Source: https://123doc.net/document/5617827-tieu-chuan-thi-nghiem-chong-set-van-iec-60099-4.htm
Timestamp: 2020-08-13 02:06:29+00:00
Document Index: 262987761

Matched Legal Cases: ['art 4', 'art 4', 'art 2', 'art 1', 'art 3', 'art 3', 'CSC ', 'CSC ']

310 213 0
COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60099-4 Deuxième édition Second edition 2004-05 Parafoudres – Partie 4: Parafoudres oxyde métallique sans éclateurs pour réseaux courant alternatif Surge arresters – Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c systems Numéro de référence Reference number CEI/IEC 60099-4:2004 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION NORME INTERNATIONALE COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Publication numbering Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées partir de 60000 Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1 As from January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1 Editions consolidées Consolidated editions Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l’amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements et The IEC is now publishing consolidated versions of its publications For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment and the base publication incorporating amendments and Informations supplémentaires sur les publications de la CEI Further information on IEC publications Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique Des renseignements relatifs cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda Des informations sur les sujets l’étude et l’avancement des travaux entrepris par le comité d’études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l’intermédiaire de: The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following: • Site web de la CEI (www.iec.ch) • IEC Web Site (www.iec.ch) • Catalogue des publications de la CEI • Catalogue of IEC publications Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d’études ou date de publication Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda • IEC Just Published The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication Online information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda • • Service clients IEC Just Published This summary of recently issued publications (www.iec.ch/online_news/justpub) is also available by email Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi disponible par courrier électronique Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d’informations • Customer Service Centre Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients: If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: Email: custserv@iec.ch Tél: +41 22 919 02 11 Fax: +41 22 919 03 00 Email: custserv@iec.ch Tel: +41 22 919 02 11 Fax: +41 22 919 03 00 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Numérotation des publications COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION INTERNATIONAL STANDARD CEI IEC 60099-4 Deuxième édition Second edition 2004-05 Parafoudres – Partie 4: Parafoudres oxyde métallique sans éclateurs pour réseaux courant alternatif Surge arresters – Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c systems  IEC 2004 Droits de reproduction réservés  Copyright - all rights reserved Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch Commission Electrotechnique Internationale International Electrotechnical Com m ission CODE PRIX PRICE CODE XG Pour prix, voir catalogue en vigueur For price, see current catalogue COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION NORME INTERNATIONALE 60099-4 © CEI:2004 SOMMAIRE AVANT-PROPOS 12 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION INTRODUCTION 16 Domaine d'application 18 Références normatives 18 Termes et définitions 20 Identification et classification 36 4.1 Identification des parafoudres 36 4.2 Classification des parafoudres 38 Caractéritiques assignées et conditions de service 38 5.1 Tensions assignées normales 38 5.2 Fréquences assignées normales 38 5.3 Valeurs normales des courants nominaux de décharge 38 5.4 Conditions de service 40 Prescriptions 40 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 Tenue diélectrique de l'enveloppe du parafoudre 40 Tension de référence 42 Tensions résiduelles 42 Décharges partielles internes 42 Taux de fuite de l'étanchéité 42 Répartition du courant dans les parafoudres plusieurs colonnes 42 Stabilité thermique 42 Tenue au choc de courant de longue durée 42 Fonctionnement des parafoudres 44 Caractéristique de tension fréquence industrielle en fonction du temps d'un parafoudre 50 6.11 Court-circuit 50 6.12 Dispositif de déconnexion 50 6.13 Prescriptions pour les équipements auxiliaires tels que les éléments de répartition 50 6.14 Efforts mécaniques 50 6.15 Compatibilité électromagnétique 