Source: https://www.elhutnik.cz/33/tlakova-zarizeni-skoleni-topicu-a-zajisteni-provozu-stredotlakych-parnich-a-kapalinovych-kotlu-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4ElCJggrNaruaC8T-3aQDalM/
Timestamp: 2020-05-26 23:59:36+00:00
Document Index: 23285937

Matched Legal Cases: ['§ 12', '§ 4', '§ 3', '§ 6', '§ 4', '§ 2', '§ 6', '§ 3', '§ 4', '§ 3', '§ 4']

Tlaková zaøízení: ©kolení topièù a zaji¹tìní provozu støedotlakých parních a kapalinových kotlù | Znalost a praktická správa oborových lhùt a technických revizí
Tlaková zaøízení: ©kolení topièù a zaji¹tìní provozu støedotlakých parních a kapalinových kotlù
2.7.2019, Franti¹ek Cimbùrek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Støedotlaké parní a kapalinové kotle
Provoz kotlù
Revize a zkou¹ky provozovaných parních a horkovodních kotlù
Vìtrání kotelny
Související právní pøedpisy
Je velmi mnoho povinností vyplývajících z právních pøedpisù k zaji¹tìní bezpeènosti práce a právních pøedpisù o bezpeènosti provozu vyhrazených technických zaøízení, které musí provozovatel vyhrazených technických zaøízení dodr¾ovat.
Vyhrazená tlaková zaøízení jsou definována vyhlá¹kou Èeského úøadu bezpeènosti práce a Èeského báòského úøadu è. 18/1979 Sb.
Podle vyhlá¹ky è. 18/1979 Sb. jsou tlaková zaøízení dìlena na:
parní a kapalinové kotle, u kterých konstrukèní pøetlak pøesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky pøevy¹uje pøi tomto pøetlaku bod varu;
tlakové nádoby stabilní, u nich¾ nejvy¹¹í pracovní pøetlak pøesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, pára nebo ¾íravé, jedovaté a výbu¹né kapaliny jakékoliv teploty nebo jakékoliv kapaliny s teplotou pøevy¹ující bod jejich varu pøi pøetlaku 0,07 MPa;
kovové tlakové nádoby k dopravì plynù, u kterých kritická teplota je ni¾¹í ne¾ + 50 °C, nebo plynù, u kterých pøi teplotì + 50 °C je absolutní tlak (tenze) par vy¹¹í ne¾ 0,3 MPa.
NahoruStøedotlaké parní a kapalinové kotle
Zaji¹»ování tepla pro jakékoliv úèely se dìje v zaøízeních, která pro svoji øádnou funkci potøebují také øádnou a svìdomitou obsluhu a údr¾bu. Tìmito zaøízeními jsou kotle, kde se buï ohøívá voda a to podle stupnì jejího ohøátí na vodu teplou do 110 °C anebo vodu horkou nad tuto teplotu.
Dále mù¾e docházet k ohøívání vody nad teplotu bodu varu, kde se mìní v páru. Podle stupnì ohøátí se tato zase dìlí na nízkotlakou páru do 115 °C anebo na støedotlakou páru nad tuto teplotu. Podle tìchto kritérií, ale samozøejmì je¹tì podle mnoha dal¹ích se potom kotle rozdìlují do rùzných kategorií a tøíd a takté¾ jsou kladeny rùznì nároèné po¾adavky na obsluhu a provoz tìchto zaøízení.
Kromì teploty, na kterou je teplonosná látka, v pøevá¾né míøe ohøívána, je velmi dùle¾itý výkon tepelného zdroje, který je schopen vydat a tato hodnota je dùle¾itým kritériem pro rozdìlení kotlù do kategorií a tøíd.
Do kategorie støedotlakých parních a kapalinových kotlù patøí kotle, jejich¾ konstrukèní pøetlak pøesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky pøevy¹uje bod varu pøi tomto pøetlaku. U vody je tato teplota 115 °C. Mohou a jsou to i kapalinové kotle s jinou náplní a potom je nutno se o tento bod varu zajímat a podle toho také kotel zaøadit.
