Source: http://docplayer.fi/1066977-Kosteuskartoitusraportti.html
Timestamp: 2016-12-07 13:15:36+00:00
Document Index: 15407783

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI
1 KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Puutteenperäntie 7 A Paltamo RI/PKM Mikko Kemppainen2 KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 7 A, Paltamo Puh: Asiakas: Paltamon kunta Puh: Tilaaja: Markku Heikkinen Puh: Kartoitus pvm: Kartoittaja: Mikko Kemppainen Puh: Läsnäolijat: Heikki Kemppainen Puh: KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT: Rakennustyyppi: Rivitalo Rakennusvuosi: Peruskorjattu: Kerrosluku: 11/2 Lämmitysjärjestelmä: Vesikiertoinen patterilämmitys Putkistot: Lämmitysverkosto: Käyttövesiputket: Viemärit: Komposiitti Komposiitti Muovi LÄHTÖTIEDOT JA TOIMEKSIANTO: Kohteesta astianpesukoneelle menevän vesiputken liitos oli vuotanut. Kohteesta pyydettiin kartoittamaan vesivuodon vaurioalueen laajuus.3 KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 3 TUTKIMUKSEN SELVITYS: Kohde on hirsirunkoinen ulkopinnalta paneloitu ja sisäpuolella hirsirunkoa vasten koolattu ja mineraalivilla lisäeristetty 1 1/2 kerroksinen rivitalo. Yläkerta on kylmää ullakkotilaa. Talon sisäseinät ovat maalattuja/tapetoituja lastulevyseiniä. Lattiapinnoitteena on muovimatto, jonka alla on lastulevy. Kosteuskartoitus kohteeseen suoritettiin Tutkittavana oleva huoneisto on ollut tyhjillään joulukuusta 2013 alkaen. Sisällä oli aistittavissa voimakas mikrobiperäinen haju, joka oli voimakkaimmillaan keittiössä. Talonmiehen toimesta keittiöstä oli poistettu allaskaappi, lattian muovimattoa, sekä avattu pieneltä alalta lattian lastulevyä. Talonmiehen (Heikki Kemppainen) kertoman mukaan astianpesukoneen liitoskohta oli vuotanut. Vuotanut liitoskohta oli avattu ja astianpesukone poistettu huoneistosta, joten kartoituksessa ei voitu tutkia liitosta/havainnollistaa vuodon voimakkuutta. Vuodon kestosta ei talonmies osannut antaa arviota. Tiskialtaan alapuolelta oli poistettu lattiamatto ja lattian lastulevy oli näkyvillä. Lastulevy oli mustunut allaskaapin alta ja se oli turvoksissa. Lattiarakennetta avattiin allaskaapin alta reilun puolen neliön alalta. Lastulevy oli vettynyt läpi ja alla oleva harvalaudoitus oli märkää, mutta hyvässä kunnossa. Harvalaudoituksen alla oli kirkas muovi, jonka päällä oli vettä. Muovin alla on 100mm mineraalivillaa ja 300 purueristettä. Tutkimusaukon kohdalla eristeet ja lattian kannatinpuut eristetilassa olivat märät. Purueristeen alapinnalla on puukuitulevy ja umpilaudoitus sekä alapohjan tuuletustila. Purueristeen alapinta oli tummunut ja osin lahonnut. Lastulevyn pintaosien kosteutta tutkittiin piikkimittarilla. Keittiönlattian lastulevy oli lähes kauttaaltaan pintaosista kostea, sekä väliseinän levyt allaskaapin takana. Ulkoseinää lähinnä olevan kaapin sokkeli oli turvonnut. Makuuhuoneessa ja olohuoneessa oli kaksi muovimattoa päällekkäin, joista alempi on liimattu lastulevyyn ja ylempi matto on kelluvana. Makuuhuoneessa muovimattojen välissä oli vesi yli puolen huoneen alueella ja lastulevyn yläpinta oli kosteusvaurioitunut. Vuotokohdan ympäriltä selvitettiin mille alueelle vesi oli levinnyt muovin pinnalla ja eristetilassa lattiaan poratuista aukoista. Eristetilan kosteutta mitattiin rakennekosteusmittareilla. Muovin pinnalla vettä oli vuotoalueen ympärillä muutaman neliön alueella ja alapohjan eristeet olivat makuuhuoneessa ja olohuoneessa pääosin kuivia. Makuuhuoneen vaatekaapin alla eriste oli kostaa. Alapohjan tuuletustilaan on 150x150mm tuuletusluukkuja, mutta ei kulkuaukkoa. Tuuletusluukut oli tukittu lautapaloilla sekä eps eristepaloilla. Alapohjan tuuletustilassa oli runsaasti erilaista orgaanista materiaalia, kuten purua ja puupaloja. Tuuletustilassa lattiarakenteen puumateriaalit olivat päällisin puolin hyvässä kunnossa. Lattiarakenteen kannattimissa oli havaittavissa paikoin lievää painaumaa. Vuotokohdan alapuolella oli jääpuikkoja