52 6.16 Fin de cycle 52 Conditions générales d’éxécution des essais 52 7.1 Appareillage de mesure et précision 52 7.2 Mesures de la tension de référence 54 7.3 Echantillons destinés aux essais 54 Essais de type (essais de conception) 54 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 Généralités 54 Essais de tenue de l'isolation de l'enveloppe du parafoudre 58 Essais de vérification de la tension résiduelle 60 Essai de tenue aux chocs de courant de longue durée 66 Essais de fonctionnement 70 Essai des dispositifs déconnecteurs/indicateurs de défaut pour parafoudres 86 Procédure d’essai de court-circuit 90 Essais de décharges partielles internes 90 Essai en moment de flexion 90 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION –2– –3– CONTENTS FOREWORD 13 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION INTRODUCTION 17 Scope 19 Normative references 19 Terms and definitions 21 Identification and classification 37 4.1 Arrester identification 37 4.2 Arrester classification 39 Standard ratings and service conditions 39 5.1 Standard rated voltages 39 5.2 Standard rated frequencies 39 5.3 Standard nominal discharge currents 39 5.4 Service conditions 41 Requirements 41 6.1 Insulation withstand of the arrester housing 41 6.2 Reference voltage 43 6.3 Residual voltages 43 6.4 Internal partial discharges 43 6.5 Seal leak rate 43 6.6 Current distribution in a multi-column arrester 43 6.7 Thermal stability 43 6.8 Long-duration current impulse withstand 43 6.9 Operating duty 45 6.10 Power-frequency voltage versus time characteristics of an arrester 51 6.11 Short-circuit 51 6.12 Disconnector 51 6.13 Requirements for auxiliary equipment such as grading components 51 6.14 Mechanical loads 51 6.15 Electromagnetic compatibility 53 6.16 End of life 53 General testing procedure 53 7.1 7.2 7.3 Type Measuring equipment and accuracy 53 Reference voltage measurements 55 Test samples 55 tests (design tests) 55 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 General 55 Insulation withstand tests on the arrester housing 59 Residual voltage tests 61 Long-duration current impulse withstand test 67 Operating duty tests 71 Tests of arrester disconnectors/fault indicators 87 Short-circuit test procedure 91 Internal partial discharge tests 91 Test of the bending moment 91 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION 60099-4  IEC:2004 60099-4 © CEI:2004 8.10 Essais d’environnement 92 8.11 Essai de mesure du taux de fuite 94 8.12 Essai aux tensions perturbatrices RF (RIV) 96 Essais individuels et essais de réception 98 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION 9.1 Essais individuels 98 9.2 Essais de réception 100 10 Prescriptions d’essais pour les parafoudres enveloppe synthétique 104 10.1 Domaine d’application 104 10.2 Références normatives 104 10.3 Termes et définitions 104 10.4 Identification et classification 104 10.5 Caractéristiques assignées et conditions de service 104 10.6 Prescriptions 104 10.7 Conditions générales d’exécution des essais 106 10.8 Essais de type (essais de conception) 106 11 Prescriptions d’essais pour les parafoudres sous enveloppe métallique isolation gazeuse (Parafoudres blindés) 138 11.1 Domaine d’application 138 11.2 Références normatives 138 11.3 Termes et définitions 138 11.4 Identification et classification 138 11.5 Caractéristiques assignées et conditions de service 138 11.6 Prescriptions 140 11.7 Conditions générales d’exécution des essais 142 11.8 Essais de type (essais de conception) 142 11.9 Essais individuels 152 11.10 Essais consécutifs l'installation sur site 152 12 Parafoudres débrochables et parafoudres pour prises 158 12.1 Domaine d’application 158 12.2 Références normatives 158 12.3 Termes et définitions 158 12.4 Identification et classification 158 12.5 Caractéristiques assignées et conditions de service 158 12.6 Prescriptions 158 12.7 Conditions générales d'exécution des essais 160 12.8 Essais de type (essais de conception) 160 12.9 Essais individuels et essais de réception 172 13 Parafoudres immergés 172 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 Domaine d’application 172 Références normatives 172 Termes et définitions 172 Identification et classification 172 Caractéristiques assignées et conditions de service 174 Prescriptions 174 Conditions générales d'exécution des essais 174 Essais de type (essais de conception) 174 Essais individuels et essais de réception 190 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION –4– –5– 8.10 Environmental tests 93 8.11 Seal leak rate test 95 8.12 Radio interference voltage (RIV) test 97 Routine tests and acceptance tests 99 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION 9.1 Routine tests 99 9.2 Acceptance tests 101 10 Test requirements on polymer-housed surge arresters 105 