Kotle jsou vyhlá¹kou rozdìleny do ètyø tøíd. Toto dìlení je stejné, jako je dìlení uvedené v jednotlivých normách pro kotle.
tøída jsou parní kotle se jmenovitým mno¾stvím vyrobené páry nad 115 t/hod.
tøída jsou parní kotle se jmenovitým mno¾stvím vyrobené páry nad 50 t/hod. do 115 t/hod. vèetnì anebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW.
tøída jsou parní kotle se jmenovitým mno¾stvím vyrobené páry nad 8 t/hod. do 50 t/hod. vèetnì anebo horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW vèetnì.
tøída jsou parní kotle se jmenovitým mno¾stvím vyrobené páry do 8 t/hod. vèetnì nebo horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW vèetnì a v¹echny ostatní kapalinové kotle.
Podle tøídy kotle probíhá i ¹kolení a zácvik uchazeèe o topièský prùkaz.
Praktický zácvik topièù a odborné topièské kursy zaji¹»ují provozovatelé kotlù nebo jim nadøízené organizace a ústøední orgány. Osnovy kursu urèí poøadatel kursu po projednání s dozorèím orgánem. Absolvování kursu proká¾e ¾adatel o topièskou zkou¹ku potvrzením o úspì¹nì vykonaném zácviku.
Praktický zácvik musí být nepøetr¾itý – 6 mìsícù. Od jeho ukonèení do dne topièské zkou¹ky nesmí uplynout doba del¹í jednoho roku. Odchylku mù¾e povolit dozorèí orgán.
Uchazeèi o doplòkové zkou¹ky musí absolvovat ¹estimìsíèní odborný zácvik v obsluze kotle pøíslu¹né tøídy pod dohledem topièe s platným topièským prùkazem a odborný kurs, a to v délce 30 hodin pro kotle 3. tøídy, 50 hodin pro kotle 2. tøídy a 100 hodin pro kotle 1. tøídy. V pøípadì doplòkové zkou¹ky pro obsluhu kotlù nejbli¾¹í vy¹¹í tøídy nebo kotlù na jiná paliva v rámci té¾e tøídy kotle rozhoduje o délce odborného zácviku a nutnosti odborného kursu provozovatel na základì vyjádøení revizního technika, ale odborný zácvik musí trvat nejménì dva mìsíce – viz § 12 a 13 vyhlá¹ky è. 18/1979 Sb.
Po úspì¹nì vykonané zkou¹ce vydá Technická inspekce Èeské republiky osvìdèení topièe. Osvìdèení má platnost 5 let. S obsluhou kotle velmi úzce souvisí i druh paliva – pevná, kapalná nebo plynná.
K obsluze plnì automatizovaných kotlù se jmenovitým mno¾stvím vyrobené pára do 0,5 t/h, popø. s tepelným výkonem do 0,35 MW, jako¾ i kotlù s konstrukèním tlakem do 0,3 MPa a celkovým vnitøním objemem do 100 litrù a prùtoèných do objemu do 100 litrù, není tøeba topièského prùkazu. Obsluhovaèi tìchto kotlù musí být o jejich obsluze pouèeni a zacvièeni, o èem¾ musí provozovatel vyhotovit zápis.
Provoz, obsluha a údr¾ba parních a horkovodních kotlù je øe¹ena v ÈSN 07 0710 .
Názvosloví z oboru kotlù je uvedeno v normì ÈSN 07 0000 .
ÈSN 07 0710 urèuje základní podmínky nutné k zaji¹tìní bezpeènosti a hospodárnosti provozu kotlù. Provoz v pojetí této normy zahrnuje souhrn v¹ech èinností, nutných k vyu¾ívání kotelního zaøízení, nejen vlastní provoz, ale i údr¾bu, revize a dal¹í.