aluslaudoituksessa. JOHTOPÄÄTÖKSET: Vuotanut astianpesukoneen liitosputki on aiheuttanut vesivahingon. Allaskaapin ulkopuolella kastuneissa lattian lastulevyssä ja puumateriaalissa oli tummentumaa ja mikrobivaurioita noin 20cm kaapin etupuolelle. Liitoksen vuoto on ollut suhteellisen lyhytaikainen, koska kastuneet puut ja eristeet eivät olleet tummuneet tai lahonneet laajemmalta alueelta.4 KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 4 Allaskaapin alta lattian lastulevy on tummunut ja turvoksissa, joka on aiheutunut pitkällä aikavälillä pienistä määristä vettä. Pääosa vuotovedestä on valunut lattiarakenteen eristeisiin ja alapohjan tuuletustilaan. Vesi on valunut allaskaapista alapohjan eristetilaan, sekä kulkeutunut muovimattojen välissä keittiössä ja makuuhuoneessa vaurioittaen lastulevyn yläpintaa. Purueristeen alapinnan tummentuma ei johdu vuotovahingosta, vaan alapohjan huonosta tuuletuksesta. Huonon tuuletuksen johdosta keväisin ja syksyisin tuuletustilassa on olosuhteet, jolloin kosteus on tiivistynyt eristeen alapintaan ja on vuosien saatossa tummentanut eristeen. KORJAUSEHDOTUS: Korjaustyö on suoritettava kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakenteen korjaustyönä, jossa erityisesti on huolehdittava korjaustyöhön osallistuvan henkilöstön henkilösuojauksesta. Lisäksi purkupölyn leviämistä on estettävä naapurihuoneistoihin. Keittiöstä kaapit siirretään, muovimatto- ja lastulevy poistetaan koko huoneesta. Makuuhuoneesta lattian lastulevy poistetaan kosteusvaurioituneelta alueelta. Alapohjan kastuneet ja tummuneet eristeet on poistettava sekä kastuneet puumateriaalit vaihdettava keittiöstä ja makuuhuoneen vaatekaapin alta uusiin. Väliseinän kastuneet levyt uusitaan. Ulkoseinän lastulevyn kunto on tarkistettava lattian purkamisen yhteydessä ja tarvittaessa vaihdettava. Lattiarakenteen uusittu lastulevy pinnoitetaan ja keittiön kaapit asennetaan paikoilleen. Lopuksi on suoritettava huoneiston kaikkien pintojen huolellinen siivoaminen ns. homeettomaksi siivous. Huoneiston käyttämistä asuinhuoneistona tulee arvioida tarkoin, mikäli alapohjaa ei saada puhdistettua epäpuhtauksista ja orgaanisesta materiaalista. Alapohjan eristeistä- ja tuuletustilasta on ilmavirtausten mukana mahdollista kulkeutua ilman epäpuhtauksia ja mikrobien aineenvaihduntatuotteita sisäilmaan. Alapohjan eristeen tummuminen alapinnasta johtuu kosteusolosuhteista, jotka ajoittain tuuletustilassa vallitsevat. Avattaessa lattiarakennetta tulisi kaikki pilaantunut orgaaninen puu- ja eristemateriaali poistaa alapohjasta. Tämä voi johtaa jopa koko huoneiston lattiarakenteen avaamiseen. Alapohjan tuuletusta tulisi parantaa ja tehdä kulkuaukko tuuletustilaan.5 KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 5 RAKENNELEIKKAUKSET: Alapohjan rakenne: - muovimatto - lastulevy 25mm - lauta 25x125 k muovi - lattialankut 120x120 ja päällä 50x50, mineraalivilla 100mm - pukkirakenne ja purueriste 300mm - puukuitulevy - umpilaudoitus - alapohjan tuuletustila ja kantavat puurakenteet Ulkoseinän rakenne: -maalattu lastulevy - vaakakoolaus 75mm ja mineraalivilla - hirsi 150mm - ulkovuorilaudoitus6 KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 6 POHJAKUVA RAKENNUKSESTA/ PERIAATEPIIRROS: Lastulevy kastunut Seinärakenne/ seinäpinta kastunut Vuotokohta Mittauspiste lattian eristeestä7 KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 7 PINTA-ALAT: Huonetila Pituus Leveys Huoneala Vahinkoala Käsiteltävä ala Muuta Keittiö , ,6 Makuuhuone Yhteensä Uusittava allaskaappi, säilytyskaapin sokkeli lattian lastulevyjen uusiminen Lopullinen vaurioalue tarkentuu rakennetta avattaessa VALOKUVAT: Vuoto oli tapahtunut allaskaapissa. Allaskaapin alla lastulevy on voimakkaasti tummunut ja turvonnut, mutta kaapin ulkopuolelta levy oli märkää ja paremmassa kunnossa. Vuotanut liitos on ympyröity punaisella. Lattiaan tehdystä aukosta tarkastettiin lattiarakenne. Puurakenteissa oli kosteutta, mutta oli muutoin