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 11 Test Scope 105 Normative references 105 Terms and definitions 105 Identification and classification 105 Standard ratings and service conditions 105 Requirements 105 General testing procedure 107 Type tests (design tests) 107 requirements on gas-insulated metal enclosed arresters (GIS-arresters) 139 11.1 Scope 139 11.2 Normative references 139 11.3 Terms and definitions 139 11.4 Identification and classification 139 11.5 Standard ratings and service conditions 139 11.6 Requirements 141 11.7 General testing procedures 143 11.8 Type tests (design tests) 143 11.9 Routine tests 153 11.10 Test after erection on site 153 12 Separable and dead-front arresters 159 12.1 Scope 159 12.2 Normative references 159 12.3 Terms and definitions 159 12.4 Identification and classification 159 12.5 Standard ratings and service conditions 159 12.6 Requirements 159 12.7 General testing procedure 161 12.8 Type tests (design tests) 161 12.9 Routine tests and acceptance tests 173 13 Liquid-immersed arresters 173 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 Scope 173 Normative references 173 Terms and definitions 173 Identification and classification 173 Standard ratings and service conditions 175 Requirements 175 General testing procedure 175 Type tests (design tests) 175 Routine tests and acceptance tests 191 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION 60099-4  IEC:2004 60099-4 © CEI:2004 Annexe A (normative) Conditions anormales de service 192 Annexe B (normative) Essai de vérification de l'équivalence thermique entre un parafoudre complet et une fraction de parafoudre 194 Annexe C (normative) Prescriptions relatives aux parafoudres pour courants de foudre élevés pour la gamme de tension de kV 52 kV 196 Annexe D (normative) Méthode de vérification de la caractéristique de tension fréquence industrielle en fonction du temps d'un parafoudre 202 Annexe E (informative) Guide pour le choix de la classe de décharge de ligne 206 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Annexe F (normative) Essai de pollution artificielle relatif la contrainte thermique des parafoudres oxyde métallique enveloppe en porcelaine comportant plusieurs éléments 210 Annexe G (informative) Renseignements caractéristiques fournis dans les appels d'offres et les offres 240 Annexe H (informative) Circuit type pour l'essai de fonctionnement aux chocs de courant de grande amplitude (voir 8.5.4) 246 Annexe I (informative) Circuit type de générateur de choc constantes réparties pour l'essai de tenue aux chocs de courant de longue durée (voir 8.4) 250 Annexe J (informative) Tensions résiduelles maximales typiques 252 Annexe K (informative) Procédure d’essai de vieillissement – Loi d’Arrhénius – Problèmes liés aux températures plus élevées 254 Annexe L (informative) Guide pour la détermination de la répartition de tension dans les parafoudres oxyde métallique 258 Annexe M (normative) Considérations d’ordre mécanique 274 Annexe N (informative) Essais de court-circuit 282 Bibliographie 300 Figure – Essai de fonctionnement sur les parafoudres 10 000 A, classe de décharge de ligne et les parafoudres 000 A, 500 A et 500 A (voir 8.5.4) 46 Figure – Essai de fonctionnement sur les parafoudres 10 000 A, classes de décharge de ligne et et les parafoudres 20 000 A, classes de décharge de ligne et (voir 8.5.5) 48 Figure – Puissance absorbée par un parafoudre températures élevées en fonction du temps 74 Figure – Essai de stabilité thermique sur les parafoudres 10 000 A de classe de décharge de ligne et les parafoudres 000 A, 500 A et 500 A 102 Figure – Essai de stabilité thermique pour les parafoudres 10 000 A des classes de décharge de ligne et et les parafoudres 20 000 A des classes de décharge de ligne et 104 Figure – Essai thermomécanique 126 Figure – Exemple de configuration pour l’essai thermomécanique et orientation de l’effort de flexion 128 Figure – Essai d’immersion dans l’eau 130 Figure – Exemple de cycle de vieillissement climatique accéléré sous tension (conformément la CEI 61109) 136 Figure 10 – Autre exemple de cycle de vieillissement climatique accéléré 138 Figure 11 – Tensions d'essai de tenue de l'isolation des parafoudres pour prise ou débrochables avec enveloppe blindée 162 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION –6– –7– Annex A (normative) Abnormal service conditions 193 Annex B (normative) Test to verify thermal equivalency between complete arrester and arrester section 195 Annex C (normative) Requirements for high lightning duty arresters for voltage range kV to 52 kV 197 Annex D (normative) Procedure to verify the power-frequency voltage-versus-time characteristics of an arrester 203 Annex E (informative) Guide to selection of line discharge class 207 Annex F (normative) Artificial pollution test with respect to the thermal stress on porcelain-housed multi-unit metal-oxide surge arresters 211 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Annex G (informative) Typical information given with enquiries and tenders 241 Annex H (informative) Typical circuit for high current impulse operating duty test (see 8.5.4) 247 Annex I (informative) Typical circuit for a distributed constant impulse generator for the long duration current impulse withstand test (see 8.4) 251 Annex J (informative) Typical maximum residual voltages 253 Annex K (informative) Ageing test procedure – Arrhenius law – Problems with higher temperatures 255 Annex L (informative) Guide for the determination of the voltage distribution along metal-oxide surge arresters 259 Annex M (normative) Mechanical considerations 275 Annex N (informative) Short-circuit tests 283 Bibliography 301 Figure – Operating duty test on 10 000 A line discharge Class 1, 000 A, 500 A and 500 A arresters (see 8.5.4) 47 Figure – Operating duty test on 10 000 A arresters line discharge Classes and and 20 000 A arresters line discharge Classes and (see 8.5.5) 49 Figure – Power losses of the arrester at elevated temperatures versus time 75 Figure – Thermal stability test on 10 000 A line discharge Class 1, 000 A, 500 A and 500 A arresters 103 Figure – Thermal stability test on 10 000 A arresters line discharge Classes and and 20 000 A arresters line discharge Classes and 105 Figure – Thermomechanical test 127 Figure – Example of the test arrangement for the thermomechanical test and direction of the cantilever load 129 Figure – Water immersion 131 Figure – Example of an accelerated weather ageing cycle under operating voltage (according to IEC 61109) 137 Figure 10 – Another example of an accelerated weather ageing cycle 139 Figure 11 – Test set-up for insulation withstand test of separable arresters in insulating housings 163 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION 60099-4  IEC:2004 60099-4 © CEI:2004 Figure 12 – Puissance absorbée par un parafoudre températures élevées en fonction du temps 180 Figure C.1 – Essai de fonctionnement sur les parafoudres 20 000 A pour courants de foudre élevés 200 Figure C.2 – Essai de stabilité thermique sur les parafoudres 20 000 A pour courants de foudre élevés (voir 9.2.2) 200 Figure D.1 – Essai des parafoudres 10 000 A, classe de décharge de ligne 1, 000 A, 500 A et 500 A 202 Figure D.2 – Essai des parafoudres 20 000 A pour courants de foudre élevés 204 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Figure D.3 – Essai des parafoudres 10 000 A, classes de décharge de ligne et et parafoudres 20 000 A, classes de décharge de ligne et 204 Figure E.1 – Energie spécifique en kJ par kV de tension assignée en fonction du rapport de la tension résiduelle aux chocs de manœuvre (U a ) la valeur efficace de la tension assignée U r du parafoudre 208 Figure F.1 – Organigramme démontrant la procédure permettant de déterminer le préchauffage d'un échantillon en essai 216 Figure H.1 – Schéma de circuit type pour l'essai de fonctionnement aux chocs de courant de grande amplitude 246 Figure I.1 – Circuit type de générateur de chocs constantes réparties pour l'essai aux chocs de courant de longue durée 250 Figure L.1 – Installation triphasée type de parafoudres 268 Figure L.2 – Circuit équivalent simplifié multi-étages d’un parafoudre 268 Figure L.3 – Géométrie du modèle de parafoudre 270 o Figure L.4 – Exemple de caractéristique courant-tension en valeurs réduites +20 C pour une résistance oxydes métalliques dans la région des courants de fuite 272 Figure L.5 – Répartition de tension calculée le long de la colonne de résistances dans le cas B 272 Figure M.1 – Moment de flexion pour un parafoudre plusieurs unités 274 Figure M.2 – Fraction de parafoudre 278 Figure M.3 – Dimensions du parafoudre 280 Figure N.1 – Positionnement du fil fusible dans différents cas (pour les parafoudres avec limiteur de pression) 296 Figure N.2 – Configuration d’essai pour les parafoudres avec limiteur de pression 298 Figure N.3 – Configuration d’essai pour les parafoudres sans limiteur de pression 298 Tableau – Classification des parafoudres 38 Tableau – Echelons de tensions assignées 38 Tableau – Essais de type de parafoudre 56 Tableau – Valeurs de crête des courants pour l'essai de vérification de la tension résiduelle 66 Tableau – Paramètres pour l'essai de décharge de ligne sur les parafoudres 20 000 A et 10 000 A 68 Tableau – Prescriptions pour l'essai aux chocs de courant de longue durée sur les parafoudres 000 et 500 A 70 Tableau – Détermination des tensions assignée et de service permanent majorées 76 Tableau – Prescriptions pour les chocs de courant de grande amplitude 80 Tableau – Prescriptions pour les chocs de courant de grande amplitude 112 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION –8– 60099-4 © CEI:2004 Tableau N.3 – Courants prescrits pour les essais de court-circuit Classe du parafoudre = courant nominal de décharge COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION A Courant de faible amplitude Courant de forte amplitude Courant assigné de court-circuit I S Courants réduits de court-circuit A A Courant de courtcircuit de durée de s a A 20 000 ou 10 000 80 000 50 000 25 000 600 ± 200 20 000 ou 10 000 63 000 25 000 12 000 600 ± 200 20 000 ou 10 000 50 000 25 000 12 000 600 ± 200 20 000 ou 10 000 40 000 25 000 12 000 600 ± 200 20 000 ou 10 000 31 500 12 000 000 600 ± 200 20 000, 10 000 ou 000 20 000 12 000 000 600 ± 200 10 000 ou 000 16 000 000 000 600 ± 200 10 000, 000, 500 ou 500 10 000 000 000 600 ± 200 10 000, 000, 500 ou 500 000 000 500 600 ± 200 NOTE Si un type de parafoudre existant, qui est déjà qualifié pour l’un des courants assignés du présent tableau, est en cours de qualification pour une valeur du courant assigné supérieure indiquée dans ce tableau, il convient qu’il ne soit essayé qu’à cette nouvelle valeur assignée Toute extrapolation ne peut être étendue qu’à deux niveaux du courant assigné de court-circuit NOTE Si un nouveau type de parafoudre doit être qualifié pour une valeur de courant assigné supérieure celles données dans ce tableau, il est recommandé qu’il soit essayé la valeur proposée pour ce courant assigné, 50 % et 25 % de cette valeur NOTE Un type de parafoudre existant, qui est déjà qualifié pour l’un des courants assignés de ce tableau, est considéré comme satisfaisant aux essais correspondant toutes les valeurs de courant assigné inférieures cette première valeur a Pour les parafoudres destinés être installés dans des systèmes résonnants neutre mis la terre ou non, l’augmentation de la durée de l’essai au-delà de s, jusqu'à 30 min, peut être autorisée après accord entre le constructeur et l’utilisateur Dans ce cas, il convient que le courant de court-circuit de faible amplitude soit réduit 50 A ± 20 A Pour cet essai spécial, il est recommandé que les échantillons d’essai et les critères d’acceptation soient définis par accord entre le constructeur et l’utilisateur COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION – 294 – – 295 – Table N.3 – Required currents for short-circuit tests COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION High current Low current Arrester class = nominal discharge current Rated short-circuit current I S Reduced short-circuit currents Short-circuit current with a duration of s a A A A A 20 000 or 10 000 80 000 50 000 25000 600 ± 200 20 000 or 10 000 63 000 25 000 12 000 600 ± 200 20 000 or 10 000 50 000 25 000 12 000 600 ± 200 20 000 or 10 000 40 000 25 000 12 000 600 ± 200 20 000 or 10 000 31 500 12 000 000 600 ± 200 20 000, 10 000 or 000 20 000 12 000 000 600 ± 200 10 000 or 000 16 000 000 000 600 ± 200 10 000, 000, 500 or 500 10 000 000 000 600 ± 200 10 000, 000, 500 or 500 000 000 500 600 ± 200 NOTE If an existing type of arrester, already qualified for one of the rated currents in this table, is being qualified for a higher rated current value within this table, it should be tested only at the new rated value Any extrapolation can only be extended by two steps of rated short-circuit current NOTE If a new arrester type is to be qualified for a higher rated current value than available in this table, it should be tested at the proposed rated current, at 50 % and at 25 % of this rated current NOTE If an existing arrester is qualified for one of the rated short-circuit currents in this table, it is deemed to have passed the test for any value of rated current lower than this one a For surge arresters to be installed in resonant earthed or unearthed neutral systems, the increase of the test duration to longer than s, up to 30 min, may be permitted after agreement between the manufacturer and the user Then, the low short-circuit current should be reduced to 50 A ± 20 A For this special test, the test sample and acceptance criteria should be agreed upon between the manufacturer and the user COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION 60099-4  IEC:2004 60099-4 © CEI:2004 Fil fusible Enveloppe Fil fusible Enveloppe Partie active Gaz ou liquide Matériau de remplissage Partie active Gaz ou liquide COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Enveloppe Fil fusible Partie active Matériau de remplissage Gaz ou liquide Enveloppe Enveloppe Fil fusible Fil fusible Partie active Matériau de remplissage Gaz ou liquide Partie active Matériau de remplissage Gaz ou liquide IEC 1546/99 Figure N.1 – Positionnement du fil fusible dans différents cas (pour les parafoudres avec limiteur de pression) COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION – 296 – – 297 – Fuse wire Fuse wire Housing Housing Active part Active part COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Gas or liquid Filling material Gas or liquid Fuse wire Housing Active part Filling material Housing Gas or liquid Housing Fuse wire Fuse wire Active part Filling material Gas or liquid Active part Filling material Gas or liquid IEC 1546/99 Figure N.1 – Position of the fuse wire in different cases (for arresters with pressure-relief devices) COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION 60099-4  IEC:2004 0,50 m-2 m Eventuels évents de soufflage 60099-4 © CEI:2004 Câble vertical souple Parafoudre h Socle COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Enceinte 0,4 m ± 0,1 m m-2 m Plate-forme isolante IEC 1797/01 Figure N.2 – Configuration d’essai pour les parafoudres avec limiteur de pression 0,50 m-2 m Câble verticale souple Parafoudre h Socle Enceinte 0,4 m ± 0,1 m m-2 m Plate-forme isolante IEC 1798/01 Figure N.3 – Configuration d’essai pour les parafoudres sans limiteur de pression COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION – 298 – – 299 – 0,50 m-2 m Venting system (if any) Vertical flexible cable Surge arrester h Base COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Enclosure 0,4 m ± 0,1 m m-2 m Insulating platform IEC 1797/01 Figure N.2 – Circuit layout for surge arresters with pressure-relief device 0,50 m-2 m Vertical flexible cable Surge arrester h Base Enclosure 0,4 m ± 0,1 m m-2 m Insulating platform IEC 1798/01 Figure N.3 – Circuit layout or surge arresters without pressure-relief device COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION 60099-4  IEC:2004 60099-4 © CEI:2004 Bibliographie CEI 60068-2-17:1994, Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie 2: Essais – Essai Q: Etanchéité CEI 60099-1:1991, Parafoudres – Partie 1: Parafoudres résistance variable avec éclateurs pour réseaux courant alternatif CEI 60099-3:1990, Parafoudres – Partie 3: Essais de pollution artificielle des parafoudres COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION CEI 60694:1996, Spécifications communes aux normes de l'appareillage haute tension CEI 60721-3-2:1997, Classification des conditions d'environnement – Partie 3: Classification des groupements des agents d'environnement et de leurs sévérités – Section 2: Transport IEEE C62.11:1999, Standard for Metal-Oxide Surge Arresters for Alternating Current Power Circuits (>1 KV) (disponible en anglais seulement) _ COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION – 300 – – 301 – Bibliography IEC 60068-2-17:1994, Basic environmental testing procedures – Part 2: Tests – Test Q: Sealing IEC 60099-1:1991, Surge arresters – Part 1: Non-linear resistor type gapped arresters for a.c systems IEC 60099-3:1990, Surge arresters – Part 3: Artificial pollution testing of surge arresters COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION IEC 60694:1996, Common specifications for high-voltage switchgear and controlgear standards IEC 60721-3-2:1997, Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Section 2: Transportation IEEE C62.11:1999, Standard for Metal-Oxide Surge Arresters for Alternating Current Power Circuits (>1 kV) _ COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION 60099-4  IEC:2004 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION The IEC would like to offer you the best quality standards possible To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below Thank you! COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Customer Service Centre (CSC) International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé 1211 Genève 20 Switzerland or Fax to: IEC/CSC at +41 22 919 03 00 Thank you for your contribution to the standards-making process Nicht frankieren Ne pas affranchir A Prioritaire Non affrancare No stamp required RÉPONSE PAYÉE SUISSE Customer Service Centre (CSC) International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé 1211 GENEVA 20 Switzerland COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Standards Survey Please report on ONE STANDARD and ONE STANDARD ONLY Enter the exact number of the standard: (e.g 60601-1-1) Q6 standard is out of date standard is incomplete standard is too academic standard is too superficial title is misleading I made the wrong choice other COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Q2 Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard (tick all that apply) I am the/a: purchasing agent librarian researcher design engineer safety engineer testing engineer marketing specialist other Q3 Q7 I work for/in/as a: (tick all that apply) manufacturing consultant government test/certification facility public utility education military other Q5 This standard meets my needs: (tick one) not at all nearly fairly well exactly 4 4 I read/use the: (tick one) French text only English text only both English and French texts This standard will be used for: (tick all that apply) general reference product research product design/development specifications tenders quality assessment certification technical documentation thesis manufacturing other Please assess the standard in the following categories, using the numbers: (1) unacceptable, (2) below average, (3) average, (4) above average, (5) exceptional, (6) not applicable timeliness quality of writing technical contents logic of arrangement of contents tables, charts, graphs, figures other Q8 Q4 If you ticked NOT AT ALL in Question the reason is: (tick all that apply) Q9 4 Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know: COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Q1 La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles Pour nous assurer que nous continuons répondre votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier l’adresse ci-dessous Merci ! COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Centre du Service Clientèle (CSC) Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé 1211 Genève 20 Suisse ou Télécopie: CEI/CSC +41 22 919 03 00 Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi la Normalisation Internationale Nicht frankieren Ne pas affranchir A Prioritaire Non affrancare No stamp required RÉPONSE PAYÉE SUISSE Centre du Service Clientèle (CSC) Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembé 1211 GENÈVE 20 Suisse COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Enquête sur les normes Veuillez ne mentionner qu’UNE SEULE NORME et indiquer son numéro exact: ( ex 60601-1-1) Q5 pas du tout peu près assez bien parfaitement COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Q2 En tant qu’acheteur de cette norme, quelle est votre fonction? (cochez tout ce qui convient) Je suis le/un: Q6 agent d’un service d’achat bibliothécaire chercheur ingénieur concepteur ingénieur sécurité ingénieur d’essais spécialiste en marketing autre(s) Je travaille: (cochez tout ce qui convient) dans l’industrie comme consultant pour un gouvernement pour un organisme d’essais/ certification dans un service public dans l’enseignement comme militaire autre(s) Cette norme sera utilisée pour/comme (cochez tout ce qui convient) ouvrage de référence une recherche de produit une étude/développement de produit des spécifications des soumissions une évaluation de la qualité une certification une documentation technique une thèse la fabrication autre(s) Si vous avez répondu PAS DU TOUT Q5, c’est pour la/les raison(s) suivantes: (cochez tout ce qui convient) Veuillez évaluer chacun des critères cidessous en utilisant les chiffres (1) inacceptable, (2) au-dessous de la moyenne, (3) moyen, (4) au-dessus de la moyenne, (5) exceptionnel, (6) sans objet publication en temps opportun qualité de la rédaction contenu technique disposition logique du contenu tableaux, diagrammes, graphiques, figures autre(s) Q8 Q4 4 4 la norme a besoin d’être révisée la norme est incomplète la norme est trop théorique la norme est trop superficielle le titre est équivoque je n’ai pas fait le bon choix autre(s) Q7 Q3 Cette norme répond-elle vos besoins: (une seule réponse) Je lis/utilise: (une seule rộponse) uniquement le texte franỗais uniquement le texte anglais les textes anglais et franỗais Q9 4 Veuillez nous faire part de vos observations éventuelles sur la CEI: COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION Q1 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION ISBN 2-8318-7434-3 -:HSMINB=]\YXYU: ICS 29.240.10 Typeset and printed by the IEC Central Office GENEVA, SWITZERLAND ... the bending moment 91 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION 60099-4  IEC:2004 60099-4 © CEI:2004 8.10 Essais d’environnement 92 8.11 Essai de mesure du taux... and acceptance tests 191 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION 60099-4  IEC:2004 60099-4 © CEI:2004 Annexe A (normative) Conditions anormales de service 192 Annexe... insulating housings 163 COPYRIGHT © IEC NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION 60099-4  IEC:2004 60099-4 © CEI:2004 Figure 12 – Puissance absorbée par un parafoudre températures élevées
Xem thêm: Tiêu chuẩn thí nghiệm chống sét van IEC 60099 4, Tiêu chuẩn thí nghiệm chống sét van IEC 60099 4
tiêu chuẩn thử nghiệm chống sét van
tiêu chuẩn dòng rò chống sét van
tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van
tiêu chuẩn thí nghiệm chống thấm bê tông
tiêu chuẩn thí nghiệm bê tông chống thấm
tiêu chuẩn thi công chống mối
5G Tổng quan về các tiêu chuẩn, thí nghiệm, thách thức, phát triển và thực hiện (Khóa luận tốt nghiệp)