Provozní pøedpisy výrobce kotle jsou nedílnou souèástí prùvodní technické dokumentace podle ÈSN 07 0623 . Jejich obsahem je uvádìní kotle do provozu, zpùsob øízení provozu a odstavování kotle z provozu. Èinnosti a problematiky, které má dokumentace øe¹it, urèuje i ÈSN 07 0710.
Podmínky provozu jsou rozdílné v ka¾dé kotelnì bez ohledu na to, zda jsou v nich instalovány kotle stejné èi nikoliv. Zále¾í napø. na poètu kotlù, jejich vybavení øídicím systémem, pomocným zaøízením, vnitøní organizací energetického hospodáøství atd. Jinými slovy zále¾í na místních podmínkách.
Z tìchto dùvodù musí provozovatelé zpracovat tzv. místní provozní pøedpis s urèením povinností a odpovìdností jednotlivých pracovníkù s pøihlédnutím k místním podmínkám. Provozovatel pøi zpracování místních provozních pøedpisù vychází pøedev¹ím z provozních pøedpisù výrobce.
Zvlá¹tní pozornost je nutno vìnovat ustanovení pracovníka odpovìdného za provoz kotlù. U vìt¹ích provozovatelù jsou povinnosti rozdìleny na dva pracovníky. Jeden odpovídá za øádnou údr¾bu a druhý za øádnou obsluhu.
NahoruProvoz kotlù
U kotlù není rozhodující, zda se uvádí do provozu pro úèely vyzkou¹ení, trvalého nebo zku¹ebního provozu, v¾dy musí být provedeny stavební a tlakové zkou¹ky dle ÈSN 07 0624 , musí být dokumentace podle ÈSN 07 0623 vèetnì pøedbì¾ných provozních pøedpisù výrobce. Výstroj, pomocná zaøízení a pøíslu¹enství musí odpovídat po¾adavkùm pøíslu¹ných norem, pøedev¹ím ÈSN 07 0620 , ÈSN 07 0270 , ÈSN 07 0703 , ÈSN 07 0711 , ÈSN 73 5120 atd.
V ¾ádném pøípadì nesmí být provozem kotlù ohro¾ena bezpeènost osob a okolí.
Norma ÈSN 07 0710 dále uvádí povinnosti provozovatele pøi uvádìní kotle do provozu, postup pøed zatápìním, zatápìní, ochrana tlakového celku kotle a pøipojení kotle na odbìrnou soustavu.
Zvlá¹tní pozornost musí být zamìøena na bezpeènostní výstroj kotlù.
U bubnových parních kotlù je vodoznak nejdùle¾itìj¹í bezpeènostní výstrojí. U moderních kotlù jsou osazeny blokády, které odstaví kotel pøi minimální nebo maximální hladinì. Napájecí voda do parních kotlù je v¾dy pøedehøívána a u horkovodních kotlù nesmí poklesnout pod 70 OC. U horkovodních, ale i parních prùtoèných kotlù je dùle¾itý prùtok vody, který musí být udr¾ován v pøedepsaném rozsahu. Pøi ztrátì vody v kotli je nutné okam¾ité odstavení z provozu. Vodoznaky je nutno kontrolovat zkou¹kou prùchodnosti v termínech uvedených v místním provozním pøedpisu.
V místním provozním pøedpisu musí být urèeno, které tlakomìry se kontrolují, proto¾e moderní kotle mají velké mno¾ství tlakomìrù a teplomìrù. Musí to být tlakomìry, které urèuje ÈSN 07 0620 a dal¹í, které urèí provozovatel tak, aby kotel mohl být provozován bezpeènì, spolehlivì a hospodárnì. Kontrola tlakomìru nulováním se provádí dle pokynù uvedených v místním provozním pøedpisu.
Pojistné ventily se musí funkènì pøezku¹ovat a to u parních kotlù s konstrukèním pøetlakem do 1,55 MPa -nejménì 1x za týden, od 1,55 MPa do 4,5 MPa 1x za mìsíc a to jejich nadlehèením. Výsledek pøezkou¹ení pojistných ventilù se musí zapsat do provozního deníku kotle. Odfouknutí pojistného ventilu za provozu, pokud je zapsáno do provozního deníku kotle, se pova¾uje za jeho pøezkou¹ení.
K mìøení teplot se pou¾ívají teplomìry nebo teplomìrná zaøízení, která se skládají ze snímaèù a pøipojených mìøících øetìzcù. V provozních pøedpisech výrobce musí být urèeno, které teploty je nutno za provozu sledovat a v jakých mezích se mohou pohybovat.
Uzávìry a odkalování
Manipulace s uzávìry je jedna z nejvíce nebezpeèných èinností jak pro obsluhu, tak i pro zaøízení.
V ka¾dém místním provozním pøedpise by mìla být urèena manipulace s armaturou. Odkalování má význam pouze pøi minimálním prùtoku nebo jenom pøi odstavení kotle. V místním provozním pøedpise musí být øe¹eno i odluhování kotlù.
Norma ÈSN 07 0710 dále øe¹í odstavení kotle z provozu, provoz kotlù za mimoøádných podmínek, údr¾bu a obsluhu kotlù.
NahoruRevize a zkou¹ky provozovaných parních a horkovodních kotlù
Revize a zkou¹ky provozovaných kotlù smí provádìt pouze revizní technik.
Zpùsoby, termíny a pøípady provedení revizí a zkou¹ek stanoví ÈSN 07 0710.
U kotlù musí být provedeny následující kontroly, revize a zkou¹ky:
a) kontroly výstroje
vodoznakù
tlakomìrù
pojistných ventilù
teplomìrù
b) provozní revize:
provádí se za provozu kotle, soustavnì s pøihlédnutím k druhu, konstrukci, stavu stáøí a provozním podmínkám kotlù, nejpozdìji v¹ak po tøech mìsících provozu. Po provozní pøestávce del¹í ne¾ dva mìsíce musí být provedena pøi uvádìní kotle do provozu.
c) vnitøní revize:
pøedmìtem vnitøní revize je pøedev¹ím zji¹tìní stavu dostupných stìn tlakového celku kotle, a to jejich vnitøního i vnìj¹ího povrchu.
Vnitøní revize se provádí:
pøed a po ka¾dém èi¹tìní kotle na stranì pracovní látky, nejpozdìji v¹ak v¾dy po jednom roce provozu.
v dal¹ích pøípadech stanovených ÈSN 07 0710, èl. 98
d) zkou¹ka tìsnosti:
zkou¹kou tìsnosti se ovìøuje, zda kotel vèetnì výstroje je pøi jmenovitém tlaku tìsný. Zkou¹ka tìsnosti musí být provedena:
po ka¾dé vnitøní revizi kotle
v dal¹ích pøípadech stanovených ÈSN 07 0710, èl. 117
e) tlaková zkou¹ka:
tlakovou zkou¹kou se ovìøuje, zda kotel vèetnì výstroje je pøi zku¹ebním pøetlaku tìsný a pevný Hodnota zku¹ebního pøetlaku je uvedena v paspartu kotle.
Tlaková zkou¹ka musí být provedena:
urèí-li to orgán kontroly,
nejpozdìji do 9 let od provedení pøedchozí tlakové zkou¹ky zku¹ebním pøetlakem, pokud v prùvodní dokumentaci není stanovena lhùta krat¹í,
u kotlù stabilních v¾dy po jejich pøemístìní pøed opìtovným zahájením provozu, a u v¹ech kotlù v¾dy po provozní pøestávce del¹í dvou let.
V jednotlivých technicky odùvodnìných pøípadech mù¾e organizace dozoru ( TIÈR ) lhùty tlakových zkou¹ek prodlou¾it, pøípadnì navrhnout místo tlakové zkou¹ky jiný zpùsob zkou¹ení.
Revizní technik sepí¹e o provedení revize revizní zprávu.
NahoruVìtrání kotelny
Vìtráním se rozumí odstraòování ¹kodlivin z pracovního prostoru, v tomto pøípadì z kotelny a to postupnou výmìnou vzduchu za vzduch venkovní. Vìtrání je zpravidla provádìno proudem èerstvého vzduchu, pøivádìného pøevá¾nì z venkovního prostoru. Zneèi¹tìný vzduch je odvádìn do venkovního prostoru, mimo prostor kotelny.
Zpùsoby vìtrání jsou buï pøirozené, nebo nucené. Výpoèet vìtrání musí být souèástí projektové dokumentace.
NahoruSpalinové cesty
Podmínky po¾ární bezpeènosti pøi provozu komínù, kouøovodù a spotøebièù paliv jsou uvedeny v návodu výrobce a vyhlá¹ce è. 34/2016 Sb., kde jsou uvedeny lhùty kontrol, èi¹tìní a revizí spalinových cest. Kdo a za jakých podmínek toto mù¾e provádìt.
Organizace i podnikající fyzická osoba nese odpovìdnost za technický stav jakéhokoliv technického zaøízení, tj. i kotlù. Tato povinnost je uvedena v § 4 zákona è. 309/2006 Sb. Organizace je povinna zajistit aby stroje, technická zaøízení a dal¹í byly z hlediska bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci pravidelnì a øádnì udr¾ovány, kontrolovány a revidovány.
Pro tento úèel musí mít organizace nebo podnikající fyzická osoba zpracovány termíny, lhùty a rozsah kontrol, zkou¹ek a revizí, termíny údr¾by oprav a rekonstrukcí technického zaøízení s ohledem na jejich provedení, doporuèení výrobce a zpùsob pou¾ívání a rizikové faktory v souladu s výsledky kontrol, zkou¹ek a revizí jak je uvedeno v § 3 odst. 4 naøízení vlády è. 101/2005 Sb.
K plnìní vý¹e uvedených úkolù mù¾e provozující organice nebo podnikající fyzická osoba urèit vlastního zamìstnance nebo plnìní tìchto povinností zajistit dodavatelským zpùsobem.
V pøípadì, kdy organizace nebo podnikající fyzická osoba zaji¹»uje plnìní tìchto povinností dodavatelským zpùsobem, musí splòovat odbornou zpùsobilost dle § 6a odst. c) zákona è. 174/1968 Sb., v platném znìní, a vlastnit Oprávnìní k uvedené èinnosti. Odpovìdnost za pravidelné a øádné udr¾ování, kontrolování a revidování tlakových zaøízení nelze pøenést na dodavatelskou organizaci nebo podnikající fyzickou osobu dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona è. 309/2006 Sb.
Povinnosti provozovatelù stanovuje naøízení vlády è. 378/2001 Sb., kde je v § 2 je uvedeno, ¾e ka¾dé technické zaøízení musí obsahovat prùvodní dokumentaci obsahující návod pro montá¾, manipulaci, opravy, údr¾bu a výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zaøízení. Místní provozní bezpeènostní pøedpis upravující pracovní technologické postupy a pravidla pro provoz technických zaøízení. Konkrétní technické po¾adavky jsou obsa¾eny v pøíslu¹ných technických normách.
Pracovník, který je oprávnìn provádìt revize kotlù musí mít odbornou zpùsobilost. Osvìdèení odborné zpùsobilosti k provádìní revizí kotlù vydá Technická inspekce Èeské republiky - TIÈR, podle § 6a odst. 1, písm. d) zákona è. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpeèností práce, jak vyplývá ze zmìn provedených zákonem è. 575/1990 Sb., zákonem 159/1992 Sb., zákonem è. 47/1994 Sb., zákonem è. 71/2000 Sb., zákonem è. 124/2000 Sb., zákonem è. 151/2002 Sb., zákonem è. 309/2002 Sb., zákonem è. 320/2002 Sb., zákonem è. 362/2003 Sb., zákonem è. 436/2004 Sb., zákonem è. 253/2005 Sb. a zákonem è. 189/2008 Sb.
NahoruZávìr
Zajistit stanovení termínù, lhùt a rozsahu kontrol, zkou¹ek, revizí, termínù údr¾by, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracovi¹tì, vèetnì pracovních a výrobních prostøedkù a zaøízení, s ohledem na jejich provedení, doporuèení výrobce a zpùsob pou¾ívání, po¾adavky na pracovi¹tì, rizikové faktory zpùsobující zhor¹ení technického stavu pracovních a výrobních prostøedkù a zaøízení a v souladu s výsledky pøedcházejících kontrol, zkou¹ek èi revizí, po dobu provozu a pou¾ívání pracovi¹tì, je povinností zamìstnavatele. Tato povinnost je dána ustanovením § 3 odst. 4 písm. a) naøízení vlády è. 101/2005 Sb., o podrobnìj¹ích po¾adavcích na pracovi¹tì a pracovní prostøedí, a § 4 odst. 1 písm. c) zákona è. 309/2006 Sb., kterým se upravují dal¹í po¾adavky bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci v pracovnì právních vztazích a o zaji¹tìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi èinnosti nebo poskytování slu¾eb mimo pracovnìprávní vztahy (zákon o zaji¹tìní dal¹ích podmínek bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci).
V § 3 odst. 4 písm. b) zákona è. 101/2005 Sb. je ulo¾ena povinnost zamìstnavatele zajistit dodr¾ování termínù a lhùt pro provádìní èinností uvedených pod písm. a) citovaného zákona a souèasnì urèit osobu, její¾ povinností je zajistit jejich provádìní.
V ¾ádném pøípadì nelze povinnosti organizace nebo podnikající fyzické osoby - jako zamìstnavatele, ulo¾enou mu § 4 odst. 1 písm. c) zákona è. 309/2006 Sb., stejnì tak jako související právní pøedpisy, pøenést ani v rámci obchodnì závazkových vztahù, na pøípadného dodavatele revizí - jako organizaci nebo podnikající fyzickou osobu s oprávnìním k provádìní revizí tlakových zaøízení. Revize v tomto pøípadì provádí dodavatelský subjekt na základì smlouvy o kontrolní èinnosti. Vykonavatel revize je v rámci tohoto vztahu vázán pouze smluvním ujednáním vztahujícím se k pøedmìtu revize.
NahoruSouvisející právní pøedpisy
Vyhlá¹ka è. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkou¹kách plynových zaøízení, ve znìní pozdìj¹ích pøedpisù.
Vyhlá¹ka è. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní po¾adavky k zaji¹tìní bezpeènosti práce a technických zaøízení, ve znìní pozdìj¹ích pøedpisù.
Vyhlá¹ka è. 21/1979 Sb., kterou se urèují vyhrazená plynová zaøízení, ve znìní pozdìj¹ích pøedpisù.
Vyhlá¹ka è. 194/2013 Sb., o kontrole kotlù a rozvodù tepelné energie.
Vyhlá¹ka è. 18/1979 Sb., kterou se urèují vyhrazená tlaková zaøízení, ve znìní pozdìj¹ích pøedpisù.
Zákon è. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpeèností práce.
Naøízení vlády è. 378/2001 Sb., bli¾¹í podmínky bezpeèného provozu technických zaøízení.
Zákon è. 309/2006 Sb., zákon o zaji¹tìní dal¹ích podmínek bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci.
Naøízení vlády è. 101/2005 Sb., o podrobnìj¹ích po¾adavcích na pracovi¹tì a pracovní prostøedí.