hyvässä kunnossa. Eristeen alapinta oli tummunut. Lattian lastulevyn pinta keittiössä oli märkä ulkoseinään saakka.8 KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 8 Makuuhuoneessa vettä oli muovimattojen välissä ja lastulevyyn yläpinta oli kostea. Lastulevyssä ei ollut tummentumaa. Vaatekaapissa lattian eriste oli kosteusvaurioitunut. Kuva makuuhuoneesta olohuoneen ovelle. Kuva eteisestä keittiöön. Eteisen ovenpielessä Olohuoneessa ei ollut enää kosteutta muovimaton alla lastulevy oli kostea. Alapohjan tuuletusluukut on tukittu. Näkymä etupihan puolelta alapohjaan.9 KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 9 Aluslaudoituksessa oli jääpuikkoja vuotokohdan alapuolella. Kuvan epäselvyyden takia jää ei näy. Alapohjassa runsaasti purua ja epäpuhtautta. MITTAUSTULOKSET: Mittauspvm. Mittauslaite Huonetila Mittauspiste Mittaustulokset Nro Materiaali Syv. (cm) RH (%) T ( o C) Abs. (g/m 3 ) HMP46 keittiö 1 puru ,2 3, HMP46 makuuhuone 2 puru ,1 3, HMP46 makuuhuone 3 puru ,4 6, HMP46 keittiö 4 puru ,2 2, HMP46 keittiö 5 puru ,4 2, HMP46 eteinen 6 puru ,5 3, HMP46 eteinen 7 puru ,8 3, HMP46 olohuone 8 puru ,1 2, HMP46 makuuhuone 9 puru ,3 3, HMP42 sisäilma 11 19,7 1, HMP42 ulkoilma 61-20,5 0,5 Korkea kosteus Kohonnut kosteus Normaali kosteus RH= Suhteellinen kosteus. Luku ilmaisee vallitsevan kosteuden verrattuna kyllästymiskosteuteen. T= Lämpötila Abs.= Absoluuttinen kosteus, ilmaisee kosteuspitoisuuden g (vettä)/ kg (ilma)10 KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 10 Huom! Mittalaitteen, mittausolosuhteen ja mittaustavan aiheuttama mittausepätarkkuus: Suhteellinen kosteus noin ±6 % Lämpötila noin ±0,5 C KÄYTETTY TUTKIMUSKALUSTO: x x x Mittalaite Vaisala HMI 41 näyttölaite/ HMP 42 mittapää. Vaisala HMI 41 näyttölaite/ HMP 46 mittapää. Vaisala HMI 41 näyttölaite/ HMP 44 mittapää. Pintakosteusosoitin Humitest MC 100 S Piikkimittari Protimeter mini syvämittauspuikoilla Lämpökamera Flir B 50 Käyttötarkoitus Ilmasta ja rakenteesta suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja absoluuttisen kosteuden mittaus. Mittalaitteen tarkkuus on noin ±3 5 %. Ilmasta ja rakenteesta suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja absoluuttisen kosteuden mittaus. Mittalaitteen tarkkuus on noin ±3 5 %. Ilmasta ja rakenteesta suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja absoluuttisen kosteuden mittaus. Mittalaitteen tarkkuus on noin ±2 3 %. Rakenteiden pintaosista kosteuserojen vertailu. Puun kosteuden mittaus (paino-%) sekä rakenteen pinnan kosteuserojen vertailu. Rakenteiden lämpö- ja ilmavuotokohtien kartoitus. Rakenteissa sijaitsevien lämpöputkien ja lämmityskaapeleiden paikannus. ALLEKIRJOITUKSET: Raportti on laadittu esitettyjen/ epäiltyjen vahinkojen selvittämiseen, eikä sitä täten saa käyttää kiinteistön kunnon tai sen osan arvon määrittämiseen. Raporttiin merkityt tiedot ovat tutkimushetkellä tehtyjä havaintoja. Kajaanissa Mikko Kemppainen Jakelu 1 kpl Paltamon kunta, tekniset palvelut, Markku Heikkinen 1 kpl Sartek Oy:n arkisto Samankaltaiset tiedostot
KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Puutteenperäntie 3 88470 Kontiomäki 31.12.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 3, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon Lisätiedot TARKASTUSRAPORTTI. Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki. 18.8.2014 Saneeraustekniikka Sartek Oy RI/ PKM Juha Kähkönen
TARKASTUSRAPORTTI Puutteenperäntie 1-12 88470 Kontiomäki 18.8.2014 RI/ PKM Juha Kähkönen TARKASTUSRAPORTTI 2 YHTEYSTIEDOT: Työkohde: Puutteenperäntie 1-12, 88470 Kontiomäki Puh: Asiakas: Paltamon kunta Lisätiedot MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Marko Pirttilä (PKM) 53540 0400 466 458 marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11
marko.pirttila@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 11 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Hirvikoski Pia 040 520 4517 pia.hirvikoski@oikeus.fi KOHDE: Kirkkokatu 17 Kirkkokatu 17 28900 PORI Vakuutusyhtiö: Lisätiedot Vakuutusyhtiö: TilPuh1: TilPuh2: Koulurakennus Betonirunko/tiiliverhoiltu Harjakatto. Putkien sijainti
TILAAJA: Pomarkun Kunta PL 14 29631 Pomarkku MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Juha Paappanen 045 1147 100 KOHDE: Yläaste ja Lukio Lukiotie 5 29630 Pomarkku Vakuutusyhtiö: 93 097 22.09.2011 Sivu: 1 (Kosteuskartoitus) Lisätiedot VAHINKOKARTOITUS 26.3.2013
VAHINKOKARTOITUS 26.3.2013 Laatija: Kohde: Osoite: Asukas / puhelin: Vakuutuksenottaja: Mannermaa Marko / Pkm. Puh. 040 31 30 135 marko.mannermaa@iss.fi As Oy Oulun Rantavainio Lehtokertunkuja 4 A 1, Oulu Lisätiedot Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa
Kosteuskartoitusraportti Työnumero: 6392 Aloituspäivä: 21.07.2014 Mittaaja: Jani Kärkkänen p.050-5936931, jani.karkkanen@priimax.fi, Sertifioitu rakenteiden kosteudenmittaaja: VTT-C-3137-24-08 Mittalaite: Lisätiedot VAHINKOKARTOITUS 4 ja 26.4.2011
VAHINKOKARTOITUS 4 ja 26.4.2011 Laatija: Mannermaa Marko / Pkm. Puh. 040 31 30 135 marko.mannermaa@iss.fi Kohde / osoite: Satamatie 11 90520 Oulu Asukas / puhelin: Hannu Siren 050 536 2310 Vakuutuksenottaja: Lisätiedot Tutkimusraportti Työnumero: 051121200197
Vastaanottaja: Kimmo Valtonen Sivuja:1/7 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Taipalsaaren sairaala Os. 13 huone 2 Kirjamoinkaari 54915 SAIMAANHARJU Kosteuskartoitus Tilaaja: Kimmo Valtonen 14.4 Läsnäolijat: Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi. E, Kiskonen 040 5000 9981 kirsi-tiina.kiskonen@op.fi
Sivu 1/7 Kartoitusraportti: Päivämäärä: 28.9.2011 Kartoittaja: Esa Ahlsten 040 505 8437 esa.ahlsten@wdkuivaus.fi Tilaaja: Markku Mikkelson 040 735 1908 Laskutus: Kohde: Osoite/asukas: As Oy Hösmärinmäki, Lisätiedot Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja
Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913 Lisätiedot Antti Laine 040-865 5890
Tilaaja Kohde Antti Kämäräinen Myyrmäen Huolto Oy Patotie 2 01600 VANTAA 040-524 3890 As Oy Myyrinranta Koskikuja 7 E-F kellari, päiväkoti ja väestönsuoja 01600 VANTAA Päiväkoti: Liisa Filppula 09-8393 Lisätiedot YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET
LAUSUNTO 8.6.2009 Kaavin kunta / tekninen toimisto Ari Räsänen PL 13 73601 Kaavi YLÄASTEEN A-RAKENNUKSEN SOKKELIRAKENTEIDEN LISÄTUTKIMUKSET Kohde Taustaa Aikaisemmat tutkimukset Kaavin yläaste A-rakennus Lisätiedot Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus
Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie Lisätiedot VAHINKOKARTOITUS. As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 i 18, ESPOO. Kosteusmittaus
VAHINKOKARTOITUS As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 i 18, ESPOO Kosteusmittaus 1 Työnumero: 10405 kartoitus: 28.9 3.10.2001 Laatija: Marko Niilimäki 050 336 4891 Säkkiväline Oy Vahinkosaneeraus PL146, 04301 Lisätiedot LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837
LOPPUMITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnumero: 350 1837 Kohde: Päiväkummun koulu Osoite: Ismontie 2, 01420 Vantaa Yhteyshenkilö: ISS / Harry Rummukainen p. 040-518 3681 harry.rummukainen@iss.fi Vahinkotapahtuma: Kellarikerroksen Lisätiedot Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Katon piiloränni vuotanut ja kastellut seinärakenteita
Tarkastusraportti Sivu: 1 (20) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Leinonen Panu (Yhteyshenkilö) p. 00404872445 Panu.Leinonen@pelkosenniemi.fi Lisätiedot 40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi
1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen Lisätiedot KARTOITUSRAPORTTI. Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013
KARTOITUSRAPORTTI Rälssitie 13 01510 VANTAA 567/2609 25.9.2013 KARTOITUSRAPORTTI 2 KOHDETIEDOT... 3 LÄHTÖTIEDOT... 4 RAKENTEET... 4 SUORITETUT TYÖT SEKÄ HAVAINNOT... 4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET... Lisätiedot Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.
Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat: Lisätiedot Raportti. Yhteystiedot: Isännöitsijä Jyri Nieminen p. 020 743 8254. Tarkastaja/pvm: Janne Mikkonen p. 045 1200 430 / 3.9.2015
As Oy Juhannusaamu c/o Realco Tikkurila Oy Unikkotie 13 01300 Vantaa Raportti Kohde: As Oy Juhannusaamu Juhannustie 2 G Helsinki Tilaaja: Realco Tapani Ollila p. 0400 444 106 Toimeksianto: Kosteuskartoitus Lisätiedot Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ Lisätiedot Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI. Tarkastuskohde: Vahinkonumero:
Tutkimusraportti Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Vahinkonumero: Elimäenkatu 15, liikekiinteistö 00510 HELSINKI Tarkastaja: Jani Streng 040 827 7549 Tarkastuspvm: 4.12.2007 KTS-05, Tarkastuspöytäkirja Lisätiedot MITTAUSRAPORTTI. Työ : 514/3248. Kohde: Hämeenkylän koulu. Raportointipäivä : 24.6.2014. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
MITTAUSRAPORTTI Kohde: Hämeenkylän koulu Raportointipäivä : 2462014 Työ : 514/3248 etunimisukunimi@akumppanitfi 01740 Vantaa wwwkuivauspalvelutfi KOHDE: Hämeenkylän koulu TILAN VUOKRALAINEN: TILAAJA: Vantaan Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A11849. Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Läntinen Valoisenlähteentie 50 A Raportointi pvm: 01.12.2011 Työ TILAT: ISÄNNÖINTI: TILAAJA: LASKUTUSOSOITE: VASTAANOTTAJA (T): Läntinen valkoisenlähteentie 50 A Lummenpolun päiväkoti Päiväkodin Lisätiedot Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa. Vantaan Kaupunki PL 6007
Vesivahingon kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Kaivokselan päiväkoti Kaivosvoudintie 6 01610 Vantaa Tilaaja: Krohn Mikko Vantaan Kaupunki PL 6007 Vahinkonumero: Tarkastaja: Hannu Peltola 040-538 7944 Tarkastuspvm: Lisätiedot Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja
Kosteuskartoituksen mittauspöytäkirja Rekolanmäen Koulu Valtimotie 4, 01400 VANTAA Yhteystiedot Tilaaja: Tilaajan edustajat: Kouluisäntä: Päiväkodin johtaja: Vantaan Kaupunki Raimo Eklund, 040 588 6275, Lisätiedot 192-0330-9701 ALUSTILAN TIIVEYS- JA KUNTOSELVITYS 1 (7) Teemu Männistö, RI (09) 887 9248 tma@ako.fi
1 (7) K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/nro Viranomaisten merkintöjä Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.nro KUNTOSELVITYS RAPORTTI Rakennuskohde Asiakirjan sisältö MYYRMÄEN AMMATTIKOULU ASUNTOLA Ojahaantie Lisätiedot Raportti Työnumero: 051421400493
Vastaanottaja: RISTO VILKKI MIKKELIN KAUPUNKI Sivuja:1/24 Raportti Kohde: Toimeksianto: LAUNIALAN KOULU SAIMAANNORPANKATU 1 50190 MIKKELI SISÄILMANLAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN SELVITYS Tutkimus pvm: Lisätiedot 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE. Karhiniementie 22 32730 Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia Lisätiedot Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet
Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0207 495 500 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 Rakennetutkimus Lisätiedot Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET
Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU RAKENTEIDEN MIKROBINÄYTTEET 30.3.2015 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki Tekninen toimi/tilapalvelut Kari Koljonen Lisätiedot KOSTEUSKARTOITUS. Korsontie 52 01450 Vantaa 1/6. Työnumero: 09187. Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8. www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330
1/6 KOSTEUSKARTOITUS Korsontie 52 01450 Vantaa Työnumero: 09187 Scan-Clean Oy Y-tunnus: 0690693-8 www.asb.fi 24 h päivytys puh: +358 40 717 9330 Konalankuja 4, 00390 Helsinki puh: 0207 311 140 faksi: 0207 Lisätiedot MITTAUSPÖYTÄKIRJA Työnsuorittaja: Mika Rajala (PKM) 52775 044 252 0007 mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7
mika.rajala@tehokuivaus.fi Sivu 1 / 7 TILAAJA: Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 PORI Nupponen Evita 029 562 6616 evita.nupponen@oikeus.fi KOHDE: Nummelantie 20 Nummelantie 20 28400 ULVILA Mittauspvm: Lisätiedot T9003 Tutkimusraportti 1(9) Myllypuron ala-asteen sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO
T9003 Tutkimusraportti 1(9) sivukoulu ja päiväkoti 23.4.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUSKOHDE... 2 2 TUTKIMUSMENETELMÄT... 3 2.1 Rakenteiden tutkimukset... 3 2.2 Mikrobit... 3 2.3 Kosteusmittaukset... Lisätiedot 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila Lisätiedot Raportti Työnumero: 051321701024
Sivuja:1/8 Vastaanottaja: Sami Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Raportti Työnumero: 051321701024 Kohde: Toimeksianto: Okt Liukkonen Vanamontie 24 15610 Lahti Home-epäilyn tutkiminen Tutkimus pvm: 13.9.2013 Lisätiedot KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI
KOSTEUSKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1249958 Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Kellarikerros / kuntosali ja käytävätilat Myyrmäenraitti 4 01600 VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu 09-839 355 38 Toimeksianto: Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI raportointipäivä : 4.8.2011 Työ : TILAAJA: Vantaan kaupunki ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki / HUOLTO: Kouluisäntä: 0400 765 713 LASKUTUSOSOITE: Vantaan Kaupunki PL 6007 00021, Laskutus 153021000 Lisätiedot RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS " # $ %& (! ) *! + + +, " # $ %& (, - #!
RIMATEX OY VESIVAHINKOJEN KOSTEUSKARTOITUS " # $ %& ( ) * + + +, " # $ %& (, - # " # $ %& ( ) * + + +, " # $ %& (, - # "#$%&'(&%)*(+++ +++ KARTOITUKSEN TILAAJA Nimi: Osoite: Kimmo Laipio Kruunutie 5 B Lisätiedot AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA
31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... Lisätiedot KARTOITUSRAPORTTI Työnumero: 1256373
KARTOITUSRAPORTTI Työnumero: 1256373 Kohde: Peltovuoren Päiväkoti Osoite: Peltovuorentie 2 01690 VANTAA Yhteyshenkilö: (09) 839 34143 Toimeksianto: kartoitus liittyen raportissa yksilöityyn vahinkoon tai Lisätiedot Liite kuntotarkastusraporttiin
Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo Lisätiedot Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA
Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja: Lisätiedot KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA
KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI 01300 VANTAA ASIANTUNTIJALAUSUNTO VESIVUOTOJÄLJISTÄ W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 3-4 4 1 0 0 JOENSUU 17.2.2004 Lisätiedot KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI 16.05.2011
KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI 16.05.2011 KOHDE TILAAJA - Kaivohaka 3-5 b 66, 13210 Hämeenlinna / Matintalot - Kohteen vuokralainen KÄYTTÖTARKOITUS - Tarkoitus selvittää suihkuhuoneen lattiapäällysteen aluskosteus Lisätiedot Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012
Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien Lisätiedot Raportti Työnumero: 050820200434
Sivuja:1/20 Rakennusvekara Oy / Kari Liimatainen Raportti Työnumero: Kohde: KYLPYLÄNTIE 19 KAUNIAINEN Toimeksianto: Kosteuskartoitus Tutkimus pvm: 4.12.2008 Lisätutkimukset 7.1.2009 Läsnäolijat: Rakennusvekara Lisätiedot MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI
MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.
Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja Lisätiedot Palvelukeskus Koivulehto Jussintie 7 A 3 47400 KAUSALA
Sivuja:1/5 Vastaanottaja: Iitin Kunta/ Tekniset palvelut PL 32 47401 KAUSALA Tutkimusraportti Työnumero:051621100163 Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: Palvelukeskus Koivulehto Jussintie 7 A 3 Lisätiedot Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013
Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus Lisätiedot VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI
VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1272940 Kohde: Osoite: Myyrmäen Urheilutalo / Pukuhuoneet ja märkätilat kuntosalin kosteusvaurioituneen seinän linjassa Myyrmäenraitti 4 01600 VANTAA Yhteyshenkilö: Asiakaspalvelu Lisätiedot VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI
VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1260931 Kohde: Vantaan kaupunki / Hämeenkylän koulu Osoite: Yhteyshenkilö: Varistontie 3 01660 VANTAA Kouluisäntä Martti Tomperi 09-8392 9158 / 0400-631 997 RKL Tuovinen Lisätiedot http://www.asb.fi/ Helsinki e-mail: posti@asb.fi Tampere e-mail: asb-yhtiöt@asb.fi
Kosteuskartoitus TYÖ: 07274 OSOITE: Hakunilanrinteen koulu http://www.asb.fi/ Helsinki e-mail: posti@asb.fi Tampere e-mail: asb-yhtiöt@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, 00390 HELSINKI ALUEKONTTORI: Kaikun Lisätiedot REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU
REMONTTIKUVAUS Kiinteistö: rv. 1954 (laajennusosa 1987). Kiinteistön vanha osa 2krs. Kiinteistöä ei ole aikaisemmin peruskorjattu. Remontti käsittää: - 1. Yläkerran wc:n remontointi, yläpohjan eristeen Lisätiedot VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero: 1286143
VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero: 1286143 Kohde: Vantaankosken koulu Osoite: Isontammentie 15 01730 Yhteyshenkilö: Joonas Tolsa p.050 562 5893 Vahinkotapahtuma: Kotitalousluokassa viemäriliitosvuoto Lisätiedot VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI
VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero:1255085 Kohde: Osoite: Vantaan Kaupunki / Vantaan Ammattiopisto VARIA / Talvikkitien toimipiste Talvikkitie 119 01360 VANTAA Yhteyshenkilö: 09-8392 4665 / 09-8392 4655 Lisätiedot VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero: 100 1573
VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero: 100 1573 Kohde: Koivukoti 2, Palvelutalo Osoite: Kuriiritie 24, 01510 Vantaa Yhteyshenkilö: ISS / Veijo Ahola p. 050-374 3619 Vahinkotapahtumat: Toimeksianto: Tilaus Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5
KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo Lisätiedot 6.3.2006. Tutkimuksen tekijä: Hannu Turunen Laboratoriopäällikkö EVTEK-ammattikorkeakoulu puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.
Lämpökuvausraportti Yrttitien päiväkodin lisärakennus Tutkimuksen tekijä: Laboratoriopäällikkö puh: 040-5852874 email: hannu.turunen@evtek.fi 1 Sisällys Lämpökuvausraportti... 1 Yhteenveto... 3 Kohteen Lisätiedot Håkansbölen kartano, pehtorin talo
19.9.2006 ALAPOHJAKARTOITUS Håkansbölen kartano, pehtorin talo ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Ratsumestarintie 01200 VANTAA Timo Salonen (040 5111 453) Projektipäällikkö, rakennusarkkitehti PÄÄKONTTORI Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 22.09.15 10043 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen juho.ristila@oikeus.fi TYÖKOHDE Köyliöntie 48 32810 Peipohja Lisätiedot ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS
S i v u 1 / 8 RAPORTTI ULKOSEINÄN RAJATTU KUNTOTUTKIMUS Nikkilän sosiaali- ja terveysasema Jussaksentie 14 04130 Sipoo 11.12.2014 RAPORTIN NUMERO: 14263 TILAAJA: Jukka Haakana, Sipoon kunta VASTAAVA TUTKIJA: Lisätiedot Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA
17.3.2006 KOSTEUSVAURIOKARTOITUSRAPORTTI Satomäen päiväkoti Akanapolku 2 01370 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB Consult Oy Ab, Helsinki Timo Salonen (GSM 040 5111 453) Rakennusarkkitehti KOSTEUSVAURIOKARTOITUS/ Lisätiedot LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1
LÄMPÖKUVAUS MITTAUSRAPORTTI 1 Kuva 1 Tuulikaappi, ulko-oven ja ovikynnyksen/karmin liitoskohta. Referenssipiste R 23 102-0,95 Mittausalue 2 min -2,4 20 1 0,95 Tuulikaapin ulko-oven ja ovikarmin ja kynnyksen Lisätiedot Kosteusmittausraportti
1(10) Kosteusmittausraportti Mittausvälineistö : Rotronic HygroPalm ilman suht. kosteus ja lämpötilamittari GANN Hydromette HB30 mittari GANN B50 pintakosteudenosoitin GANN RHT 37 kosteusanturi VAISALA Lisätiedot Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella
Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Lisätiedot Katriinankuja 4 01760 VANTAA
Rakenteiden kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Katriinan sairaala, vanha osa Katriinankuja 4 01760 VANTAA Tilaaja: Tstoarkkit. Mikko Krohn Vantaan Kaupunki Vahinkonumero: Tarkastaja: Jani Streng 040-827 Lisätiedot Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin 1. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta).
Kuva Tuuletusluukku (vastaava havainto tehtiin. krs. kaikkien tuuletusluukkujen osalta). 2,4 2,3 00 5 35 Mittausalue 3 min 4 3 Tuuletusluukun reunasta tapahtuu ilmavuotoa, joka saattaa aiheuttaa kosteuden Lisätiedot Vesikaton vuotoselvitys
18.1.2007 Vesikaton vuotoalue Vesikaton vuotoselvitys Kiinteistö oy Kielotie 13 Kielotie 13 01300 VANTAA ASB-YHTIÖT, ASB-Consult Oy Ab, Helsinki Asko Karvonen (GSM 0400 646 244) Insinööri (AMK) Unto Kovanen Lisätiedot MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1
MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2 Lisätiedot Esiselvitys Korjaustarvearvio. Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka
Esiselvitys Korjaustarvearvio Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke 8671/2014 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus: Lisätiedot Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ
Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana Lisätiedot KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI
KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI Sivu 1 / 41 Sisällys 1. Yhteystiedot... 3 2. Yleistä... 4 3. Rakennus... 5 3.1 Kellarikerros... 5 3.2 Ensimmäinen kerros... 5 3.3 Toinen kerros... Lisätiedot VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012
VILLA RUBEN ILMAVUOTOMITTAUS 28.5.2012 1 YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Villa Ruben Myllärinkatu 3 08100 Lohja 1.2 Tutkimuksen tilaaja Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelukeskus / Tilapalvelut Karstuntie 4 PL 71, Lisätiedot Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO. Kiinteistön huoltajat, Pekka Ruotsalainen, Jussi Timonen ja Jouni Tissari
MittaVaT Oy MUISTIO 1/6 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettaja asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Jouni Tissari ja Jussi Timonen P. 040-7606243 AIKA 26.2.2014 Lisätiedot Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen Puustellintie 35 72400 PIELAVESI lotta.yrjana@mittavat.fi jouni.tissari@mittavat.fi
MittaVaT Oy MUISTIO 1/11 KOHDE TILAAJA TUTKIJA Tervon kunta Opettajain asuntola Tervon kunta Jukka Korhonen Tervontie 4 72210 TERVO MittaVaT Oy Lotta Yrjänä ja Sami Rissanen lotta.yrjana@mittavat.fi AIKA Lisätiedot VALOKUVAT LIITE 1 1(8)
VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia Lisätiedot Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 15.11.2011
Tekijä: Lämpökuvausmittausraportti Sivu 1/14 Kuvauksen suorittaja: Puhelin: Osoite: Postitoimipaikka: Tilaaja: Uudenmaanliitto Osoite: Esterinportti 2 B Postitoimipaikka: 00240 Helsinki Kohde: Omakotitalo Lisätiedot MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen
MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, mallihuoneen merkkiainekoe TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(8) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... Lisätiedot Lintukodon Päiväkoti Humppilantie 16 31640 Humppila
Sivuja:1/28 Tutkimusraportti Kohde: Toimeksianto: Tilaaja: Läsnäolijat: Yhteyshenkilö: Lintukodon Päiväkoti Humppilantie 16 31640 Humppila Sisäilmatutkimus Mika Kärri Hannu Kärki, Tuukka Korhonen, Veli Lisätiedot RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI Krakankuja 5 01510 VANTAA
RIIHIPELLON PÄIVÄKOTI 01510 VANTAA KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOT KUNTOTUTKIMUSOHJELMA I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O R A K S Y S T E M S O Y W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N Lisätiedot Kohde: Osoite: Toimisto: 09-8392 4624. Yhteyshenkilö: Tutkija: Läsnä olleet:
KARTOITUSRAPORTTI Kohde: Vantaan Kaupunki / Riihipellon Päiväkoti Osoite: Krakankuja 5 01510 VANTAA Yhteyshenkilö: Toimisto: 09-8392 4624 Toimeksianto: Yläpohjan tuuletustilan tarkastus. Tilaus (pvm): Lisätiedot Tarkastusraportti Kosteuskartoitus 13.10.2015 Työnro: 101115 Rekolantie 64, 32100 Ypäjä
Rekolantie 64, 32100 Ypäjä 1/10 Tarkastusraportti Kosteuskartoitus 13.10.2015 Työnro: 101115 Rekolantie 64, 32100 Ypäjä Rakennustyyppi: Hirsirunkoinen omakotitalo. Rakennusvuosi: 2011 Lämmitysjärjestelmä: Lisätiedot Ryömintätilaisten alapohjien toiminta
1 Ryömintätilaisten alapohjien toiminta FRAME-projektin päätösseminaari Tampere 8.11.2012 Anssi Laukkarinen Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustekniikan laitos 2 Sisältö Johdanto Tulokset Päätelmät Lisätiedot As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO
As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Lisätiedot YRTTITIEN PÄIVÄKOTI JA LISÄRAKENNUS KOSTEUSKARTOITUS
3.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 3 1.1 Yleistiedot 3 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne 3 1.3 Aikaisemmat korjaukset ja tutkimukset 3 2 KOSTEUSKARTOITUKSEN TULOKSET 4 2.1 Havainnot Lisätiedot TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA
PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus Lisätiedot Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti
Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala Lisätiedot VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero: 1282110
VAHINKOKARTOITUSRAPORTTI Työnumero: 1282110 Kohde: Hakunilanrinteen Koulu Osoite: Hiirakkotie 18 01200 Vantaa Yhteyshenkilö: Kouluisäntä Erkki Vesterinen p.040 563 7932 Rehtori Marja Kilpeläinen p.040 Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Crista Berdtson. Tammisaarentie 33, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 14.9.15
Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Gun Adamsson Crista Berdtson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 33, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 14.9.15 Raportointi pvm: 14.9.15 Läsnä olleet: Gun Adamsson, Crista Berdtson Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute