SOK Dipl.ins. Juha Muttilainen, Senaattikiinteistöt Dipl.ins Mikko Nyman, VTT Ylitarkastaja Vesa Pekkola, STM Dipl.ins. Mika Reinikainen, Granlund Oy Dipl.ins. Mikko Saari, VTT Dipl.ins. Ilkka Salo, LVI-talotekniikkateollisuus Vienti- ja markkinointijohtaja Olavi Suominen, Vallox Oy Dipl.ins. Jorma Säteri, Metropolia ammattikorkeakoulu/sisäilmayhdistys Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Pekka Kalliomäki ja sihteerinä Jorma Railio. Suomen LVI-liitossa työn vastuullisena johtajana toimi Hannu Sipilä saakka ja sen jälkeen liiton toiminnanjohtaja Tiina Strand. Suomen LVI-liitto kutsui varsinaista työtä tekemään dipl.ins. Jorma Railion ja emeritusprofessori Olli Seppäsen. 1. Tausta Viime vuosina sisäilmakysymykset ovat nousseet entistä enemmän pinnalle sekä EU:n alueella että USA:ssa. Uutta tietoa on kertynyt. Sisäilmavaatimusten ja tavoitteiden tarkentaminen on tullut esille myös rakennusten energiatehokkuusvaatimusten tiukentuessa. Lähes nollaenergiarakentamiseen liittyvät tavoitteet ovat herättäneet omalta osaltaan myös pelkoa sisäilmaston huononemisesta ja terveyshaittojen lisääntymisestä. Euroopassa onkin meneillään tärkeimpien sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon liittyvien standardien EN ja EN uusintatyö, jossa kootaan yhteen eurooppalaisen teollisuuden näkemys standardien kehitystarpeesta. Muutaman viime vuoden aikana WHO on myös julkaissut uusia ilmanlaatua koskevia ohjeita sekä arvioinut uudelleen mm. ulkoilman epäpuhtauksien haitallisuuden ja luokitellut ne syöpää aiheuttaviksi. Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen perusteella ympäristöministeriö voi antaa rakentamista koskevia määräyksiä asetuksilla, jotka julkaistaan säädöskokoelmassa. Rakentamista koskevat vaatimukset voidaan antaa asetuksissa uudisrakentamiselle, korjausrakentamiselle ja rakennustuotteille. Ohjeita nämä asetukset eivät sisällä. Ympäristöministeriöllä on kuitenkin mahdollisuus antaa yleisen toimivaltuuden nojalla määräyksiä selventäviä ohjeita. Rakentamismääräykset on uusittava uuden lainsäädännön mukaisesti vuoden 2017 loppuun mennessä. Aiempia määräyksiä voidaan soveltaa siihen asti, kunnes uudet asetukset on annettu. 1 Suomen LVI-liitto, SuLVI ry on LVI-alan henkilöiden yhteistyö- ja koulutusjärjestö. SuLVI ylläpitää ja kehittää jäsentensä ammatillista osaamista järjestämällä tietoiskuja, kursseja ja koulutustapahtumia. SuLVIlla on 33 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin viisituhatta henkilöjäsentä. Jäsenistö koostuu suunnittelijoista, urakoitsijoista, työnjohtajista, myynti- ja markkinointihenkilöistä, tarkastus- ja valvontahenkilöistä, maahantuojista, yrittäjistä, kiinteistö- ja huoltohenkilöistä, opettajista, piirtäjistä ja teknisistä isännöitsijöistä. 34 Näistä muutostekijöistä johtuen syntyi tarve arvioida myös Rakentamismääräyskokoelman osan D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet uusimistarve sekä osoittaa suuntaviivat yksityiskohtaisemmalle tekniselle uusien määräysten ja ohjeiden kehitystyölle ja SuLVIn omien toimikuntien työlle. 2. Työmenetelmät Työssä on käyty läpi D2 Määräykset ja ohjeet liitteineen sekä arvioitu muutos- ja kehitystarve erityisesti energian käytön tehostamisen kannalta vaarantamatta kuitenkaan sisäilman terveellisyyttä ja ilmanvaihdon toimintaa. Samalla on osoitettu myös ne osat nykyisestä D2 Määräykset ja ohjeet -julkaisusta, jotka tulisi siirtää asetukseen ja ne, jotka voidaan pitää ohjeina. Myös määräysten ja ohjeiden sisältö ja laajuus sekä erillisselvitysten tarve on kartoitettu. Työssä on käyty läpi myös D2:2010 -säännöksestä D3- säännökseen siirtyneet ilmanvaihdon energiatehokkuutta käsittelevät asiat (luku 4: mm. LTO- ja SFPasiat), jotka ovat esillä myös EN uusintatyössä. Työssä on otettu huomioon uusien eurooppalaisten standardien kehitystyö, sekä viimeisimmät sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon liittyvät tutkimukset, kuten HealthVent-projekti sekä EU:n Year of Air 2013 tuomat tulokset, WHO:n uudet ohjeet sekä ISPRAssa valmisteltava ilmanvaihtojulkaisu ECA no 30. Keskeisen osan selvitystyöstä on muodostanut käytännön kokemusten kerääminen SuLVIn jäseniltä ja muilta asiantuntijoilta. Valituille asiantuntijoille suunnattiin kaksi erillistä web-pohjaista kyselyä D2- säädöksen yleisestä ja yksityiskohtaisesta uusimistarpeesta. Ensimmäinen kysely tehtiin keväällä 2014; kyselyn tulokset on esitetty kohdassa 3.1 ja liitteessä 3. Toinen, tarkennettu kysely tehtiin elo-syyskuussa 2014; kyselyn tulokset on esitetty kohdassa 3.2 ja liitteessä 6. Yksityiskohtaisten tietojen keräämiseksi ja keskustelun herättämiseksi projekti järjesti kaksi asiantuntijaseminaaria. Ensimmäinen, pidetty seminaari keskittyi yleisiin asioihin ja koordinointiin STM:n säädösten kanssa (seminaarin ohjelma ja osanottajat liitteenä 1 ja tulosten yhteenveto liitteenä 2). Toinen seminaari, joka keskittyi valittuihin yksityiskohtiin, sisäilmastoon ja korjausrakentamiseen, pidettiin (ohjelma ja osanottajat liitteenä 4, tulosten yhteenveto liitteenä 5). Työssä käytiin läpi myös vuonna 2010 saadut lausunnot, jotka koskivat 2012 rakentamismääräyskokoelman energiapakettia koskevia uusittuja määräyksiä (kohta 3.5.1). Mukana on myös yhteenveto vuoden 2010 energiapakettiin kuuluneiden määräysluonnosten kuulemistilaisuudesta (kohta 3.5.2). Projektin aikana Jorma Railio ja Olli Seppänen osallistuivat CEN standardointiin ottamalla aktiivisesti osaa komitean TC 156 alaisuudessa työryhmiin: WG 19, jossa työstettiin standardin EN 15251:2007 uusittu versio ja siihen liittyvä tekninen raportti WG 20, jossa työstettiin standardin EN 13779:2007 uusittu versio ja siihen liittyvä tekninen raportti WG 23, jossa työstettiin standardien EN 15239:2007 ja EN 15240:2007 yhdistetty uusittu versio pren sekä siihen liittyvä tekninen raportti prcen/tr , koskien ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien tarkastuksia (Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD/ Artikla 15). Standardien ja teknisten raporttien tuoreimmat versiot ovat saatavissa verkkosivuilta Asiantuntijoille annettiin mahdollisuus lähettää selvitykseen myös kirjallisia kommentteja. Hyvin harkittuja ja peruteltuja kommentteja saapui muutamia kappaleita. Ne on kerätty pääosin liitteeseen 7. Eräiden yksityiskohtaisten kommenttien täsmentämiksi järjestettiin myös eräiden asiantuntijoiden syvähaastatteluja. Näihin osallistuneet tahot on lueteltu liitteessä 8. 45 Jo projektin alkuvaiheessa tehtiin alustava arvio nykyisen D2-saadöksen yksittäisiin pykäliin liittyvistä tutkimus- ja selvittelytarpeista (liite 9). Projektin aikana nämä tarpeet täsmentyivät, ks. kohdat ja 4.1. Selvityksen aikana saadut keskeiset palautteet nykyisen D2-säädöksen parantamiseksi kerättiin kohdittain D2:2012 dokumenttiin (liite 10), joka on eräänlainen yksittäisten muutostarpeiden yhteenveto. 3. Tulokset 3.1. Ohjausryhmän ja SuLVIn kyselyn yhteenveto SuLVI toteutti huhtikuun 2014 alussa Webropol-kyselyn, joka lähetettiin laajalla jakelulla (noin henkilöä) alan ammattilaisille ja lukuisille sidosryhmäläisille mm. arkkitehdeille, rakennuttajille, kaupunkeihin ja kuntiin. Kyselyyn saatiin 277 vastausta. Kysely oli tarkoituksella lyhyt ja kysymykset yleisellä tasolla. Siinä esitettiin myös pyyntö ilmoittaa halukkuudesta osallistua myöhemmin järjestettävään yksityiskohtaisempaan kyselyyn D2-ohjeistuksen kehittämisestä. 143 vastaajaa ilmoittautui halukkaaksi jatkokyselyyn ja ilmoitti sitä varten sähköpostiosoitteensa. Kolmen valintakysymyksen lisäksi annettiin mahdollisuus lyhyeen vapaamuotoiseen kommentointiin. Kyselyn laaja yhteenveto on liitteenä 2. Seuraavassa on vastaukset valintakysymyksiin ja tiivistetty kooste vapaamuotoisista kommenteista. Kysymys 1. Käytän D2-määräyksiä ja ohjeita työssäni Kysymys 2. Tulisiko D2:ssa antaa suunnittelua ja toteutusta koskevia ohjeita 56 Kysymys 3. Tulisiko D2:ssa annettuja vähimmäisilmavirtoja Vapaamuotoisia kommentteja antoi 63 vastaajaa. Yleisiä koko D2:ta koskevia kommentteja esitettiin seuraavista aihealueista: ilmavirrat: Yleisesti halutaan pitää ennallaan, mutta joidenkin tilojen kohdalla toivotaan muutoksia (esim. käytävätilat, joissa oleskellaan satunnaisesti). Ilmavirtojen muuttuneista perusteista mainittiin mm. pysäköintitilat, kampaamot. Useat kommentit kohdistuivat käytön aikaiseen ilmanvaihtoon ja korostivat tarpeenmukaisen ilmanvaihdon tärkeyttä korjausrakentaminen/olemassa olevat rakennukset: Näihin toivottiin konkreettista ohjeistusta, myös toivomuksia helpotuksista (pienemmät ilmavirrat ym.) o tarkemman ohjauksen tai oppaan tarve yleisesti o asuinrakennukset näihin toivottiin erityisiä ohjeita o seinäpuhallus (yleisin yksittäinen aihe) Lisäksi esitettiin yksittäiskommentteja eri asioista (ks. liite 3) Toinen kysely Vastaajat Elo-syyskuussa tehtyyn toiseen kyselyyn otetaan mukaan 177 ensimmäisessä kyselyssä jatkokyselyyn halukkaaksi ilmoittautunutta, seminaarin osanottajat, ohjausryhmä sekä erikseen valitut asiantuntijat, yhteensä noin 290 henkilöä Kyselyn yhteenveto Kysymys 1. Sisäilmasto: Pitäisikö sisäilma-asioiden olla omassa asetuksessaan, jolloin ne tulisivat paremmin huomioiduksi kaikessa suunnittelussa? Vastaajien määrä: 49 67 Kysymys 2. Ilmavirrat: Tulisiko vähimmäisilmanvaihto esittää asetuksessa (sitova määräys), kun se nyt on ohjetasolla? Vastaajien määrä: 49 Kysymys 3. Sopiva vähimmäisilmanvaihto on Vastaajien määrä: 48 Lisäksi pyydettiin nimeämään tiloja, joissa nykyisessä D2-ohjeessa on liian suuret ilmavirrat ja tiloja, joissa on liian pienet ilmavirrat sekä tiloja, joita tulisi lisätä D2:n liitteen 1 taulukkoon tai poistaa taulukosta. Lopuksi annettiin vastaajille mahdollisuus vapaamuotoisiin lisäkommentteihin. Vastaukset näihin kysymyksiin on esitetty liitteessä 6. Kysymyksiin tiloista, joissa on liian suuret tai pienet ilmavirrat, voidaan vastaukset kiteyttää: Vastauksissa hajontaa esim. asuntojen kohdalla pidettiin nykyisiä sekä liian suurina että liian pieninä Ravintoloiden ja myymälätilojen ilmavirtoja pidettiin useassa vastauksessa liian suurina Liikuntasalit, koulut, kirjastot, sairaaloiden tilat pidettiin liian pieninä Tarpeenmukaisuus toistui muutamassa vastauksessa (jo nyt D2:ssa, mutta harvoin toteutuu). Vapaamuotoisissa kommenteissa nousi esille muutamia kipupisteitä: Sisäilmastolle oma asetus enemmistö kannattaa Tarpeenmukaisuutta korostetaan Lukuarvot määräystasolle vai ei vähän kommentteja, sekä puolesta että vastaan Korjausrakentamiseen erityisohjeistusta etenkin missä määrin vanha järjestelmä voidaan säilyttää Käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihto ongelma -> Erillispoistot pienellä IV-koneella, jossa LTO. Tulot käytäville ja poistot WC-tiloihin. Yksinkertaista tarpeenmukaisuutta mm. kerrostalosaneeraukseen. Tiloista, joita tulisi lisätä taulukkoon, voidaan mainita kampaamot, yleensä hajukuormitetut tilat ja eläinten hoitotilat. 78 3.3. Keskeisten CEN standardien uusinta EU:n komissio antoi CEN:lle mandaatin uusia Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toteuttamiseen liittyvät eurooppalaiset standardit (ns. EPBD-standardit) maakohtaisten säädösten yhtenäistämiseksi ja direktiivin toimeenpanon nopeuttamiseksi. Standardien oli määrä valmistua lausuntovaihetta varten syksyllä Aikataulu on kuitenkin muuttunut. Standardit tulevat lausunnolle vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on ollut tehdä entistä yksinkertaisempia standardeja ja niihin liittyviä teknisiä raportteja, joihin siirretään aiemmin standardissa ollut ohjeellinen osuus. Itse standardeihin jäisi siis vain velvoittavaa tekstiä. Tähän noin 40 standardin ryhmään kuuluu kaksi olennaisilta osiltaan D2-säädökseen liittyvää standardia. pren Indoor environmental input parameters for the design and assessment of energy performance of buildings ja pren Ventilation for non-residential buildings Performance requirements for ventilation, air conditioning and room conditioning systems Standardien vuoden 2014 lokakuun tilannetta vastaavat luonnokset ovat saatavissa osoitteesta Vaikka standardit käsittelevät läheisesti D2-säädöksissä esitettyjä asioita, on niiden anti kuitenkin verrattain vähäinen uudistamistyölle. Standardit ovat edelleen luonnosvaiheessa, eikä niiden hyväksynnälle ole varmuutta (keskeinen ns overarching standard pren oli jäsenmaiden äänestyksessä lokakuussa 2014 eikä sitä hyväksytty). Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö standardointityö olisi hyödyllisistä sekä työn aktiivinen seuranta ja osanotto tarpeellisista. Yleisellä tasolla vertailtaessa nykyinen D2 on huomattavasti selkeämpi kuin esillä olleet CEN standardiluonnokset. Se muodostaa loogisen kokonaisuuden käsittäen sekä sisäilmastoon, energiatalouteen ja tekniikkaan liittyviä määräyksiä ja ohjeita. Ilmanvaihdon osalta standardi on varsin vapaasti tulkittavissa, kun siinä esitetään neljä kategoriaa ilmanvaihdon suuruuden osalta, samoin useampia menetelmiä ilmanvaihdon mitoittamiseksi. Ilmanvaihdon hygieniaan liittyvät asiat ovat tiukemmat D2:ssa kuin standardiluonnoksissa. Työryhmäkeskusteluissa kävi myös ilmi että keski-eurooppalainen käytäntö ei ole yhtä tiukka kuin Suomessa (esim. seinäpuhalluksen osalta). Standardi painottuu LTOn ja SFPn laskentaan ja koskee pelkästään muita kuin asuinrakennuksia. Ilman puhdistusta sekä ulko- ja poistoilma-aukkojen sijoittelua on käsitelty yksityiskohtaisesti. Muut sisäilmaan liittyvät kysymykset ovat vähemmällä huomiolla. D2 uusintatyössä huomioon otettavaa on mm: -uusi suodattimien luokitus -vähäpäästöisten materiaalien ja rakennusten määrittely -laitteiden tiiviysvaatimukset -palautusilman ja siirtoilman käyttö Seuraavissa kappaleissa on tarkemmin käsitelty D2-uudistamistyön kannalta tärkeimpiä standardeja pren 15251:2014 Indoor environmental input parameters for the design and assessment of energy performance of buildings Uusi standardiluonnos pren 15251:2014 on oleellisesti lyhyempi kuin vuoden 2007 standardi. Myös standardin liitteet ovat suppeammat. Yksityiskohtainen tekninen ohjeluontoinen asia on siirretty pääsääntöisesti standardin rinnalla valmisteltavaan tekniseen raporttiin. Työryhmän puheenjohtajana toimii prof Bjarne Olesen Tanskan teknillisestä korkeakoulusta. Varsinaista sihteeriä työryhmällä ei ole. Puheenjoh- 89 taja on toiminut teknisenä sihteerinä ja laatinut ehdotukset. Työryhmässä on noin 50 jäsentä. Suomea edustaa Olli Seppänen. Standardin alussa todetaan, että erityisesti ilmavaihdon suuruutta koskevat lukuarvot eivät perustu terveysvaikutuksiin, vaan aistittuun ilman laatuun. Standardin arvoja ei siis voi käyttää suoraan terveysperustaisten ilmanvaihtomääräysten ja ohjeiden perustana. Standardin pääsiallinen tarkoitus on yhdenmukaistaa energialaskennassa käytettäviä lähtöarvoja. Joitakin yleisiä huomiota Standardin luonnos noudattelee pääasiallisesti vuoden 2007 version rakennetta ja sisältöä lukuun ottamatta ilmanvaihto-osuutta, joka erityisesti asuntoilmanvaihdon osalta on uusittu Merkittävä muutos 2007 versioon verrattuna on että liitteet A1-A5 ovat nyt standardin osia ja ainoastaan A6 (WHO:n ilman epäpuhtauksien ohjearvot) ja liite A7 (sisäisten kuorimien profiilit) ovat informatiivisia. Kaikkien standardin liitetaulukkojen rinnalla on tyhjät taulukot, jotka on tarkoitettu jäsenmaakohtaisia arvoja varten (ideana se että ohjearvojen esittämistapa saataisiin yhtenäiseksi, mutta jokainen jäsenmaa voisi kuitenkin valita käyttöönsä omat arvot. Standardin mukaan ilmanvaihto ei saa koskaan olla alle 4 l/s henkilöä kohden. Tämä vastaa tilannetta, jossa ainoa epäpuhtauslähde tilassa on ihminen itse (ei siis mitään materiaaleista tai muista lähteistä peräisin olevia epäpuhtauksia). Standardissa on kuitenkin vaarallista antaa näin pieniä arvoja, jotka asiantuntemattomat saattavat tulkita käytännön vähimmäisilmanvaihdoksi. Tämän projektin ohjausryhmässä pelättiin myös että pren 15251:n esittämä 4 l/s,hlö voi johtaa liian korkeaan ilman kosteuteen esimerkiksi yöaikana makuuhuoneessa silloin, kun ulkoilman kosteus on jo korkea. Joitakin yksittäisiä havaintoja Lämpöviihtyvyyden vaatimuksia on laajennettu ja otettu osaksi standardia (kohta ) Mukana on ilmastoimattomia rakennuksia koskevat lämpötilan ohjearvot, joita on muutettu aikaisempaa 1-2 o C suuremmiksi, kuitenkin edelleen painotetusta aikaisempien päivien lämpötilasta riippuvana (kohta ja liite B1.2) Ilman nopeutta voidaan käyttää jäähdytysvaikutuksen lisäämiseen aina nopeuteen 1,2 m/s saakka (kohta ja liite B1.3) valaistuksen ohjearvoja on lisätty ja laajennettu oleellisesti, mukana myös päivänvalo - päivänvalosuhteelle on esitetty vähimmäisarvoja, jotka tuntuvat korkeilta "adapted"-henkilöille/-tilanteille tarkoitetut ilmanvaihdon arvot ovat mukana ja johtavat joissakin tapauksissa pieneen ilmanvaihtoon melutasovaatimukset ovat kiristyneet mukana on henkilö- ja laitekuormien profiilit varsin laajana esityksenä noudatellen samoja periaatteita kuin vuonna 2013 ympäristöministeriölle tehdyssä selvityksessä joihinkin tavoitearvotaulukoihin on lisätty 4. luokka vähäpäästöisen rakennuksen määrittely on muutettu nojautumaan CEN-standardeihin käyttöajan ulkopuolisen ilmanvaihdon suuruus pienempi kuin D2:ssa ( 0,05-0,15 l/sm²) Yleisarvio Standardiluonnos antaa keskeneräisen vaikutelman rakenteeltaan, esitystavaltaan ja kieliasultaan. Se on kuitenkin tarkoitus lähettää kansallisille lausunnoille vuoden 2014 lopussa (lausuntoaika ) samoin kuin kaikki muutkin ns EPBD-pakettiin kuuluvat uudet standardiluonnokset. Kansallisia lausuntoja tullaan aikanaan käsittelemään samassa työryhmässä. Työryhmä on velvollinen vastaamaan kaikkiin lausuntoihin ja ottamaan tarvittaessa lausunnot huomioon lopullisessa versiossa, joka tulee aikanaan (ehkä 2016 alussa lopulliseen jäsenmaiden äänestykseen). Standardiehdotuksen anti Suomen D2 uusinnan osalta on vähäinen muutamia yksityiskohtia lukuun ottamatta. Oleellinen ero D2:een on se, että standardilla pyritään yhtenäistämään energialaskennan lähtöarvoja ja D2-asetuksella takaamaan rakennuksissa terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto. 910 Draft TR Guideline for using indoor environmental input parameters for the design and assessment of energy performance of buildings. Dated Tämän tekninen raportti oli tätä selvitystä tehtäessä vielä enemmän luonnosasteella kuin varsinainen standardi. Viimeinen raporttia koskeva kokous pidettiin Kokouksessa todettiin myös että standardit ja tekninen raportti tulevat saamaan uudet numerot: EN ja EN TR. Tekninen raportti selittää standardin taustaa ja antaa ohjeita sen toteuttamisesta. Raportissa on enemmän taulukoita kuin standardissa. Luonnoksessa se toistaa jonkun verran jo standardissa olleita arvoja (ehkä liikaakin) pren 13779:2014 Ventilation for non-residential buildings Performance requirements for ventilation, air conditioning and room conditioning systems Tämän standardin tuorein versio on syyskuulta Standardia valmistelevan työryhmän puheenjohtajana toimii Claus Händel Saksasta. Varsinaista sihteeriä työryhmällä ei ole. Puheenjohtaja on toiminut teknisenä sihteerinä ja laatinut ehdotukset. Työryhmässä on yli 50 jäsentä. Suomen edustajana työryhmässä on ollut Olli Seppänen, asiantuntijana työryhmässä on myös Jorma Railio. Kaikki edelliseen standardiin liittyvät yleiset periaatteet ja kommentit pätevät myös tähän standardiin. Joitakin yleisiä havaintoja Uusi luonnos on oleellisesti lyhyempi kuin nykyinen standardi Pääpaino on energiaan liittyvissä kysymyksissä. Ensimmäiset versiot olivat hyvin yksityiskohtaisia. Osa yksityiskohdista on siirretty tekniseen raporttiin (standardin käyttö tulee kyllä entistä vaikeammaksi kun asiat ovat kahdessa eri dokumentissa). Ensimmäistä versiosta puuttui lähes tyystin ilmanvaihdon hygieniaan puuttuvat asiat, niitä lisättiin oleellisesti standardiin työskentelyn aikana. Hygieniakysymyksiä eivät ole kuitenkaan viety yhtä pitkälle kuin D2:2012 säädöksissä. Standardissa käsitellään paljon yksityiskohtaisemmin SFP:n laskentaa ilmastointikoneille ja puhaltimille kuin nykyisessä standardissa Standardi sisältää kaikkien vaatimuksia esittävien taulukoiden rinnalla tyhjät taulukot kansallisia tavoitearvoja varten samoin kuin muissakin standardeissa. Lämmöntalteenottoa käsittelevä osa on paljon pidempi kuin aikaisemmin. Regeneratiivisen lämmöntalteenoton suhteen ollaan D2 säännöksiä vapaamielisempiä. LTOn vuotojen suhteen ei myöskään olla yhtä tiukkoja kuin D2:ssa. Ilmanvaihdon tehokkuutta ei pidetty kovin tärkeänä, muuta luonnoksessa se on edelleen mukana. Luonnoksessa on mukana ulkoilman ja tuloilman luokittelu sekä ulkoilman suodatusvaatimukset ulkoilman laadusta ja tuloilman tavoitelaadusta riippuvana. Määritykset on tehty uuden suodatinstandardin EN 779 mukaisesti. WHOn ilman epäpuhtauksien ohjearvoja käytetään ulkoilma laadun luokittelun perustana. Myös kaasumaisten epäpuhtauksien suodatus on otettu mukaan. 1011 Käyttö ja kuormitusprofiilit olivat ensin tässä standardissa, mutta siirrettiin loppuvaiheessa EN standardiluonnokseen Draft TR 13779:2014 Ventilation for non-residential buildings Performance requirements for ventilation, air conditioning and room conditioning systems. Kaikki tekniset raportit noudattavat rakenteeltaan standardia. Standardi esittää vaatimukset ja tekninen raportti antaa yksityiskohtaisia ohjeita, selittää taustaa ja teknisiä ratkaisuja. Standardi on sitova, tekninen raportti ohjeellinen. Ne tukevat toisiaan, jolloin molempia asiakirjoja joutuu käyttämään rinnakkain. Käyttäjän kannalta tämä ei ole hyvä ratkaisu. Syksyn 2014 versiossa on vielä paljon päällekkäisyyksiä ja jopa ristiriitaisuuksia. Tätä raporttia laadittaessa teknisen raportin lopullinen versio ei kuitenkaan ollut vielä valmistunut. D2 uusinnan kannalta anti on vähäinen, lukuun ottamatta seuraavia yksityiskohtia: ulkoilman puhtausluokat tuloilman puhtausluokat tuloilmansuodatus, myös kemialliset epäpuhtaudet mukana poistoilman uusi luokittelu palautusilman käyttö IV-laitteiden vuodot ja tiiviys SFP, käsitelty uudelleen ilmanvaihtokoneille valmistuvan ekosuunnitteluasetuksen mukaiseksi Ulko- ja poistoilma-aukkojen sijoittelu Kuten nykyinen EN 13779, myös uusi standardi on rajattu käsittelemään vain muita kuin asuinrakennuksia. Asuinrakennuksille on olemassa hiukan samantapainen standardi EN Determining performance criteria for residential ventilation systems vuodelta 2010, mutta sitä ei uusita tässä vaiheessa Muita keskeisiä standardeja Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien käyttöönottoon sekä käytössä olevien järjestelmien säännöllisiin tarkastuksiin on laadittu eurooppalaisia standardeja: EN käyttöönottotarkastukset Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien käyttöönottotarkastuksia ja -mittauksia koskeva standardi EN on uusittu. Uusi standardi on julkaistu vuonna Standardissa kuvataan mm. järjestelmän tiiviyden tarkastukset jonkin verran eri tavalla kuin vastaavissa suomalaisissa standardeissa. EN ja EN järjestelmätarkastukset Järjestelmätarkastuksista on laadittu kaksi ns. EPBD-standardia, jotka myös uusitaan vuonna 2014 em. mandaatin nojalla. Nykyinen EN käsittelee ilmastointijärjestelmiä (air conditioning systems) ja EN ilmanvaihtojärjestelmiä (ventilation systems). Nämä standardit tullaan yhdistämään. Standardit eivät suoranaisesti kuulu D2:n soveltamisalaan, mutta ne on hyvä tuntea järjestelmien käytettävyyttä ja huollettavuutta varmistettaessa rakennuksen suunnitteluvaiheessa, sekä olemassa olevien rakennusten korjaustarpeen arvioinnissa ja korjaussuunnittelussa. Standardi ja raportti tullaan julkaisemaan uusilla standardinumeroilla ja otsikoilla: -pren Energy performance of buildings - Part 17: Ventilation for buildings - Module M4-11, M5-11, M6-11, M Guidelines for inspection of ventilation and air conditioning systems 1112 -pr CEN/TR Energy performance of buildings - Part 18: Ventilation for buildings - Module M4-11, M5-11, M6-11, M Guidelines for inspection of ventilation and air conditioning systems in EN Kansainvälinen tilanne Kansainvälisen tilanteen kartoituksessa ja vertailussa käytettiin pääosin tuoreessa EU:n komission HealthVent projektissa kerättyä tietoa. Projektissa tehtiin ilmanvaihdon suuruuden terveysvaikutuksista kattava tieteellisten tutkimusten yhteenveto /5/, joka on lähetetty julkaistavaksi. Sen tuloksena todettiin, että sisäilmaan liittyvät oireet vähenevät ilmavaihdon määrän mukana aina ilmanvaihdos suuruuteen 7-9 l/s,hlö. Koska valtaosa tutkimuksista, joihin yhteenveto perustui on jo muutaman vuoden vanhoja, ei projektiryhmä kuitenkaan suositellut tämän suuruista ilmanvaihtoa otettavaksi käyttöön eurooppalaisena suosituksena. Katsottiin, että emissiolähteiden kontrollilla voidaan ilmanvaihdon tarvetta pienentää. Eräänlaiseksi ilmavaihdon referenssiarvoksi valittiin 4 l/s,hlö, jonka suuruinen ilmanvaihdon tulee vähintään olla silloin kun tilassa ei ole muita epäpuhtauslähteitä kuin ihminen itse. Koska Suomessa on jo vuosia kiinnitetty huomiota rakennus- ja sisustusmateriaalien epäpuhtauspäästöihin, Suomessa valittu vähimmäisilmanvaihto 6 l/s,hlö tuntuu luontevalta. HealthVent projektissa vertailtiin myös ilmanvaihdon kansallisissa määräyksiä ja käytäntöä Euroopassa. Kansallisten määräysten vertailua vaikeuttaa tapa, jolla ilmanvaihto esitetään ja määritellään eri maissa. Tämän vuoksi vertailu on tehty kahden tyyppiasunnon avulla (50 m 2 ja 90 m 2 ). Vertailun mukaan Suomi sijoittuu ilmanvaihdon suuruuden osalta keskitasolle. Ks. kuvat alla (alunperin lähteestä /4/ mutta julkaistu myös lähteessä /6/). Air change rate in dwellings - case 1 UK SI RO PT PL NO NL LT IT HU GR DE FR FI CZ BG 0,30 0,30 0,23 0,43 0,50 0,48 0,60 0,64 0,48 0,50 0,48 0,60 0,70 0,60 0,66 1,21 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 air change rate [h-1] 50 m 2 asunnon ilmavaihtuvuus eri EU-maiden säännösten mukaan laskettuna 1213 Air change rate in dwellings - case 2 UK SI 0,40 PT PL NO NL LT IT HU GR DE FR FI CZ BG 0,43 0,50 0,54 0,60 0,44 0,48 0,50 0,30 0,60 0,70 0,51 0,40 0,50 0,30 0,26 0,98 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 air change rate [h-1] 90 m 2 asunnon ilmanvaihtuvuus eri EU-maiden säännösten mukaan laskettuna Minimum exhaust rate from kitchen UK SI RO PT PL NO NL LT IT HU GR DE FR FI CZ BG 5,6 8,3 10,0 13,0 16,7 20,0 9,4 12,5 21,0 20,0 20,0 20,0 27,8 34,7 34,7 41, exhaust ventilation rate [l/s] Keittiön poiston ilmavirta eri EU-maiden säännöksissä 1314 Minimum exhaust rate from bathroom UK SI RO PT PL NO NL LT IT HU GR DE FR FI CZ BG 4,2 6,9 8,0 9,4 10,0 10,0 12,5 13,9 15,0 16,7 17,4 13,9 15,0 14,0 15,0 21, exhaust ventilation rate [l/s] Kylpyhuoneen poiston ilmavirta eri EU-maiden säännöksissä 3.5. Vuoden 2010 lausunnoissa esille tulleita asioita Lausuntopyyntö Lausuntopyyntö koski koko energiapaketin määräyksiä ja ohjeita (D2,C3; D3, D5). Lausunnon antajat näkivät selvästikin Rakennusten energiatehokkuutta koskevat määräykset ja ohjeet D3 ja D5 tärkeimmiksi ja keskittyivät pääosin niihin lausunnoissaan. Ilmanvaihtoa ja sisäilmastoa koskevia kommentteja sisältyi kuitenkin 15:sta kaikkiaan 111 lausunnosta: (2) Allergia- ja astmaliitto (4) Asumisterveysliitto AsTe ry (6) Aurinkosuojaus ry (14) Ensto Oy (18) Fläkt Woods Oy (23) Helsingin kaupungin rakennusvirasto (38) LVI-talotekniikkateollisuus (42) Motiva Oy (45) Museovirasto (54) Projectus team Oy (60) Rakennusteollisuus RTT ry (80) Suomen Luonnonsuojeluliitto ry (107) VTT (108) VTT Expert services (119) YIT Oyj. Kirjallisissa lausunnoissa tuli esille seuraavaa uusinnassa huomioon otettavaa: Pienissä asunnoissa huonekohtaiset ilmavirrat johtavat liian suureen ilmanvaihtuvuuteen (jopa 1,5 1/h). Pienissäkin asunnoissa riittävänä pidettiin maksimissaan 0,7 1/h. Ilmanvaihdon liitetaulukkoihin pitää saada myös l/s, hlö arvot l/s per m² rinnalle. 1415 Formaldehydin raja-arvoksi ehdotettiin 0,30 mikrog/m³. (Tämä yksittäinen kommentti johtanee kaikkien epäpuhtauksien pitoisuusarvojen tarkastamiseen ja koordinoitiin STM:n kanssa) Aktiivisia keinoja ylilämpenemisen estämiseksi auringon suojauksen avulla pitäisi ottaa säädöksiin mukaan. Enimmäishuonelämpötilan määrittely tuli esiin useassa lausunnossa, erityisesti ristiriita D3- määrittelyn kanssa. Tämä ristiriita pitää poistaa ja selvittää erikseen laskelmien avulla, miten se olisi järkevä määritellä, tämä liittyy myös laskentasään ja enimmäisulkolämpötilan määrittelyyn/valintaan. Tämä olisi erillisselvityksen paikka. Valaistuksen osalta mukaan toivottiin luonnonvalon käytön tehostamisvaatimusta. Seinäpuhalluksen ja -poiston hyväksymistä ja ilmavirtojen poistamista vaadittiin useassa lausunnossa, erityisesti saneerauksissa. Mutamassa lausunnossa viitattiin KIMU-hankkeeseen, jossa on todettu sen olevan mahdollista naapureita häiritsemättä. SFP määrittely on ristiriidassa D3 määrittelyn kanssa. Määrittelyn pitäisi tapahtua EN periaatteita noudattaen. Puhaltimen SFP:ssä ei saisi olla mukana muiden laitteiden sähkönkulutusta. Ilmastointikoneen vuotomittausvaatimus pitäisi poistaa, jos koneen valmistus on hyväksytty ja valvottu. 30 Pa paine-eron salliminen tuntuu liian suurelta, arvoa pitäisi pienentää. Käytävien ilmavaihdoksi riittää 1,5 l/s,m², jos ne eivät toimi odotus-, työ-, opetus-, tms. tiloina. Ravintoloiden ilmanvaihtoa voidaan huoletta pienentää 4-6 l/sm²:iin. Ilmavaihdon säätöä halutaan, mutta mihin asti tekniikka riittää ( %)? Liikenneasemat termi tarkastettava. Tämä kommentti tarkoittaa varmaan sitä että kaikki muutkin liitteen nimikkeet tulee tarkastaa. Teollisuus toivoo, että D2 olisi mahdollisimman paljon yhdenmukainen CEN-standardien kanssa, erityisesti EN ja EN Keittiöilmanvaihto sai kritiikkiä erityisesti liesikupujen ilmavirtojen osalta. Asuntoilmanvaihdon osalta pitäisi käynnistää erillisselvitys, jossa keittiön lisäksi selvitettäisiin: tulisijojen korvausilma, asunnon koon vaikutus, ohjaus tarpeet ja mahdollisuudet, ylilämpeneminen jne. Palautus-, kierto- ja kierrätysilman käyttöön haluttiin selvempiä ohjeita. Puhaltimien sähkökäytön mittaus on ohjeissa mutta ei ole siirtynyt käytäntöön, mittausta pidettiin hyvänä. D2 alun lämpötilataulukossa on ±1 C tarkkuusvaatimus, joka on epärealistinen ja pitäisi muuttaa. Mitoitusentalpiaa ei pidetty D2 asiana. 0,35 l/sm² vs. 0,5 1/h vaatimusta korkeissa tiloissa pitäisi selventää. D2 liite 1 ja 2 ristiriidassa D3 taulukon 2 kanssa. D2 liitteessä 2 liian suuria arvoja mm. logistiikkakeskuksille, ehdotettu kaikkien arvojen päivittämistä. Asuntoilmanvaihdon arvot johtavat liian suureen ilmanvaihtuvuuteen. Suodatinluokkavaatimus (G4 taajamien ulkopuolella, jne.) päivitettävä, näinhän on tehty, mutta ne vaativat jälleen päivitystä uuden suodatinstandardin EN 779:2012 mukaiseksi sekä suodatinvalinnan päivittämistä vastaamaan mahdollisimman pitkälle pren viimeisintä versiota. Ilmanvaihdon lämmöntalteenottovaatimus 45 % tutuu lausunnoissa löysältä (ilmeisesti ei ymmärretä sen todellista merkitystä, eli tässä on kyseessä vuosihyötysuhde). LTO asia on kuitenkin tarkastettava erikseen noudattaen pren menettelyä sekä ottaen huomioon ekodesign määräykset. Tiiviysluokituksen osalta huomio on kiinnittynyt tiiviysluokkien epäloogisuuteen: C parempi (tiiviimpi) kuin A. Luokitus on kuitenkin ilmakanavien EN-standardeista. Sisäilma-asioita ehdotettiin nostettavaksi koskemaan selvemmin kaikkia suunnittelualoja. 1516 Kuulemistilaisuus syksy 2010 Alla poimintoja YM:n kuulemistilaisuudesta lausuntokierroksen alussa syksyllä 2010 sekä muutamista lausunnoista Rakennusteollisuus RT/Antti Koponen: D2-liitteen 1 ja 2 ilmavirrat ovat ohje-arvoja, joista on tarpeen eri syistä poiketa. Käytännössä poikkeamisia ei yleensä sallita, vaikka sitä puoltaisi parempi energiatehokkuus kuitenkin niin, että riittävä sisäilmasto on varmistettu. Siten olisi nykyistä selvemmin tuotava esiin, että esitetyt ilmavirtojen ohjearvot ovat suuntaa antavia. Lisäksi liitteiden ilmavirran ohjearvot ovat ristiriidassa osan D3 luvun määräyksen taulukon 2 kanssa. Ongelma korostuu asuntorakentamisessa erityisesti pienissä asunnoissa, joissa määräysten viranomaistulkinnasta johtuvat ilmanvaihtokertoimet ovat tyypillisesti välillä 0,6 1,1 l/h, mutta suurempiakin ilmanvaihtokertoimia syntyy. Vaihteluväli vastaa jopa 20 % kokonaisenergiankulutuksesta. Myös logistiikkahalleissa mitoitus johtaa turhan suuriin ilmavirtoihin ja tätä kautta turhiin investointeihin ja energianhukkaan. Ilmasuodattimien G4-luokitus ei vastaa tämän päivän tietämystä. Suodattimia koskevat ohjeet tulisi uusia vastaamaan standardin SFS-EN mukaista luokitusta, jossa huomioidaan myös ulkoilman laatu. RTT:n mielestä ylilämpeneminen on käsitelty ristiriitaisesti D2:ssa ja D3:ssa ja se esittää vuoden 2010 D2:n sanamuotoa käytettäväksi johdonmukaisesti eli Ulkoilman lämpötilan viiden tunnin enimmäisjakson keskiarvon ollessa korkeampi kuin 20 C voi huonelämpötila ylittää tämän arvon korkeintaan 5 C. Kesäajan huonelämpötilatarkasteluissa tulee olla mahdollista huomioida rakennuksen lämmönvarauskyky (terminen massa) mahdollisimman oikein. Perustelut: Kesäaikaisen huonelämpötilojen laskennallinen tarkastelu osoittaa, että etelään suunnatussa kerrostaloasunnossa kesäaikaisen huonelämpötilavaatimuksen täyttyminen ilman jäähdytystä ei ole mahdollista edes passiivisia aurinkosuojia käyttämällä ja yöaikaista koneellista ilmanvaihtoa tehostamalla. YIT KITE: Viimeistään tulevassa D2-uudistuksessa tulee huomioida energiatehokkuutta parantavia kustannustehokkaita ratkaisuja. Kerrostalokohteissa tulee huomioida nykyistä laajemmin seinäulospuhalluksen salliminen huoneistojen lisäksi myös yleistilojen ilmanvaihdossa. Kohta vaatii tarkennusta, +24 C on liian tiukka raja ja se on ristiriidassa sisäilmaluokituksen S3 kanssa. Lisäksi tulisi huomioida myös vuorokauden enimmäislämpötilajakso. Ehdotetulla rajauksella asuinkerrostaloa ei todennäköisesti voi rakentaa ilman koneellista jäähdytystä. Huonelämpötilarajaksi +25 C. Liukuma vuorokauden enimmäislämpötilajakson mukaan. RCL Climecon (ote): Huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto ja lämmön talteenotto saadaan tuotua saneerausrakentamiseen vain, jos seinästä ulospuhallukselle ja sen toteutukselle annetaan selkeät ohjeet. Kieltäminen ei ole perusteltua ohjeistusta. (Samasta asiasta ovat kommentoineet useat lausunnonantajat.) Ins. tsto Leo Maaskola: Vieläkö tarvitaan ravintolan tupakointitilan ilmavirtoja? Kuulemistilaisuudesta / Matti Rae, Ensto (D2:een liittyvät kommentit): LTO-hyötysuhteen vaatimustaso on liian alhainen (lienee nyt D3-asia, tosin syytä pitää mielessä D2-uusinnassakin) D2-ulospuhalluksen salliminen (Pekka Kalliomäki: tähän paneudutaan D2:n alkavassa uusimisessa) Lisäksi kuulemistilaisuudessa esitettiin kommentti siitä, että määräykset vaativat monimutkaisia järjestelmiä ei kohdistettu D2:een, mutta tätä voisi kysyä kyselyssä. Fläkt Woods/Pekka Mäkinen (ote): kommentoitu myös LVI-alan järjestöjen yhteislausunnossa "Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat on mitattava ja säädettävä, ominaissähköteho on mitattava ja järjestelmän toiminta sekä puhtaus on todettava suunnitelman mukaiseksi ennen rakennuksen käyttöönottoa. Selvitykset näistä on liitettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaan." Tämän kohdan arvostusta pitäisi nostaa. Puhaltimien ominaissähkötehon mittausvaade on jäänyt hyvin kuolleeksi kirjaimeksi sen tärkeydestä huolimatta. Mittauksella voidaan todeta määräyksen- 1617 mukaisuuden toteutuminen ja sen lisäksi se antaa hyvän kokonaiskuvan järjestelmän toteutuksen onnistumisesta ja antaa toteutukselle ja suunnittelulle takaisinkytkentää. LVI-alan järjestöjen yhteislausunto (ote): Evästyksiä tulevaan D2-uudistukseen: Ilmavirran ohjearvot on syytä päivittää siten, että mahdollistetaan energiatehokas ilmanvaihdon suunnittelu. Ohjetekstissä ja taulukoissa tulisi tuoda korostetusti esille mitoitus-, laskenta- ja käyttöilmavirtojen ero. Samoin tulisi nykyistä ohjeistusta painokkaammin kannustaa ilmanvaihdon tarpeenmukaiseen käyttöön ja ohjaukseen. Tulevassa D2-uudistuksessa tulisi ohjeiden sisältö saattaa mahdollisimman yhdenmukaiseksi eurooppalaisten standardien kanssa. Sisäilmastoa ja ilmanvaihtojärjestelmiä käsittelevissä standardeissa EN ja EN on jo nyt monia samoja asioita kuin D2:ssa, joten harmonisointi voidaan suhteellisen helposti toteuttaa melko pitkälle. Em. standardit tosin sisältävät suosituksia, jotka ylittävät D2:n vähimmäistason, mutta ne on esitetty luokituksen muodossa. Täten määräys- ja selostusteksteillä voidaan osoittaa, mikä taso vastaa määräyksen vähimmäistasoa / vertailuarvoa ja mikä on opastavaa tietoa kierrätys-, palautus- ja siirtoilman käytöstä tarvittaisiin tarkempaa ohjeistusta, koska tilat muuttuvat/monipuolistuvat. Tulkintaongelmia on tänä päivänä mm. liikekeskuksissa ja tietyn tyyppisissä toimistokiinteistöissä, joissa on mm. erityisen puhdasta tuloilmaa vaativia tiloja ja toisaalta tilojen käyttötarkoitus saattaa olla lähes jatkuvassa muutostilassa. Ehdotettu lisäys kohtaan : Jos ilmanvaihtokone on laadultaan testattu ja valvottu tiiviysluokkaa B tai sitä parempi, ei työkohteessa tarvitse tehdä ilmankäsittelykoneen tiiviyskoetta Sisäympäristötekijät ja suunnittelualat Sisäympäristö on laaja käsite ja siihen vaikuttavat monet suunnittelualat (taulukko 1). Tämän vuoksi tulisi harkita erillisen sisäilma-asetuksen antamista. On myös tarkoin harkittava, mitkä sisäympäristötekijät voidaan ottaa asetukseen suoraan ja mitkä vain epäsuorasti niihin vaikuttavia tekijöitä säätelemällä. Ympäristöministeriön antamat sisäympäristöä koskevat säädökset tulee koordinoida STM:n ja työsuojeluhallinnon antamien säädösten kanssa. Ne eivät saa olla ristiriidassa keskenään ja koska ympäristöministeriön säädökset koskevat suunnittelua, tulee niissä esitettyjen tavoitteiden olla tiukempia kuin rakennusten sisätilojen terveellisyyden arviointiin tarkoitettujen arvojen. Asetukseen voidaan ottaa mukaan vain niiden sisäilmatekijöiden numeroarvoja, jotka voidaan myös kohtuullisin kustannuksin luotettavasti mitata. Muiden sisäilmastotekijöiden osalta on tyydyttävä epäsuoraan määrittelyyn esim. rakennuksen puhtauden tai ilmanvaihdon toiminnan kautta. Tämän tyyppiseen ratkaisuun päädyttiin myös pohjoismaisessa sisäilmastoluokitusta käsitelleessä hankkeessa /9/. Taulukko 1. Rakennuksen suunnitteluun vaikuttavia sisäilmatekijöitä ja niihin liittyvä suunnittelualoja. Rakennuksen suunnitteluun vaikuttavia sisäilmatekijöitä ja niihin liittyviä suunnittelualoja Ryhmä Tekijä Vaikuttava suunnitteluala Huom. Lämpöolot Huonelämpötila, operatiivinen lämpötila LVI, A Raja-arvot tarkastettava Pintalämpötilat (paitsi lattia) A, R U-arvot riittävät Lattian pintalämpötila LVI, (A) Tarpeen, helppo laskea Lämpöolojen epätasaisuus LVI Ei ongelma meillä Ilman liike, veto LVI, (A) Tarkastettava D2 Ilman kosteus LVI Ennallaan Melu/akustiikka Jälkikaiunta-aika A Laitemelu sisälle LVI, S, A Laitemelu muualle LVI, A Ulkomelu sisälle A, LVI Tärinä/värähtely LVI, R? 1718 Valaistus Valaistusvoimakkuus S Luminace vs. illuminance Valon laatu S Tulee yhä tärkeämmäksi Häikäisy ym. laatutekijät S, A Tulee yhä tärkeämmäksi Luonnonvalo A Tulee yhä tärkeämmäksi Häikäisyn esto A Tulee yhä tärkeämmäksi Ilman laatu (ei suoraa mitattavissa olevaa indikaattoria) Sisälähteet Hiilidioksidi LVI Vain indikaattori Muut aineet WHO:n listasta 2 CO, NO 2, O 3, ja D2-ohjeesta 3 PAH - LVI Muut käyttäjät Muunnettava epäsuoriksi ohjeiksi Formaldehydi 4 A Epäsuorat ohjeet VOCt A Epäsuorat ohjeet Ulkolähteet Ulkoilman hiukkaset sisällä (WHO) 5 LVI, A Epäsuorat ohjeet Rakenteet perustukset Mikrobit ja Muuta aineet WHO ja D2 A, LVI Epäsuorat ohjeet VOCt A,LVI Epäsuorat ohjeet Mineraalikuidut A, LVI Ilmakanavat, akustiikka Radon R, A, LVI STUKin ohjeet Maaperän muut epäpuhtaudet A, R Rakennuspaikka Rakennusaikainen kosteus rakenteissa ja kemialliset reaktiot Rakennusaikainen kosteus rakenteissa ja mikrobit Ulkoa (siitepöly yms.) Rakenteista ja materiaaleista LVI-laitteista R R LVI R, A LVI Legionella-bakteeri LVI D5 Aikataulut Aikataulut Kosteustalkoot - kokemukset 2 Benzene: no limit value = zero concentration; CO 15 min: 100, 1 h: 35, 8 h: 10, 24 h: 7 mg/m³; Napthalen annual mean: 10 µg/m³, NO 2: 1 h: 200, annual mean: 40 µg/m³; Polyaromatic hydrocarbons (PAH): no limit value = zero concentration; Trichlorethylene: no limit value = zero concentration; Tetrachloroethylene annual mean µg/m³; SO 2 10min: 500, 24 h: 20 mg/m³; O 3: 8 h :100 µg/m³; 3 Ammonium and amines < 20 µg/m³; Asbestos fibres <0 fibres/m³, CO <8 mg/m³; Stryrene<1 µg/m³ in addition legally binding values in other legislation for SO 2, NO 2, Pb, and benzene 4 D2: 50 µg/m³, WHO: 0,1 mg/m³ 100 μg/m³ (30 minutes average) 5 PM2,5 24 h mean 25, annual mean 10 µg/m³; PM10 24 h mean 50, annual mean 20 µg/m³ 1819 3.7. WHO:n ohjeet WHO on julkaissut ilmanlaadun ohjeelliset enimmäisarvot. Taulukko 2. WHO:n antamat epäpuhtauksien ohjeelliset tavoitearvot. Pollutant WHO Indoor Air Quality guidelines 2010 WHO Air Quality guidelines 2005 Benzene No safe level can be determined - Carbon monoxide 15 min. mean: 100 mg/m³ 1h mean: 35 mg/m³ 8h mean: 10 mg/m³ 24h mean: 7 mg/m³ - Formaldehyde 30 min. mean: 100 µg/m³ - Naphthalene Annual mean: 10 µg/m³ - Nitrogen dioxide 1h mean: 200 µg/m³ Annual mean: 40 mg/m³ - Polyaromatic Hydrocarbons (e.g. Benzo Pyrene A B[a]P) No safe level can be determined - Radon 100 Bq/m³ (sometimes 300 mg/m³, country-specific) - Trichlorethylene No safe level can be determined - Tetrachloroethylene Annual mean: 250 µg/m³ Sulfure dioxide - 10 min. mean: 500 µg/m³ 24h mean: 20 mg/m³ Ozone - 8h mean:100 µg/m³ Particulate Matter PM 2,5 Particulate Matter PM 10-24h mean: 25 µg/m³ Annual mean: 10 µg/m³ - 24h mean: 50 µg/m³ Annual mean: 20 µg/m³ 1920 3.8. STM:n säädökset Ympäristöministeriön ja STM:n säädökset on koordinoitava siten, etteivät ne ole ristiriidassa keskenään, vaan tukevat toisiaan. Esille tulleita kohtia ovat mm. Radon TM suunnittelee radonpitoisuuden arvoihin tiukennuksia suunnitteluun 100, toimenpiderajaksi 300. Raja-arvot pitäisi yhdenmukaistaa D2:ssa arvojen kanssa miten otetaan D2:ssa huomioon. Pitäisikö nykyinen arvo 200 Bq/m 3 laskea myös 100 Bq/m 3 :iin. Muut epäpuhtaudet Samat epäpuhtaudet YM:llä ja STM:llä (kerroinajattelu saanut kannatusta) Listaan haluttaisiin myös mineraalikuidut Vaikka raja-arvoja ei voida käyttääkään suunnittelussa niin, niiden pitäisi olla molemmissa asetuksissa YMn ohjeissa voisi olla lisäksi teknisiä keinoja. Ilmanvaihto Vähimmäisilmanvaihdon suuruus Seinäpuhallus pitäisi sallia, kun aukot avoimella julkisuvulla Käyttöajan ulkopuolista ilmanvaihtoa ei pitäisi toteuttaa pelkillä poistoilla, vaan käyttämällä ilmanvaihtoa jaksoittain, pienemmällä teholla tai tuulettamalla tila ennen käyttöönottoa. Lämpöolot Lämpötilan suunnitteluarvoa 23 C ja lämpötilarajaa 25 C on pidetty korkeana Ehdoton yläraja voisi olla välillä C (mm. HKR:n kanta) Vanhusten palvelu- yms. tiloille tiukemmat vaatimukset sekä lämpötilan ylä- että alarajan kohdalla. Asetuksen valmistelu on tätä kirjoitettaessa edelleen kesken, eikä valmistumisesta ei ole tarkkaa aikataulua mutta joka tapauksessa valmistuminen siirtyy vuoden 2015 puolelle. Mm. kesäajan lämpötilarajat vaativat vielä hienosäätöä, samoin ohjeistus siitä miten lämpötilaa rajoitetaan erityisesti riskiryhmien kohdalla Korjausrakentamisen erityispiirteitä Ilmanvaihdon korjaamisen periaatteet on määritelty hyvin jo Rakennusten energiakorjauksia koskevassa asetuksessa /7/. Olevassa rakennuskannassa on tärkeää erottaa järjestelmän uusiminen, uuden järjestelmän asentaminen, vanhan järjestelmän korjaus ja ylläpito sekä laajentaminen sekä rakennuksen käyttötarkoituksenmuutoksesta johtuvat muutokset, jotka voivat käsittää kaikkia em. elementtejä. Näissä kaikissa on omat erityispiirteensä kuten korjausrakentamisessa yleensäkin. Säädöksissä tulisi ottaa tarkemmin huomioon ainakin seuraavat neljä tapausta: 1) Järjestelmän uusiminen - tehdään noudattaen vanhan järjestelmän rakentamisen aikana voimassa olleita säännöksiä itse järjestelmän osalta mutta uusien laitteiden on oltava uudisrakentamista koskevien säännösten mukaiset 2) Uuden järjestelmän asentaminen - tehdään uudisrakentamista koskevien säännösten mukaisesti 3)Vanhan järjestelmän korjaus ja ylläpito - noudatetaan rakentamisvaiheen aikaisia säännöksiä ylläpidon osalta mutta laajentamisen osalta uudisrakentamista koskevien säännösten mukaisesti 20 Näytä lisää
Rakentamismääräysten uusimisen ja D2 uusinnan tavoitteet D2 uusimistarveseminaari 12.6.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Rakentamismääräysten uudistaminen Vuoden 2013 alussa voimaan tulleen MRL muutoksen Lisätiedot Uusi eurooppalainen sisäilmastandardiehdotus
Uusi eurooppalainen sisäilmastandardiehdotus EN 16798-1 (EN 15251rev.) Energy performance of buildings Part 1:Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings Lisätiedot Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta
Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain Lisätiedot Rakentamisen uudet määräykset
Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä Lisätiedot Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä
Vaatimusten toteutumisen osoittaminen tyyppihyväksynnällä ja muilla kansallisilla ja paikallisilla menettelyillä CE-merkintä ja EU-säännökset LVI-suunnittelussa 27.1.2016 Euroopan Unionin tiedostuskeskus Lisätiedot Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset. Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset Vesa Pekkola Ylitarkastaja Sosiaali- ja terveysministeriö Asumisterveysohje asetukseksi Soveltamisalue asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten Lisätiedot FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset. Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015. Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry
FInZEB-hankkeen yhteenveto ja keskeiset johtopäätökset Lämmitystekniikka 2015-seminaari 21.5.2015 Ilkka Salo/Talotekniikkateollisuus ry EPBD Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) edellyttää, että Lisätiedot ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Jorma Säteri. Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry
... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Jorma Säteri Toiminnanjohtaja, Sisäilmayhdistys ry Dipl.ins. (TKK/LVI-tekniikka) 1989 Sisäilmayhdistyksen toiminnanjohtaja vuodesta 1998 Lehtori ja Talotekniikan Lisätiedot Terveen talon ilmanvaihto
Terveen talon ilmanvaihto DI. Terveellisen ja viihtyisän sisäympäristön haasteet asunnoissa Lämpöolosuhteet talvella vetää, kesällä on kuuma Ilman laatu riittämätön ilmanvaihto yli puolessa asunnoista Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä
Ympäristöministeriön asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Rakentaja seminaari, Joensuu 11.6.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Europe's population density: Lisätiedot Lähes nollaenergiarakentaminen
Lähes nollaenergiarakentaminen SÄÄDÖSVALMISTELUN TILANNE 8.10.2015 Teppo Lehtinen EPBD direktiivin toimeenpano Uusittu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) 2010 Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen Lisätiedot Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden Sisäilmastoseminaari 2014 13.3.2014 Markku Rantama Rantama Consulting Kuvat: Awillas Oy Airix Talotekniikka oy Kuvat: Awillas Oy Mistä syntyy tarve Lisätiedot Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos
Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen Lisätiedot Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen
KORJAUSRAKENTAMINEN 2012 Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen Markku Rantama Rantama Consulting 28.2.2012 Mistä syntyy tarve tehdä IV-kuntotukimus? Lisätiedot Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen
Energiatehokkuuden ja sisäilmaston hallinta ja parantaminen TkT Risto Ruotsalainen, tiimipäällikkö Rakennusten energiatehokkuuden palvelut VTT Expert Services Oy Rakenna & Remontoi -messujen asiantuntijaseminaari Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS
Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä. Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014
Rakennustuoteasetus ja rakennustuotteiden hyväksyntä Kirsi Martinkauppi Lainsäädäntöneuvos E7 Workshop 27.8.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain muutos (958/2012) 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset Lisätiedot ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT KUNTOON! Seminaari 5.3.2013 Markku Rantama Rantama Consulting Työn vaiheet 1. Vaihe Tietokartoitus; vastaavat menettelyt, Lisätiedot SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Lattiakaivot Tyyppihyväksyntäohjeet 2006 Ympäristöministeriön asetus lattiakaivojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2006 Ympäristöministeriön Lisätiedot Ilmastointijärjestelmät kuntoon II seminaari 19.12.2013
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden Ilmastointijärjestelmät kuntoon II seminaari 19.12.2013 Markku Rantama Rantama Consulting Mistä syntyy tarve tehdä IV-kuntotukimus? Sisäilmaongelma Lisätiedot Sisäilman laatu ja mahdollisuudet
Sisäilman laatu ja mahdollisuudet DI Jorma Säteri. Metropolia ammattikorkeakoulu Energiatehokas sisäilmasto Terveellinen, viihtyisä ja tuottava käyttäjien toiveiden mukainen Tarpeenmukainen Oikein säädetty Lisätiedot Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.
Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain Lisätiedot Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen. Teppo Lehtinen
Rakennustuotteita koskevien EU säännösten toimeenpano Suomessa sekä tuotteiden kelpoisuuden osoittaminen Teppo Lehtinen 27.1.2016 Rakennustuoteasetus CE CE-merkinnän vertailu kansallisiin vaatimuksiin Lisätiedot Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä
Energiatehokkuuden parantaminen korjausrakentamisen yhteydessä Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Paasitorni, Helsinki Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Keinot energiansäästämiseen rakennuksissa ovat ajalle ominaisia Lisätiedot Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö
Uusiutuvan energian käytön lisääminen (RES) kohti lähes nollaenergiarakennuksia (EPBD) 2.12.2014 Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari Ympäristöministeriö EU:n 2020 ja 2030 tavoitteet ja rakennuksia koskevat Lisätiedot 14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy
14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta Lisätiedot KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN
KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN Koneellinen poistoilmanvaihto mitoitetaan poistoilmavirtojen avulla. Poistoilmavirrat mitoitetaan niin, että: poistopisteiden, kuten Lisätiedot E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4
Suomen rakentamismääräyskokoelman uusiminen 2013-2017 E7, Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuus uusiminen, Workshop 4 21.1.2015 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö ja rakennuslain muutos voimaan Lisätiedot LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset. Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com
LVI-laitteiden määräykset ja luokitukset Jorma Railio 18.9.2014 EKVÜ SuLVI- seminaari jorma.railio@gmail.com LVI- laitteiden määräykset ja luokitukset! Laitteisiin vaikuttavat EU- säädökset - rakennustuoteasetus Lisätiedot KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT
KORJAUSRAKENTAMISEN ENERGIAMÄÄRÄYKSET TULEVAT - MITÄ JOKAISEN PITÄÄ TIETÄÄ? Jani Kemppainen Rakennusteollisuus RT 1 Lainsäädäntömuutokset Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuuden ohjaaminen viranomaistoimin
Rakennusten energiatehokkuuden ohjaaminen viranomaistoimin Rakennusten energiaseminaari 2014 5.11.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Lisätiedot Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista
Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Turku 18.01.2010 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ilmanvaihdon parantaminen Lisätiedot Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä
Energiavaatimukset uudis- ja korjausrakentamisen lupamenettelyssä Johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki Rakennusvalvonta, Järvenpää p. 0403152581 Järvenpään kaupunki Tekijä, muokkaa Perustyylissä Lisätiedot RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS
RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS Rakennusvalvonnan ohjeita nro 28 LAHDEN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimiala Rakennusvalvonta Kärkölä, Lahti 12.4.2016 Rakennuttaja on vastuussa rakennustuotteiden kelpoisuuden Lisätiedot Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat
Vanhan kiinteistön ilmanvaihdon ongelmakohdat Ilmanvaihdon tavoite asunnoissa Ilmanvaihdon toiminta vanhoissa asuinkerrostaloissa Ongelmat TARMOn ilmanvaihtoilta taloyhtiölle 28.10.2013 Päälähde: Käytännön Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC. yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS.
Vallox 90 MC Vallox 90 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-7697-11 1 (2) Vallox 90 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK
Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0
Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot HYVÄ JA ENERGIATEHOKAS SISÄYMPÄRISTÖ. Jorma Railio (LVI-talotekniikkateollisuus)
HYVÄ JA ENERGIATEHOKAS SISÄYMPÄRISTÖ Jorma Railio (LVI-talotekniikkateollisuus) jorma.railio@teknologiateollisuus.fi www.lvi-ttt.fi 6.11.2009 LYHYT HISTORIAKATSAUS -1960-luku: paikalla kootut kanavat tiiviys, Lisätiedot RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy)
RAKENTAMISEN UUDISTUVAT ENERGIAMÄÄRÄYKSET Keski-Suomen Energiatoimisto (TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy) 1 Sisältö Rakennusten energiankulutus Rakentamisen määräykset murroksessa Kuinka parantaa Lisätiedot Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi
Terveydensuojelulainsäädän nön muutokset ja asuntojen terveyshaittojen arviointi Sisäilmapaja 5 Nurmes 12.11.2013 Ylitarkastaja Vesa Pekkola, Sosiaali- ja terveysministeriö 1 Yleisperiaate rakennuksen Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC
Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Sertifikaatti Nro C326/05 1 (2) Vallox 90 SE AC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Lähes nollaenergiarakentaminen. - YM:n visio ja tarpeet. nzeb työpaja 22.8.2013. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö
Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS
Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect Lisätiedot NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset. Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä
NR-rakenteisiin liittyvät kansalliset vaatimukset Matti J. Virtanen NR-päivät 16.1.2014 Messilä Naulalevyrakenteet Naulalevyrakenteet kuuluvat EN 14250 soveltamisalaan yleensä Poikkeuksia käsitellään näillä Lisätiedot Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus
Energiatehokkuus ja rakennuksen automaation luokitus Energiatehokkuus enemmän vähemmällä Tulos: hyvä sisäilmasto ja palvelutaso Panos: energian kulutus Rakennuksen energiatehokkuuteen voidaan vaikuttaa Lisätiedot Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS
Ilox 89 Optima Ilox 89 Optima Iloxair Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima Sertifikaatti Nro VTT-C-5727-10 1 (2) Ilox 89 Optima on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec
Koja Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-8424-12 1 (2) Fair 80 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne
Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi ja tilanne Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI), Tampere 28.1.2016 Jyrki Kauppinen EPBD direktiivin toimeenpano Lisätiedot Rakennustuotteiden -merkintä
Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE DC
Vallox 90 SE D Vallox 90 SE D Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE D Sertifikaatti Nro 327/05 1 (2) Vallox 90 SE D on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Uudistuvat energiamääräykset. uudisrakentamisessa ja olemassa olevassa rakennuskannassa. Yli-insinööri Maarit Haakana Ympäristöministeriö 25.11.
Uudistuvat energiamääräykset uudisrakentamisessa ja olemassa olevassa rakennuskannassa Yli-insinööri Maarit Haakana Ympäristöministeriö 25.11.28 Uusia energiamääräyksiä v 21 ja 212 21 Tiukennetaan noin Lisätiedot Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus
RAKENNUKSEN KORJAUS- JA MUUTOSTYÖN ENERGIASELVITYS Luontipäivämäärä Muutospäivämäärä Muutostunnus Muutosselite Rakennus- tai toimenpideluvan tunnus Lupatunnus Rakennuskohde Kaupunginosa Rakennuksen Juokseva Lisätiedot CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011
CE-merkityt tuotteet, käyttäjänäkökulma 23.11.2011 Timo Pulkki Rakennustuoteteollisuus RTT EU:n sisämarkkinoiden toimintatapa Kansalliset viranomaiset: Päättävät kansallisesti rakentamiseen käytettäviltä Lisätiedot Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne
Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö 41. Ilmansuojelupäivät 23.8.2016 Alaspäin parempi Ylöspäin huonompi Rakennusten Lisätiedot E7- ohjeistuksen uusiminen
E7- ohjeistuksen uusiminen työryhmäpalautetta / elokuu 2014 Jorma Railio 27.8.2014 Työryhmät -> workshop 27.8 klo 13-16 YM TR 1Tekninen ohjausryhmä -> mm. asetus vs ohjekysymykset; 19.8; 22.9 TR 2 Iv-paloturvallisuusratkaisujen Lisätiedot Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta
Rakennustyönaikainen kosteudenhallinta Ajankohtaisia kuulumisia rakennusvalvonnasta Seminaari 9.10.2014 Kai Miller yli-insinööri Helsingin rakennusvalvonta Kosteudenhallinnasta Kosteudenhallinta on ollut Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC
Vallox TSK Multi 50 MC Vallox TSK Multi 50 MC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox TSK Multi 50 MC Sertifikaatti Nro VTT-C-11031-14 1 (2) Vallox TSK Multi 50 MC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon Lisätiedot Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013. Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry
Ilmanvaihtojärjestelmän korjaus ja muutokset 28.10.2013 Jarmo Kuitunen Suomen LVI liitto, SuLVI ry ASUINRAKENNUSTEN ILMANVAIHTO Hyvältä ilmanvaihtojärjestelmältä voidaan vaatia seuraavia ominaisuuksia: Lisätiedot Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy
Kuinka viedä rakennustuote hyväksytysti markkinoille? Liisa Rautiainen VTT Expert Services Oy Vaatimusten mukaisuus (EU ja/tai kansallinen) on osoitettava jollain tavalla Onko tuotteella hen (=harmonisoitu Lisätiedot AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1
Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS Lisätiedot Jorma Säteri Sisäilmayhdistys ry Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset
Energiatehokkaat sisäilmakorjaukset Toiminnanjohtaja Jorma Säteri. Sisäilmasto ja energiatalous Suurin osa rakennusten energiankulutuksesta tarvitaan sisäilmaston tuottamiseen sisäilmastotavoitteet tulee Lisätiedot Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä
Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Vantaa, Fur Center, 28.11.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.1.2013 Olennaiset tekniset vaatimukset Lisätiedot Rakentamismääräykset 2012
Rakentamismääräykset 2012 TkL Mika Vuolle Equa Simulation Finland Oy if everyone does a little, we ll achieve only a little ERA17 ENERGIAVIISAAN RAKENNETUN YMPÄRISTÖN AIKA 2017 WWW.ERA17.FI 2020 asetetut Lisätiedot FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa
FinZEB- loppuraportti; Lähes nollaenergiarakentaminen Suomessa Mikko Löf / Kontiotuote Asiakaspalvelu-/suunnittelupäällikkö HTT :n teknisen ryhmän puheenjohtaja FinZEB -hanke Lähes nollaenergiarakentamisen Lisätiedot nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu
nzeb- määräysten valmistelu3lanne ja aikataulu 25.11.2014 Pekka Kalliomäki Rakennusneuvos Ympäristöministeriö EU:n 2020 ja 2030 tavoi/eet ja rakennuksia koskevat EU säädökset Rakennusten energiatehokkuusdirek3iv Lisätiedot Korjausrakentamisen energiamääräykset tulevat - Mitä jokaisen pitää tietää?
Korjausrakentamisen energiamääräykset tulevat - Mitä jokaisen pitää tietää? Energiaviisas asuintalo - Helsinki 13.11.2012 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Energiatehokkuuden parantaminen rakennuksen korjaus- Lisätiedot Deekax Air Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec
Koja Fair 120 ec Koja Fair 120 ec Deekax Air Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Talteri Fair 120 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-9151-12 Myönnetty 26.11.2012 Päivitetty 31.03.2014 1 (2) Talteri Fair 120 ec on Lisätiedot CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille
CE-merkintä pakolliseksi rakennustuotteille Valtaosa rakennustuotteista tarvitsee CE-merkinnän vuoteen 2013 mennessä. Ilman CE-merkintää ei rakennustuote voi määräajan jälkeen olla markkinoilla, ei Suomessa Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteiden kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (10) Ohjeen aihe: Ilman sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteet
Sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteiden kuntotutkimusohje 16.1.2014 1 (10) IV-kuntotutkimus Ohjeen aihe: Ilman sisäänotto- ja ulospuhalluslaitteet Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ulkoilman sisäänottolaitteita Lisätiedot Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla
Oikein varustautunut pysyy lämpimänä vähemmällä energialla Energiatehokkuuteen liittyvät seikat sisältyvät moneen rakentamismääräyskokoelman osaan. A YLEINEN OSA A1 Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Lisätiedot Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen
Mitä rakennustuotteiden CE-merkintä muuttaa? Rakentajaseminaari 11.6.2013 Jani Kemppainen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä, Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy
Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ---------------------------------------------- Lisätiedot Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa
Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Seminaari 05.02.2015 Lassi Loisa 1 Hankkeessa esillä olleet sisäilmastoasiat Rakentamismääräysten edellyttämä huonelämpötilojen hallinta asuinrakennusten sisälämpötilan Lisätiedot TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA
TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA Jari Palonen Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Energiatekniikan laitos 27.9.2010 TALOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET ENERGIANSÄÄSTÖ ASUMISVIIHTYISYYS SISÄILMASTO-ONGELMAT Lisätiedot Rakentamismääräyskokoelma
Rakentamismääräyskokoelma Osa B1 Kantavat rakenteet Määräykset ja ohjeet 2010 Huom! Esitys perustuu B1-ehdotuksen 22.11.2010 olevaan versioon. Muutokset ovat hyvin mahdollisia. B-sarjan uudistustyön periaatteet Lisätiedot 27.5.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy
27.5.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Korjausrakentamisen energiamääräykset mitä niistä pitäisi tietää Suomen asuntokanta on kaikkiaan noin 2,78 miljoona Lisätiedot Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin
Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen Lisätiedot Lausuntopyyntö luonnoksista ympäristöministeriön asetuksiksi ja valtioneuvoston asetukseksi Diaarionumero: YM036:00/2014
antajan nimi: Lausunto on Talotekniikkateollisuus ry:n, Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n ja VVS Föreningen i Finland rf:n yhteislausunto. Lisätietoja: Juhani Hyvärinen, Lisätiedot Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa
Hyvinvointia työstä Ilmanvaihtokanavien tiiviys pientaloissa Kari Salmi, Erkki Kähkönen, Rauno Holopainen, Pertti Pasanen, Kari Reijula Työterveyslaitos Itä-Suomen yliopisto Tutkimusosapuolet ja rahoitus Lisätiedot Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa
Sisäympäristön laadun arviointi energiaparannuskohteissa Dos. Ulla Haverinen-Shaughnessy, FM Mari Turunen ja Maria Pekkonen, FT Liuliu Du DI Virpi Leivo ja Anu Aaltonen, TkT Mihkel Kiviste Prof. Dainius Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. uudistuu - tulevat haasteet
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi uudistuu - tulevat haasteet Ajankohtaista rakennusten energiatehokkuudesta seminaari 8.10.2010 Aika: 8.10. perjantaina klo 9.30 11.30 8.10.2010 1 Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin Lisätiedot Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti
Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna Lisätiedot METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI
METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 1 EUROKOODI 2013 SEMINAARI METSTA, LIV, SKOL etc. Eurokoodiseminaari 2 YLEISTÄ EU:n tasolla eräs perusvaatimuksia on kilpailun esteiden poistaminen sekä tavaroiden Lisätiedot CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki
CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Vallox 140 Effect SE 3,0.
Vallox 140 Effect SE Vallox 140 Effect SE Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 140 Effect SE Sertifikaatti Nro VTT 1863 21 07 1 (2) Vallox 140 Effect SE on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti
Energiatehokas ja toimintavarma korjauskonsepti Tutkimushanke TEKES:in Rakennettu Ympäristö ohjelman puitteissa Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, VTT 2 Tausta Ilmastomuutoksen mukanaan Lisätiedot E7- ohjeistuksen uusiminen
E7- ohjeistuksen uusiminen työryhmäpalautetta Jorma Railio 11.6.2014 Työryhmät -> workshop 11.6 klo 12-16 YM Yleinen ryhmä -> mm. asetus vs ohje- kysymykset Iv-paloturvallisuusratkaisujen perusteet 3.6 Lisätiedot Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman 03.10.2013
Tampereen kaupunki, rakennusvalvontavirasto rakennustarkastusinsinööri Jyrki Ottman voimaan 1.7.2013, kaupan esteiden poisto jäsenmaiden välillä pakollinen CE-merkintä koskee niitä rakennustuotteita, joille Lisätiedot Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus. Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö
Ilmastointijärjestelmät kuntoon II Seminaari 19.12.2013 Kanneltalo Tilaisuuden avaus Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi Lisätiedot Ehdotuksista voivat antaa kommenttinsa ja lausuntonsa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot.
Päiväys Datum Dnro Dnr 19.4.2012 YM2/600/2012 Arvoisa vastaanottaja Viite Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTOPYYNTÖ luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi rakennuksen energiatodistuksesta ja rakennuksen Lisätiedot Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiössä
Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiössä Kiinteistöilta, Oulu 31.3.2011 Jari Virta, Kiinteistöliitto Esityksen rakenne Muuttuvat määräykset Rakennuskanta Lämpöenergiataseet Kulutustietoja KT/RT Käyttö Lisätiedot Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa
Korjausrakentamisen viranomaismääräykset nyt ja tulevaisuudessa Ylijohtaja Helena Säteri Korjausrakentamisen iltapäivä Sanomatalo, Helsinki 17.9.2013 Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus kestävään Lisätiedot Lausunto on KANNANOTTO mittaustuloksiin
MetropoliLab Oy 010 3913 431 timo.lukkarinen@metropolilab.fi Viikinkaari 4, (Cultivator II, D-siipi) 00790 Helsinki Sisäilman VOC-tutkimuksia tehdään monista lähtökohdista, kuten mm.: kuntotutkimus esim. Lisätiedot VAETS yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen jatkohanke VAETS yhdyshenkilöpäivä 11.3.2015 Markku Rantama Rantama Consulting Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien Lisätiedot EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS
EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät Lisätiedot TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA
TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA Jari Palonen Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Energiatekniikan laitos 9.6.2011 TALOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET ENERGIANSÄÄSTÖ > 50 % lämmönkulutuksesta ASUMISVIIHTYISYYS Lisätiedot Korjausrakentamisen viranomaisohjaus
Korjausrakentamisen viranomaisohjaus Korjausrakentamisen referenssejä Ateneum Suomen Kansallismuseo Suomen Kansallisteatteri Eläinmuseo Rautatalo Kongressihotelli Paasivuori Hotelli Tapiola Garden Siltavuorenpenger Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute