Source: https://www.scribd.com/document/341837824/Cps-chu-controle-periodique
Timestamp: 2018-10-20 01:59:54+00:00
Document Index: 7070708

Matched Legal Cases: ["l'article 37", 'arrêt ', 'arrêt ', "l'article 8", 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', '§ 1', '§ 3']

Uploaded by زايد الأطلس
Prix_Contrat_(2013-guide-prix-dans-mp, marché public)
planificare Lacatuserie.doc
4562_almaliya_ar11.pdf
1 Cover-Daftar isi.pdf.pdf
Crono de Practica
Bahasa # Kuis # Kelompok 6
20358906 ENG
v28n3a11.pdf
Ingenieria de La Informacion II
MetodoAlkalima.pdf
inst-ibase-balanco-social.pdf
Sitraccreo II
- Gronograma-modificado Final 1
Arreteduministredestravauxpublicsdu23Juillet1990mo
CAN-ULC-S603-14-EN.pdf
TT_6605
reglementation levage.pdf
CCSE_Physique-1_2005_TSI.pdf
F70_2012-05-30.pdf
STRPVC-Guide-AEP-Avril-2014.pdf
02Suites math.pdf
1_ExamSA2005.pdf
Heating and Cooling With a Heat Pump, Canada Natural Resources.pdf
le délai d’approbation visé au 1er alinéa ci- dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché. B. mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire. Textes particuliers :  Règlements locaux concernant l’alimentation en eau et en électricité des immeubles. avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er ci-dessus. Article 5 : Délai d’approbation : Conformément aux dispositions de l’article 136 du règlement relatif aux marchés du Centre Hospitalier Mohammed VI-Marrakech.  Tous les textes concernant les bâtiments hospitaliers .  Les DTU . L'approbation du marché par l’autorité compétente doit intervenir avant tout commencement d'exécution des prestations objet dudit marché.  Les normes marocaines concernant tous les lots .  Tous les textes réglementaires lies à la sécurité dans les établissements recevant du public.  Le Dahir du 21 mars 1943 et du 27 décembre 1944 en matière de législation sur les accidents de travail. Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai. Lorsque le maître d’ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre. Dans ce cas.  Le Dahir n° 1-15-05 du 19 février 2015 relatif au nantissement des marchés publics . Article 4 : Validité du marché Le présent marché ne sera valable et définitif qu'après sa signature par le Directeur du Centre Hospitalier Mohammed VI. l’attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage.  Le décret n°2-03-703 du 18 Ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat .  la loi n° 69-00 relative aux contrôleurs financiers de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes promulguée par Dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424(11 Novembre 2003) .  La circulaire N° 1-61-SGG du 30-01-1961. si le visa est requis. lui proposer par lettre recommandée avec accusé de réception. par fax confirmé ou par tout autre moyen de Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 5 . relative à l’utilisation des produits d’origine marocaine . et son visa par le Contrôleur d’État. Le bureau d’études s’engage à accomplir les missions qui lui sont confiées par le présent contrat dans les délais prévus au planning établi conjointement avec l’Administration.  Décret n°2-02-121 du 19 Décembre 2003 relatif aux contrôleurs d’Etat. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au 1er alinéa de l’article 33 dudit règlement. il doit .  Les normes françaises et européennes pour les prestations non couvertes par les normes marocaines . l’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture des plis.  Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la soumission . commissaires du gouvernement et trésoriers payeurs auprès des entreprises publiques et autres organismes .
CAUTIONNEMENT PROVISOIRE Le cautionnement provisoire est fixé à 10.EMO. Cette pénalité sera plafonnée à 10 % du montant du marché initial éventuellement modifié ou complété par les augmentations ou avenants intervenus.00 DHS – Dix Mille Dirhams. aux visites inopinées ou aux réceptions. il lui sera appliqué.1 . toutes les notifications relatives au présent marché lui seront valablement faites à l’adresse indiquée dans sa soumission. 8-3 . l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable du titulaire et sans préjudice de l’application des autres mesures coercitives prévues à l’article 52 du CCAG-EMO. en ne faisant pas élection de domicile.000. de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. Les contrôles confiés au Bureau de contrôle technique seront effectués dans le délai de quinze jours (15 Jours) qui suivra la remise au Bureau de contrôle technique soumises au contrôle par le maitre d’ouvrage et selon les délais réglementaires et normes en vigueur. sans préjudice des mesures qui pourraient êtres prises par l'Administration en application de l’article 42 du CCAG.Contenu et caractère des prix 11. Cette pénalité lui sera de même appliquée dans le cas d’absence du BCT aux réunions. Lorsque ce plafond est atteint.1. Il devra être constitué dans les trente (30) jours suivant la notification de l'approbation du marché.communication donnant date certaine. le Bureau de contrôle technique s’engage à accomplir les missions qui lui sont confiées par le présent marché dans les délais prévus au planning établi conjointement avec le maître d’ouvrage. ARTICLE 7 : Pénalités A défaut par le Bureau de contrôle technique d’avoir remis toutes les pièces de contrôle à la date déterminée. L’attributaire doit connaitre sa réponse avant la date limite fixée par le maître d’ouvrage. Article 9 : Production des documents Tous les dossiers seront fournis au maître d’ouvrage dans des chemises cartonnées à sangle en 06 (six) exemplaires selon la mission accomplie. En cas de refus de l’attributaire. dûment convoqué à cet effet par la maîtrise d’ouvrage. A l’intérieur de ce délai global. mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire. Article 10: Domicile du Bureau de contrôle technique A défaut par le Bureau de contrôle technique d’avoir satisfait aux prescriptions de l’article 17 du CCAG.EMO.CAUTIONNEMENT DEFINITIF Le montant du cautionnement définitif ou de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu est fixé à trois (3) pour cent (%) du montant des articles objet de la garantie.DELAI ET RETENUE DE GARANTIE Il n’est pas prévu de retenue de garantie pour le présent marché.Le prix du marché à un caractère général conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG-EMO. ARTICLE 11 . ARTICLE 6 : délais d’exécution Le délai global d’exécution est de dix (10) mois. Article 8 : Cautionnements et retenue de garantie 8-1 . une pénalité de 1/1000 du montant initial du marché augmenté le cas échéant des montants des avenants par jour calendaire de retard. Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 6 . 8-2 .PRIX ET REGLEMENT DU MARCHE 11.1 .
détail estimatif. Il est global et comprend entre autres. Les prix comprennent le bénéfice. Article 15 : Contestations et Litiges Tout litige entre le maître d’ouvrage et le titulaire est soumis au tribunal administratif de Marrakech.Le prix est ferme et non révisable.1. Article 16 : Nantissement Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché. impôts. les frais de déplacement du personnel du titulaire ainsi que les coûts directs ou indirects relatif à l’exécution de la prestation. 11. Article 14 : Modalités de règlement et de réception des prestations Les honoraires seront payés par acompte pour chaque phase de mission terminé et approuvé par l’Administration.3 . Le maître d’Ouvrage peut ordonner l’arrêt de l’étude soit à l’expiration du délai global d’exécution prévu par l’article 8 du présent CPS. 11. Le mode de règlement des prestations du bureau de contrôle se fera par virement au compte bancaire indiqué dans sa soumission. Toutefois. Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 7 . le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement. La réception des prestations du bureau de contrôle se fera sur la base de l’approbation des rapports et des comptes rendus par l’administration par mission indiquée dans le bordereau des prix détail estimatif du présent CPS. par l'application des prix du bordereau des prix–détail estimatif aux missions réellement réalisées et approuvées par l’Administration.2 . Article 13 : Résiliation ou arrêt des études Les conditions de résiliation du présent marché sont celles prévues dans les articles 27 à 33 et 52 du CCAG – EMO. ainsi que tous droits.2 . Article 12 : Modification du programme de l’opération Le Bureau de Contrôle technique sera tenu d’étudier sans rémunération supplémentaire toutes modifications demandée par l’Administration et se révélant nécessaire en cours d’exécution de ce marché et ce. ou lorsque les dépenses atteignent le montant initial du marché augmenté le cas échéant des montants des avenants. taxes. dans les limites permises par la réglementation en vigueur. Cette approbation de l’administration doit se faire dans un délai de sept (7) jour à dater de la réception des documents par le bureau de contrôle. faux frais et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe desdites missions.Le prix du marché est libellé en dirhams (DH). toutes taxes comprises (TTC).1.La liquidation des sommes dues par le maître d'ouvrage sera opérée par les soins du Directeur du Centre Hospitalier Mohammed VI. étant précisé que: . si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est modifié postérieurement à la date de remise des offres.Modalités de règlement du marché Le Bureau de contrôle technique sera rémunéré de ses missions forfaitairement. après remise des rapports correspondants et leur approbation par l’Administration aux prix forfaitaires indiqués par mission et par phase au bordereau des prix . 11. le titulaire bénéficiera du régime institué par le Dahir n° 1-15-05 du 19 février 2015 relatif au nantissement des marchés publics. frais généraux.
il ne serait dû aucune indemnité au bureau de contrôle technique et le marché serait résilié. Les frais de timbre sont à la charge du titulaire du marché. en cours. promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 19 février 2015 est le Directeur du Centre Hospitalier Mohammed VI ou son délégataire. ARTICLE 21 : SECRET PROFESSIONNEL Le BCT et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché et après son achèvement sur les renseignements et documents recueillis ou portés à leur connaissance. La composition de l’équipe à mettre sur le projet indiquée dans l’offre est contractuelle et ne peut être modifiée sans l’accord du maître d’ouvrage. les frais engagés en vue de l’exécution des missions suivantes seraient remboursés au bureau de contrôle technique. les assurances et responsabilités relatives aux risques prescrites par l’article 20 du CCAG-EMO. De plus. . Article 17 : Responsabilité du Bureau de contrôle technique Le bureau de contrôle restera entièrement responsable des prestations se rapportant aux éléments de missions dont il est chargé conformément à la réglementation en vigueur. seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché. Toutefois. sans frais. Sans autorisation préalable du maître d’ouvrage.Il sera délivré au titulaire. Article 22 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES: Le Bureau de contrôle fournira aux trois semaines qui suivent la notification de l’approbation du marché. . Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou subrogations des renseignements et états prévus à l'article 8 de la loi 112. ils ne peuvent faire un usage préjudiciable au maître d’ouvrage des renseignements qui leur sont fournis et des résultats d’examens. Article 18 : Droits de timbre et d'enregistrement Les droits de timbres et d'enregistrement sont à la charge du bureau de contrôle tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. à l’occasion de l’exécution du marché.Les paiements prévus au titre du marché seront effectués par le trésorier payeur du Centre Hospitalier Mohammed VI. Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 8 . essais et recherches effectués pour accomplir leur mission. Article 19 : Ajournement Dans le cas où pour une cause quelconque l'Administration déciderait l’abandon total ou partiel. les honoraires prévus seront ceux correspondants au dernier stade accepté par l'Administration.13 relative au nantissement. ils ne peuvent communiquer à des tiers la teneur de ces renseignements et documents. un exemplaire spécial du marché portant la mention "Exemplaire Unique" destiné à former titre. le montant des honoraires dus au bureau de contrôle technique pour le travail effectué serait déterminé sur la base des frais réellement engagés et dûment justifiés sans toutefois dépasser le montant des honoraires correspondants à la mission considérée. Article 20 : Profil de l’équipe Le BCT s’engage à affecter à ce marché des ingénieurs spécialistes et ayant des références dans les domaines demandés. . Si l’arrêt des études se produit par suite de résiliation due à un manquement du bureau de contrôle technique à ses obligations.
Article 23 : méthodologie d’accompagnement: Le prestataire suivra la méthodologie suivante :  Phase A : préparation des visites Cette phase comprend :  la récupération de tous les documents nécessaires à la préparation de la mission selon les équipements à contrôler. il informera sans délai le client et transmettra un PV. sur le déroulement de la mission. ARTICLE 24 : DEFINITION DES MISSIONS CONCERNEES PAR LE PRESENT CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES : Dans le cadre du présent marché. le contenu du rapport de synthèse et les plans d’actions.Toutes les dispositions dudit article restent applicables au titulaire du marché. Cette réunion sera l’occasion de faire le point.  il sera remis.  l’intervenant évaluera sur site les différents critères de conformité. Les rapports seront déposés au bureau d’ordre de la Direction Générale du CHU  Phase D : présentation des rapports Une séance de présentation des résultats vous sera proposée pour le 1er rendu de rapport.Dispositifs de protection contre la foudre. * Installations électriques Les vérifications portent sur (liste non exhaustive):  Les risques d’électrocution. Elle sera animée par les responsables de prestataire. à court terme. des usagers.  Phase C : rédaction des rapports  tous les essais.  la mise au point du planning détaillé d'intervention avec le MO. un rapport par bâtiment et par domaine technique. Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 9 . le Bureau de contrôle technique assure les missions suivantes: Mission 1 : Contrôle réglementaire des installations électriques La liste des prestations incluses : . Cette phase préalable de recensement d’information a pour but de marquer le lancement des missions et d’organiser les missions de façon à limiter au maximum la gêne occasionnée sur le site.Ensemble des installations électriques. Dans le cas où l’intervenant identifie un problème important engageant la sécurité.  le délai d’envoi des rapports est fixé à 2 semaines à compter de la dernière visite sur site. Cette séance de débriefing vous est proposée afin de présenter aux responsables la mise en forme et l’exploitation du rapport.  Phase B : les visites périodiques  chaque visite sera réalisée dans les modalités des textes réglementaires ainsi que selon leur version en vigueur au moment de l’intervention sur site. les difficultés rencontrées. . observations et mesures réalisés lors de ces visites seront consignées dans un rapport.  les missions se dérouleront conformément à la réglementation et à nos conditions générales et spéciales.
entre autre :  Examen visuel des parties visibles et accessibles de l’installation. " traçage " de réseaux encastrés.  L’examen des conditions de protection contre les risques de contacts directs et indirects.  Les mesures d’isolement par rapport à la terre.  Le rapport de contrôle comprend en particulier. Des essais seront réalisés afin de vérifier le bon état de fonctionnement de certains dispositifs contribuant à la protection des personnes à travers : .  Sont inclus dans ce marché la vérification des postes de transformation et des groupes électrogènes.  Recherche de défauts sur les câbles chauffants encastrés. L'examen par Thermographie Infrarouge appliqué aux installations électriques. a pour but de prévenir les risques d´incendie ou de pannes liées aux échauffements anormaux de ces installations. Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 10 . pour chaque point chaud identifié :  une photographie permettant d´identifier l´équipement concerné.  L’adéquation de l’appareillage aux conditions d’environnement. . entre autre :  L’examen des conditions générales d’installation. Systèmes de verrouillage.  L’examen des protections par séparateur de circuit TBTS – TB TP ou emploi du matériel de classe II.  Recherche de fuites sur les réseaux enterrés.  un thermo gramme de cet équipement.  analyse des images et des écarts de température. d’incendie et d’explosion. Les prestations comprennent.  Recherche de fuites sur les réseaux de fluides caloporteurs encastrés. Contenu de la mission :  Thermographie infrarouge sur les installations électriques.  L’examen des installations de sécurité.  Recherche de défauts d´isolation thermique sur les bâtiments .  sont inclus dans ce marché le contrôle réglementaire utilisant la thermographie infrarouge.  Les risques d’incendie / explosion. * Installations de protection contre la foudre Les prestations comprennent.  Le contrôle de la continuité des liaisons au conducteur principal de protection.  L’examen des régimes de neutre (TT. Eclairage de sécurité . IT médical et autres) pour tout l’hôpital  La vérification de la continuité des liaisons équipotentielles.  L’examen des dispositions de protection contre les risques de brûlures. .  L’essai des dispositifs différentiels à courant résiduel assurant la protection des personnes. Dispositifs à courant différentiel résiduel (DDR) .
entre autres sur :  Essais de démarrage des pompes  Mesures de débit et pression des pompes  Vérification de pression et écoulement d’eau aux points les plus défavorisés * Moyens de secours : Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 11 .  Vérification des positions des volets. entre autre :  Vérification de l’état. . * Installations de désenfumage : Les prestations comprennent.  Font seules l’objet de mesures. le cas échéant.  Essais de débits.  Par sondage.  Fonctionnement des dispositifs de commandes manuelles. * Moyens de lutte contre l’incendie : Les vérifications portent sur la totalité des éléments concernés visibles et accessibles le jour de la visite.  Fonctionnement des ventilateurs.  Fonctionnement des volets. la vérification du fonctionnement de toutes les installations et équipements comprendront notamment :  Extinction automatique: Fonctionnement Essais des dispositifs  Robinet d’incendie armé: Etat apparent Accessibilité Fonctionnement des postes et des surpresseurs  Extincteurs : Présence Accessibilité Validité Pour ce qui est des appareils.Moyens de lutte contre l’incendie. la vérification de la résistance des prises de terre et. les vérifications portent. Mission 2 : Contrôle réglementaire des installations d’incendie La liste des prestations incluses : . Les prestations comprennent. .Moyens de secours. exutoires et ouvrants. . .Equipements de protection individuelle et collective.Installations de désenfumage.Appareils de la cuisine. la vérification de la continuité électrique des conducteurs non visibles. entre autre :  L’examen de l’état d’entretien.
 Par sondage.  à l'éclairage de cabine.  aux circuits d'arrêt et d'alarme. Mission 3 : Contrôle réglementaire des ascenseurs – monte-malades – monte-charges Vérification comportant notamment le contrôle et l'interprétation des essais relatifs :  aux serrures et condamnations électriques.  aux dispositifs anti-patinage.  aux jeux. * Equipements de protection individuelle et collective : Les prestations comprennent. entre autre :  Examen de l'état apparent d'entretien et de maintenance. entre autre :  L’examen de l’état d’entretien. extraction des fumées).  au dépannage à main ou manœuvre de rappel.  aux parachutes. Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 12 .Consignes de sécurité : Présence et validité Conformité des plans à la réglementation * Appareils de la cuisine : Les prestations comprennent.  l'examen de l'état des câbles et chaînes.  Contrôle de la manœuvre des dispositifs d'arrêt d'urgence.  aux seuils ou cellules de sécurité. entre autre :  Examen de l’état général des coutures et des modes de fixation. des buées et des graisses. la vérification du fonctionnement de toutes les installations et équipements :  Alarme : Fonctionnement des diffuseurs sonores sur commandes manuelles et automatiques  Alerte : Accessibilité Signalisation  Portes coupe-feu ou pare-flamme : Etat apparent Fonctionnement  Installation de détection automatique d’incendie : Essais fonctionnels de tous les détecteurs  Plans d’évacuation – sauvetage .Les vérifications portent sur la totalité des éléments concernés visibles et accessibles le jour de la visite : Les prestations comprennent.  Contrôle du fonctionnement des installations de ventilation des locaux (Evacuation de l'air vicié.  Contrôle de la signalisation des dispositifs de sécurité.  aux dispositifs de fin de course.
plomberie – traitement d’air – ventilation .installations de gaz – thermiques – production d’eau chaude . Les prestations comprennent. . entre autre :  Etat apparent  Livret d’entretien  Repérage  Organes de mesure  Dispositifs de sécurité  Etat des filtres  Mesures de température  Consignes de sécurité  Ventilation des locaux  Position et fonctionnement mécanique des clapets coupe-feu  Fonctionnement normal  Vérification des dispositifs de sécurité  Risque incendie  Contrôle de l’étanchéité * Contrôle réglementaire des appareils sous pression Il s’agit des équipements suivants : . entre autre :  Examen de l'état apparent d'entretien et de maintenance  Vérification des accessoires et dispositifs de sécurité  Assistance à l’épreuve hydraulique éventuelle * Installations de gaz Les prestations concernent.  le contrôle et l'interprétation des essais relatifs à l'appel prioritaire pompiers et au non- arrêt aux étages sinistrés Mission 4 : Contrôle réglementaire des appareils sous pression . Appareils à pression de gaz.Appareils à pression de vapeur.froid Les prestations concernent. entre autre :  Examen de l’état d’entretien et de maintenance  Examen des conditions de ventilation des locaux desservis  Examen des conditions d’évacuation des produits de combustion  Vérification de la signalisation des dispositifs de sécurité  Vérification de la manœuvre des organes de coupure de gaz  Vérification du fonctionnement des dispositifs asservissant l’alimentation en gaz à un système de sécurité  Vérification du réglage des détendeurs  Vérification de l’étanchéité du réseau de distribution Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 13 .  l'examen des dispositions prises pour l'évacuation des passagers.
entre autre :  Etat apparent  Essais d’alimentation en eau potable  Essais d’alimentation en eau chaude  Essais de vidange  Contrôle de l’étanchéité de l’alimentation et de l’évacuation  Vérification des entrées d’eau pluviale  Mesure TDS en aval des adoucisseurs  Etat d’entretien des fosses à graisse et à hydrocarbures  Fonctionnement des pompes et surpresseurs  Fonctionnement des dispositifs de mesure et de sécurité * Installations de traitement d’air – ventilation .* Installations thermiques .froid Les vérifications portent sur la totalité des éléments concernés visibles et accessibles le jour de la visite.plomberie – production d’eau chaude sanitaire : Les prestations comprennent. entre autre :  Présence de livrets d’entretien  Vérification de l’état d’entretien et maintenance  Vérification de la régulation  Vérification de l’évacuation des condensats  Vérification de l’étanchéité des portes  Vérification du déverrouillage intérieur des portes  Vérification des soupapes d’équilibre (chambres froides négatives)  Vérification des cordons chauffants (chambres froides négatives)  Vérification de la ventilation des condenseurs  Contrôle de fuite du fluide frigorigène  Examen visuel de l’état d’entretien et de maintenance  Vérification du fonctionnement normal  Vérification des dispositifs de sécurité  … Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 14 . Les prestations comprennent.
5A 2 Siemens 3RV1011-1C10  Disjoncteur 4*160A 1 Siemens VL160 .8-2. Installations électriques Désignation Quantité Marque Modèle POSTE DE LIVRAISON ET DE TRANSFORMATION : .4 kV 1 Merlin Gerin DYn11 / ONAN  Condensateur de compensation 25kVAr / 3*165.E16TAG1  Inverseur : 800 A y compris tout les accessoires de commutation 1 Télémécanique LG F5004 ONDULEURS : . HOPITAL MERE – ENFANT I.1. I.Cellules de protection y/c matériel de sécurité  Disjoncteur modulaire Un:24kV /400A 2 Merlin Gerin SM6  Interrupteur modulaire Un:400V / In:400A 1 Merlin Gerin SM6  Cellule de comptage modulaire Un:24 kV / In:50A 1 Merlin Gerin SM6 GROUPE ELECTROGENE ET INVERSEUR DE SOURCE :  Alternateur électrique: de puissance P=500 KVA 1 Cesan DP500E TE804  Moteur diésel 1 Perkins 2806C .Transformateur 1600KVA .Tableau générale BT (TGBT)  Disjoncteur principal BT: 4*2500A 1 Siemens 3WL1225-2BB42-1AA2 3VL2710-1EJ43-0AD1-  Disjoncteur 4*50-63A 14 Siemens ZA01 3VL2710-1EJ43-0AD1-  Disjoncteur 4*80-100A 2 Siemens ZA01 3VL2716-1EJ43-0AD1-  Disjoncteur 4*125-160A 2 Siemens ZA01 3VL1703-1EH43-0AD1-  Disjoncteur 4*32A 1 Siemens ZA01 3VL2708-1EJ43-0AD1-  Disjoncteur 4*63-80A 5 Siemens ZA01 3VL2712-1EJ43-0AD1-  Disjoncteur 4*100-125A 4 Siemens ZA01  Disjoncteur 4*1.8-2.5A 5 Siemens 3RV1011-1CA10  Disjoncteur 4*40A 1 Siemens 3VL2705-1EJ43-0AD1  Disjoncteur 4*315A 1 Siemens 3VL4731-1EJ46-0AD1 3VL5763-1EJ46-0AD1-  Disjoncteur 4*500-630A 1 Siemens ZA01  Disjoncteur avec déclencheur à émission 4*1200A 1 Siemens 3VL8716-1BF40-8TD1  Voltmètre 0-500V 1 Siemens MO1604-E6410  Interrupteur 3*800A 1 Siemens 3KE4530-0AA0  Condensateur 25 KVA / 400V 12 Siemens 4RB5250-5AB40  Fusible à couteaux 125A 18 Siemens 3NA3832  Contacteur de puissance 6 Siemens 3RT1646-1AP01 Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 15 .Armoire Générale BT (AGBT)  Disjoncteur principal BT: 2500A 1 Siemens 3WL1225-2EB46-1GA2  Disjoncteur : 4*800A 1 Siemens 3VL6780-1EE46-0AA0  Disjoncteur : 4*800A 1 Siemens 3VL6780-1BF46-0AA0  Ampèremètre 2500/5A 3 Siemens  Transformateur de courant 2500/5 A 3 Siemens  Disjoncteur 3 pôles 1.ARTICLE 25 : Liste de materiel La liste de matériel hôpital par hôpital (liste non exhaustive).Onduleurs 40kVA 2 MGE Galaxy 5000 ARMOIRES ET TABLEAUX : .9 μF / 400V 4 Siemens 4RB525065AB40  Disjoncteur 3 pôles 1 3vl3725-1d36-0AD1 . 22/0.
1-1.5.2. 1 Câblage.5. 1 Centralisateur de mise en sécurité.5KW * Débit: 7 000 M3 1 S & P CVHT 12/12 .2. CPI… 8 .6A 1 Siemens 3RV1021-1AA10  Interrupteur 4*800A 1 Siemens 3VL6780-1EE46-0AA0 3VL1702-1EH43-0AD1-  Disjoncteur 4*20A 16 Siemens ZA01 3VL2708-1EJ43-0AD1-  Disjoncteur 4*63-80A 5 Siemens ZA01 3VL1704-1EH43-0AD1-  Disjoncteur 4*40A 4 Siemens ZA01 3VL1703-1EH43-0AD1-  Disjoncteur 4*32A 8 Siemens ZA01 3VL2712-1EJ43-0AD1-  Disjoncteur 4*100-125A 2 Siemens ZA01 3VL2710-1EJ43-0AD1-  Disjoncteur 4*50-63A 2 Siemens ZA01  Voltmètre 0-500V 3 Siemens MO1604-E6410  Disjoncteur 3*32A 1 Siemens 3RV1331-4EC10  Disjoncteur 3*20A 1 Siemens 3RV1321-4BC10  Disjoncteur 3*16A 1 Siemens 3RV1331-4AC10  Disjoncteur 3*80A 1 Siemens 3RV1341-4LC10  Disjoncteur 3*25A 1 Siemens 3RV1321-4AC10  Disjoncteur 4*100A 1 Siemens NS160N-TM100D(MG)  Disjoncteur 4*100A 2 Siemens 3VL1710-1EE43-0AD1 3VL1702-1EH43-0AD1-  Disjoncteur 4*20A 1 Siemens ZA01 3VL2706-1EJ43-0AD1-  Disjoncteur 4*50-63A 2 Siemens ZA01  Disjoncteur 3*16A 1 Siemens 3RV1021-4AA15 . 6 Déclencheurs Manuels.8-2. 53 Indicateurs d’action.Caisson de désenfumage 5 * Débit : 10 000 M3/h et 20 000 M3/h 1 S & P CVHT 22/22 . 47 Module alarme technique.Paratonnerre . Désignation Quantité Marque Modèle  Résistance de décharge 36 Siemens 4RX9122  Contrôleur de facteur de puissance 1 Siemens EPCOS BR6000  Disjoncteur 1.5KW * Débit : 8 000 M3/h 1 S & P CVHT 25/25 .7.5A 1 Siemens 3RV1011-1CA10  Disjoncteur 1.2. 53 Ventouses.Filtre actif d'harmonique 2 CIRCUTOR I. 455 Détecteurs thermo vélocimétrique. Ens Mise à jour des documents d’exploitation et formation Ens Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 16 . 80 Tableau de signalisation incendie. 1 Diffuseurs sonores.5KW * Débit : 14 000M3/h et 28 000 M3/h 1 S & P CVHT 22/22 .Tableau IT médical y compris transformateur d’isolement.5KW * Débit: 7 000 M3/h et 14 000 M3/h 1 S & P CVHT 12/12 . Installations d’incendie DESENFUMAGE : .5KW INSTALLATIONS ET DU SYSTEME DE DETECTION D’INCENDIE : DESIGNATION QTE Détecteur Optiques de fumée.
Charge nominale (Kg) : 1600 .4. Nbre Niveaux/Accès : 6/6 Monte – malade : . N° d’appareil : 120564 . Nbre Niveaux/Accès : 6/6 Monte – malade : .Extincteurs P. Charge nominale (Kg) : 300 . Ascenseurs – monte-malades – monte-charges Monte – malade : . N° d’appareil : 120566 . Marque : Schindler . Charge nominale (Kg) : 300 . Nbre Niveaux/Accès : 6/6 Monte – charge : .Installations de gaz – plomberie – traitement d’air – froid Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 17 . Appareils sous pression . Marque : Schindler . Marque : Schindler .Extincteurs CO2 10 kg 2 .3. N° d’appareil : 120562 . Nbre Niveaux/Accès : 6/6 Monte – malade : . Vitesse nominale (m/s) : 0.Extincteurs P. Nbre Niveaux/Accès : 6/6 Monte – malade : . Vitesse nominale (m/s) : 1 . N° d’appareil : 120565 . Charge nominale (Kg) : 1600 .Extincteurs portatif E. N° d’appareil : 120567 . Charge nominale (Kg) : 1000 . Nbre Niveaux/Accès : 2/2 I.Armoires RIA DN 20 30 . Marque : Schindler . Vitesse nominale (m/s) : 1 .Réseaux d’incendie Ensemble . Marque : Schindler .45 . N° d’appareil : 120563 .45 . Charge nominale (Kg) : 1600 . Vitesse nominale (m/s) : 1 .Extincteurs CO2 6 kg 28 . PROTECTION INCENDIE : Quantité .Extincteurs sur roues (50 kg ABC) 3 I. pulvérisé 6L 50 . Nbre Niveaux/Accès : 2/2 Monte – charge : . N° d’appareil : 120568 . Vitesse nominale (m/s) : 1 . Marque : Schindler .Equipements du poste robinet incendie armé (poteau incendie) : 2 .P 6 Kg 56 . Vitesse nominale (m/s) : 0. Vitesse nominale (m/s) : 1 .P 9 Kg 9 . Marque : Schindler . Charge nominale (Kg) : 1600 .
55/4 2 .5-05 2 Willo NP100/250V-7. débit:150 M3/h NP100/250V-7.vase d’expansion 500 litre 5 Réseau de gaz propane 3’ y compris tous accessoires .Groupes électropompes 8 * Pompe circuit primaire ECS. TYPE B .2/4 BL80/160 BL80/160 Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 18 . débit 20 M3/h 2 Willo IL 50/170-1.Brûleur automatique y compris accessoires (détendeur.Chaudière à gaz 750 000 kcal/h 2 CHAPEE CODE : 17245117.14 * Pompe circuit radiateur et terminaux. Désignation Quantité Marque Type CHAUFFAGE CENTRAL : .5-05 3 Willo * Pompe circulation local chaudière : 3 Willo BL 80/270 –11/4 Pompes Départ : BL 80/270 –11/4 BL 80/270 –11/4 3 BL100/160-3/4 Pompes Retour : BL100/160 -3/4 BL100/160 -3/4 2 IPL65/130-0.Armoire électrique local chaufferie . débit 15 M3/h 2 Willo IL 50/270-4/4 IL 50/270-4/4 * Pompe circuit vers CTA120 M3/h 2 Willo NP100/250V-7.Radiateurs en tôle d'acier 20 * Puissance 700 Watts 7 * Puissance 800 Watts 18 * Puissance 900 Watts 17 * Puissance 1000 Watts 5 * Puissance 1100 Watts 19 * Puissance 1200 Watts 42 * Puissance 1300 Watts 51 * Puissance 2000 Watts 15 * Puissance 2500 Watts PRODUCTION D'EAU GLACEE : -Groupe de refroidissement Air/eau à vis de puissance frigorifique égale à 1358 kW 1 TRANE RTAC 400 -Groupe électropompe pour terminaux 7 * Pompes départ : 2 Willo BL 80/270-11/4 BL 80/270-11/4 *Pompes Retour : 3 Willo BL80/160 -2. etc.5-05 * Pompe circuit vers échangeurs.5-05 NP100/250V-7.14 IL 50/170-1. flexible.Collecteur de distribution-départ retour 18" 1 Permo 7075-A4xC -Groupe de traitement d'eau et pompe doseuse 1 Permo 16 L * groupe de filtration 1 Permo * groupe d'adoucissement 1 Permo * Groupe de dosage 1 80-120A GE .) 2 SICMA .55/4 Pompes d’auto-alimentation des chaudières IPL65/130-0.
5 kW UNITES DE TRAITEMENT : * Centrale de traitement d'air 17 .Service Urgences Pédiatriques : Pf:100kW .Service Labo+Bureaux Pf:125kW .5 .5 .5. Débit:14 760 M3/h .0.0.Service des Prématurés Pf:63kW .5 .Service Réanimation Mère Pf:120kW .Service de Radiologie Pf:100kW .5 . Pc:80kW .Réanimation Pédiatrique: Pf:120KW Pc:80kW .0.Réducteur de pression 4 . Débit:11 200 M3/h . Pc:80kW . P élec:19 KW 1 Trane CCEA3-SE taille 4.4/4- * Pompes de circulation vers CTA débit 170 M3/h 2 Willo 05 NP100/3.4/4- 05 -Collecteur de distribution-départ dimension 18" 2 -Armoire électrique du local technique 2 RESEAU DE DISTRIBUTION EAU CHAUDE/EAU GLACEE : . Débit:14 760 M3/h . P élec: 19kW 1 Trane CCEA3-SE taille 4.5 . P élec: 19kW 1 Trane CCEA3-SE taille 3.0.15V-18.75 kW SOUFFLAGE D'AIR NEUF : 3 -Caisson d'air neuf 7200 M3/h 1 S &P CVTT 12/12 . P élec: 19kW 1 Trane CCEA3-SE taille 4. Débit:14 760 M3/h . Débit:16 000 M3/h . Pc:70kW .Service Néonatologie Pf: 100kW .Purgeur d'air automatique 58 .75 kW -Caisson d'extraction Ø355 2000 M3/h 1 S &P CVTT 7/7 .4 kW -Caisson d'air neuf 20 000 M3/h 1 S &P CVTT 22/22 .15V-18.1. P élec: 19kW 1 Trane CCEA3-SE taille 4.1.Anti-bélier 20 VMC : 3 -Caisson d'extraction 2000 M3/h 2 S &P CVTT 7/7 . Pc:70kW .75 kW -Caisson d'extraction Ø400 2000 M3/h 1 S &P CVTT 7/7 .5kW 8 OHU M8A .Vannes d'isolement et réglages (tous diamètres) .5 .5 -Caisson d'extraction Ø250 900 M3/h 1 S &P kW -Caisson d'extraction Ø355 2750 M3/h 1 S &P CVTT 9/9 . débit d'air: 16 000 M3/h . Pc:70kW .3 KW EXTRACTION : 6 -Caisson d'extraction Ø400 2750 M3/h 1 S &P CVTT 9/9 . Débit:16 000 M3/h . P élec: 19kW 1 Trane CCEA3-SE taille 4. Débit:14 760 M3/h .Unité d'accouchement Pf:100kW . Pc:70kW . P élec: 19kW 1 Trane CCEA3-SE taille 4.Robinets de vidange 66 .5 Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 19 .0. 1 Débit:14 760 M3/h .bloc opératoire Pf: 34 kW / Pc: 28.2.75 kW -Caisson d'extraction Ø900 4500 M3/h 1 S &P CVTT 10/10 .1 kW CVB 180/180 .Tube en acier noir eau chaude-eau glacée (tous diamètres) .75 KW -Caisson d'extraction 10 500 M3/h 1 S &P CVTT 15/715 . Pc:60kW .Service Urgence Mère Pf: 120kW .2 kW -Caisson d'air neuf 14 000 M3/h 1 S &P CVTT 18/18 . P élec: 19kW Trane CCEA3-SE taille 4. NP100/3.5 . Pc:60kW .5 . P élec: 19kW 1 Trane CCEA3-SE taille 4.
.Vannes d’isolement à bride tout diamètre .Chambre froide positive de la pharmacie 1 BITZER RESEAUX DE DISTRIBUTION EN CPVC FLOW GUARD TM TOUT DIAMETRE Y/C ACCESSOIRES DESSERVANT L’HOPITAL MERE-ENFANT(HME) ET LE CENTRE D’ONCOLOGIE-HEMATOLOGIE (COH) RESEAUX DE DISTRIBUTION EN ACIER GALVANISE TOUT DIAMETRE Y/C ACCESSOIRES DESSERVANT HME & COH TUBES EN POLYETHYLENE (RETUBE) TOUT DIAMETRE Y/C ACCESSOIRES.9m² *915*610*110 mm / ΔP250 Pa/ Surface média : 32.Réducteurs de pression tout diamètre .9m² 8 *1220*610*110 mm / ΔP200 Pa / Surface média : 43.Régulation production d’eau chaude BACHE A EAU et PUITS : Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 20 .Anti-béliers .9m² 2 *3002*3002*66 (= 6 X 560*860*66) mm /ΔP120 Pa/ Surface média : 12.Robinets de puisage DN 20 . EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DE PLOMBERIE : .Robinets d’arrêt tout diamètre.Siphons de sol PRODUCTION EAU CHAUDE SANITAIRES : .Manchons de ventilation tout diamètre .Pompes de circulations jumelées .Robinets de vidange DN 15 .9m² 18 *610*610*110 mm / ΔP250 Pa/ Surface média : 21 m² 13 *610*305*110 mm / ΔP300 Pa/ Surface média : 11.Pompes de circulation retour  Débit 5m3/n  HMT 4m CE .Vases d’expansion .Gargouilles d’eaux pluviales tout diamètre .Groupes de traitement d’eau (adoucisseurs) .1 m² Filtre CTA F7 : 24 *490*592*292 mm /ΔP115 Pa / Surface média : 15m² Filtre CTA G4 : 8 *500*400*100 mm / ΔP55 Pa / Surface média : 0.Deux Ballons de stockage d’eau chaude 1M3 .Module morgue à 2 cases avec Coffret électrique et Installation frigorifique 3 .Purgeurs automatiques .08m² 1 *610*610*110 mm / ΔP250 Pa / Surface média : 21 m² Filtre de soufflage H10 : 28 *1220*610*110 mm/ ΔP250 Pa/ Surface média : 43.Chutes collecteurs Fonte tout diamètre .Filtre de soufflage H14 : *1220*610*110 mm / ΔP250 Pa / Surface média : 40m² 8 *915*610*110 mm /ΔP250 Pa / Surface média : 32.8m² Filtre CTA F9 : 8 *490*592*292 mm / ΔP155 Pa / Surface média : 15m² 54 CASE MORTUAIRE et CHAMBRE FROIDE: .Té de réglage tout diamètre .Deux échangeurs à plaque .2m² 50 Filtre de reprise F6 : 20 *610*305*50 mm/ ΔP50 Pa / Surface média : 5.Chutes collecteurs PVC tout diamètre .Collecteurs de distribution tout diamètre .
Laboratoires : -Matériel de cuisson -Matériel à gaz pour les laboratoires Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 21 .Armoire électrique SPLIT-SYSTEME : Carrier 9 Trane 33 Union Air 4 Fujitsu 17 Samsung 7 Fitco 48 CHIG3O 3 Gold Vision 4 LG 18 Buvette .Flotteur mécanique -Tuyauterie de relevage .Vanne DN 100 PN 16 à Bride .Suppresseurs eau potable . .presse-étoupe Pour le puits : .Clapet DN 100 PN16 à bride .Manchette anti-vibration DN100 PN16 à bride -Pressostat .Equipement bâche de stockage incendie 300 m3 .Suppresseurs incendie et espace vert -Vase d’expansion .Réseaux de la tuyauterie d’arrosage .Equipement bâche de stockage incendie 400 m3 .Pompe émergente .
NUGELEC NUG30249 27 Diffuseurs sonores.P ABC 6 Kg 11 . Installations d’incendie DESENFUMAGE : . pulvérisé 6L 14 .Caisson de désenfumage 21 * Débit : 19 440 M3/h et 8 640 M3/h 1 * Débit : 17 280 M3/h et 8 640 M3/h 2 * Débit : 19 440 M3/h 1 * Débit: 17 280 M3/h 1 * Débit: 12 960 M3/h 1 * Débit : 1 664 M3/h 1 * Débit : 8 640 M3/h 5 * Débit : 7 776 M3/h 1 * Débit: 5 760 M3/h 1 * Débit: 5 184 M3/h 7 INSTALLATIONS ET DU SYSTEME DE DETECTION D’INCENDIE : DESIGNATION Marque Modèle QTE Détecteur Optiques de fumée.Réseaux de la tuyauterie d’arrosage et d’incendie Ensemble . Installations électriques Désignation Quantité Marque Modèle  TGBT  Tableaux électriques II.5mm² et autres Ens PROTECTION INCENDIE Désignation Quantité .Armoires RIA DN 20 avec accessoires 26 II.Extincteurs P.3. Ascenseurs – monte-malades – monte-charges Monte – malade : . CENTRE D’ONCOLOGIE – HEMATOLOGIE – INTERNAT I.II.Capacité 1600 kg.2.Extincteurs CO2 6 kg 2 . NUGELEC NUG30156 27 Indicateurs d’action NUGELEC NUG30360 64 Ventouses NUGELEC NUG30165 32 Centrale de détection incendie NUGELEC NUG31310 1 Centralisateur de mise en sécurité incendie CMSI NUGELEC NUG31240 1 Câblage et armoire d’alimentation électrique Syst 1-1*2 9/10° / CR1-2*1. NUGELEC NUG30252 156 Détecteurs thermo vélocimétrique.Marque : Schindler . .Desserte : 4 niveaux Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 22 . NUGELEC NUG30253 8 Déclencheurs Manuels.N° d’appareil : 120 810 .Extincteurs portatif E.1.
Armoire électrique local chaufferie Equipement du local de Production/Distribution du chauffage central Circuit chauffage central pour radiateurs -Pompe de circulation départ P=6.Capacité 1600 kg. vibration. vanne 3 vois motorisé.Desserte : 4 niveaux II.Collecteur de distribution-départ retour 1 .5kW 3 WILO Circuit chauffage central pour CTA/Ventilo-convecteur -Pompe de circulation départ P=8.N° d’appareil : 120 811 .Radiateurs en tôle d'acier / fonte : consistance de l’ensemble * Puissance 450 Watts 44 54 * Puissance 700 Watts 5 * Puissance 800 Watts 10 * Puissance 900 Watts 16 * Puissance 1000 Watts 19 * Puissance 1200 Watts 4 * Puissance 1300 Watts 88 * Puissance 1400 Watts 10 * Puissance 1500 Watts 28 * Puissance 1600 Watts 4 * Puissance 1700 Watts 20 * Puissance 1800 Watts 15 * Puissance 2000 Watts Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 23 .Monte – malade : . thermostat d’ambiance.3. .Ballon de capacité 1000 litres à double échangeur 1 -Equipement de commutation : Vanne d’isolement. . etc. manchettes anti Ens.Chaudière à gaz 90 kW/h 1 DIETRICH . de surface 11M² Ens.kW 2 WILO -Pompe de circulation retour WILO .vase d'expansion 100 litres 1 -Ballon de capacité 1000 litres à double échangeur 1 -Panneaux solaire en quantité de « 5 ».Groupes électropompes 4 * Pompe de circulation jumelée circuit primaire ECS 2 Almson DCX 32-50 * Pompe de circulation jumelée circuit radiateur et terminaux 2 Almson DCX 32-50 *pompe de circulation ECS solaire 1 WILO ST 20/6-3C 2 . clapet anti retour.3kW 2 WILO Avec turbine type BL 65/270 -Pompe de circulation retour P=3.Installations de gaz – plomberie – traitement d’air . -Armoire électrique Ens. . Appareils sous pression .Brûleur automatique 1 -Pompe de circulation jumelée .froid Type/ Désignation Quantité Marque Marque N° série CHAUFFAGE CENTRAL : .Marque : Schindler .
Unité de préparation Pf: 28 kW / Pc: 11 kW CLINICAR -débit d’air 4 700M3/h Débit air Neuf : 900 M3/h Débit de reprise : 3 600 M3/h conforme à la norme : ISO 14644 – 1 . Filtre de soufflage. RENOUVELEMENT D’AIR ET VMC : 1)Caisson de débit 6000 m3/h 1 2) Caisson de débit 3000 m3/h 2 3) Caisson de débit 2200 m3/h 1 4) Caisson de débit 2000 m3/h 2 5) Caisson de débit 1600 m3/h 1 6) Caisson de débit 1400 m3/h 1 7) Caisson de débit 1300 m3/h 2 8) Caisson de débit 1000 m3/h 3 9) Caisson de débit 900 m3/h 1 10) Caisson de débit 800 m3/h 7 11) Caisson de débit 750 m3/h 5 12 Caisson de débit 600 m3/h 3 13) Caisson de débit 500 m3/h 8 14) Caisson de débit 400 m3/h 10 15) Caisson de débit 300 m3/h 5 16) Caisson de débit 200 m3/h 4 17) Caisson de débit 120 m3/h 1 UNITES DE TRAITEMENT : * Centrale de traitement d'air 1 .6 kW 2 Willo * Moteur reprise 1. dimension : Type F7 : 592*592*292 3 3 Type F9 : 592*592*292 Type H14 : -1220*610*68 4 2 -610*915*68 3 -305*305*68 Type G3 : 405*360*25 6 Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 24 . Type/ Désignation Quantité Marque Marque N° série 12 * Puissance 2500 Watts 4 * Puissance 3000 Watts PRODUCTION D'EAU GLACEE : -Groupe de refroidissement Air/eau à vis de puissance frigorifique égale à 400 kW 1 McQuay -Groupe électropompe pour terminaux * Moteur pompage puissance 8.7 kW 2 Willo -Collecteur de distribution départ arrivée avec différentes vannes de commutation et d’arrêt ENS -Bouteille de mélange 1 -Armoire électrique du local technique Ens.Caisson d’air neuf : 1 240 M3/h.
Type/ Désignation Quantité Marque Marque N° série Filtre type G4 : -38*77.5 1 6 -39*37. .  A 2 tubes : Puissance 6 kW : 2 Puissance 5kw : 10 Puissance 3kw : 19  A 4 tubes : 3 Puissance de 2.Vannes d’isolement à bride tout diamètre .Chutes collecteurs PVC tout diamètre .Robinets de puisage DN 20 .5kW : Puissance de 4 kW : 2 Puissance de 5 kW : 6 Puissance de 6 kW : 7 Puissance de 7 kW : 20 *Split-système puissance de 9 000 à 24 000 BTU: Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 25 .Collecteurs de distribution tout diamètre .Anti-béliers .Té de réglage tout diamètre .Chutes collecteurs Fonte tout diamètre .Siphons de sol Désignation Quantité VENTILO-CONVECTEUR PLAFONNIER.Gargouilles d’eaux pluviales tout diamètre .5*2.Réducteurs de pression tout diamètre .5*2.5 mm 4 POMPE A CHALEUR : Pompe à chaleur Quantité Marque Modèle *Type Air Air 1 WESPER RT 7053 0657 N/s: 2139 44 64 60 Gaz: R407C *Pf = 28kW Pc= 11Kw *Filtration type : G3 : dimensions 287*287*48 1 592*592*48 4 287*592*48 4 EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES DE PLOMBERIE : Robinets d’arrêt tout diamètre.Robinets de vidange DN 15 .Manchons de ventilation tout diamètre .5 4 -592*592*48 Caisson d’air neuf : Filtre G4 dimension : 42*64*4.Purgeurs automatiques .
4/0. 20/0.4 kV 2 Merlin Gerin DYn11 / ONAN 323177 Transformateur d'Isolement 500 kVA 0.400A 1 Schneider électric IM(SM6) 1002028C Cellule A disjoncteur 24 kV . Installations électriques Désignation Quantité Marque Modèle N° série POSTES DE TRANSFORMATION : POSTE DE TRANSFORMATION N°1 : .4KV 24/1600-H-G-L 1 Nexans Cellule A 24KV-400A IS Fluokit M PGC 13007577 Cellule B 24KV-400A 1 Nexans IS Fluokit M PGC 13007579 1 Nexans IS Fluokit M cellule de d'arrivé 24KV-400A 13007177 1 Nexans IS Fluokit M Cellule réserve 24KV-400A 13007090 Armoire compensation A2 FE250 1 Général electric Disjoncteur 4*250A FJ120032AB 1 Jason Model Armoire du Ventilateur : 1 Shneider Disjoncteur 2*16A Batterie de condensateurs BO/R 50 19538/xxxx 2 RTR VAR/440V Armoire compensation B2 FE250 1 Général electric Disjoncteur 4*250A FJ120032AB 1 Jason Model Armoire du Ventilateur 1 Shneider Disjoncteur 2*16A Batterie de condensateurs BO/R 50 19538/xxxx 2 RTR VAR/440V 2 Relais Buchhllz GROUPE ELECTROGENE: Groupe électrogène Alternateur électrique de puissance 1630 KVA 1 Electra molins EMO-1650 AUT-MP10 Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 26 .Transformateur 1600KVA .400 A 1 Schneider électric SM6 DM1-A 1002029C Cellule B disjoncteur 24 kV . HOPITAL ARRAZI III.400A 1 Schneider électric IM(SM6) 1002026C Cellule livraison: interrupteur 24kV .4 1 Transfor Kv TNT 06 FN 500 K/n Tableau de compensation Condensateur de compensation 30kVAr 8 EPCOS /400V 4RB525065AB40 Disjoncteur 4*200A 2 Siemens VL250 . 22/0.400 A 1 Schneider électric SM6 DM1-A 1002019C Relais numérique 2 Schneider Sepam Compteur numérique 1 Circutor CVMK2 Climatiseurs 24 000BTU 4 Samsung Relais Buchhllz 2 POSTE DE TRANSFORMATION N°2: DYn11/ONAN 2 Nexans Transformateur A 1600 KV.Cellules de protection y/c matériel de sécurité Cellule départ: interrupteur 24kV .1.III.
Moteur diesel 1 Perkins Disjoncteur 2500A 1 Moeller IZMB-4-A2500 (pompe de relevage. citerne 10000L. et accessoires) ONDULEURS : Onduleur 40 KVA (40 batteries 4 Emerson Network Liebert NX d’accumulateur interne) TABLEAUX Généraux BT (TGBT): Tableau Général basse tension A1 Disjoncteur Général 4*2500A 1 Siemens WLH2500N Disjoncteur 4*100A 1 Siemens VL160 Disjoncteur 4*25A 1 Siemens VL160X Disjoncteur 4*125A 2 Siemens VL160 Disjoncteur 4*160A 4 Siemens Vl160 Disjoncteur 4*50A 4 Siemens VL160 Disjoncteur 4*80A 2 Siemens VL160 Disjoncteur 4*63A 1 Siemens Disjoncteur 4*16A 1 Siemens Disjoncteur 4*40A 1 Siemens Disjoncteur 4*630A 1 Siemens VG630 Disjoncteur 4*1000A 1 Siemens VL1250 Disjoncteur 4*20A 1 Siemens VL160X Disjoncteur 4*1250 1 Siemens VL1250 Inverseur : 1600 A 2 SOCOMEC ATXS 3S Disjoncteur 4*32A 3 Siemens VL160X Contacteurs 2 Siemens Tableau Général basse tension B1 Disjoncteur Général 4*1600 1 Siemens WL I 1600N Disjoncteur Général 4*2500A 1 Siemens WL II 2500N Disjoncteur 4*50A 4 Siemens VL160 Disjoncteur 4*32A 2 Siemens VL160X Disjoncteur 4*80A 1 Siemens VL160 Disjoncteur 4*200A 1 Siemens VL250 Disjoncteur 4*315A 2 Siemens VL400 Disjoncteur 4*125A 1 Siemens VL160 Disjoncteur 4*125A 1 Siemens FD160 Interrupteur sectionneur 125A 1 Telergon Disjoncteur 4*125A 15 Siemens VL160 Disjoncteur 4*200A 1 Siemens VL250 Tableau Général basse tension N/S Disjoncteur 4*32A 6 Siemens VL160X Disjoncteur 4*25A 5 Siemens VL160X Disjoncteur 4*80A 1 Siemens VL160 Disjoncteur 4*63A 4 Siemens VL160 Disjoncteur 4*125A 2 Siemens VL160 Disjoncteur 4*25A 5 Siemens VL160X Disjoncteur 4*32A 3 Siemens VL160X Disjoncteur 4*125A 4 Siemens VL160 Disjoncteur 4*200A 1 Siemens VL250 Disjoncteur 4*63A 2 Siemens VL160 Disjoncteur 4*50A 1 Siemens VL160 Disjoncteur 4*80A 1 Siemens VL160 Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 27 . jauge.
3*38) Porte fusibles 2*32A 3 Hager LS504(10.Disjoncteur 4*1250A 1 Schneider compact NSX1250N Interrupteur-sectionneur 1 Sirco Sirco CD1000 Tableau Générale basse tension B2 Disjoncteur 4*70/100A 1 Schneider compact NSX100N Disjoncteur 4*35/50A 1 Schneider compact NSX100B Disjoncteur 4*70/100A 1 Schneider compact NSX160N Disjoncteur 4*88/125A 1 Schneider compact NSX160B Disjoncteur 4*160A 1 ABB XT1C160 Disjoncteur 4*112/160A 1 Schneider Compact NSX100N Disjoncteur 4*28/40A 1 Schneider Compact NSX100N Disjoncteur 4*28/40A 1 Schneider Compact NSX100N Interrupteur-sectionneur 100A 1 SOCOMEC Disjoncteur 4*11/16A 1 Schneider Compact NSX100N Disjoncteur 4*70/100A 6 Schneider Compact NSX100N Disjoncteur 4*112/160A 1 Schneider Compact NSX160L Disjoncteur 4*175/250A 1 Schneider Compact NSX250N Disjoncteur 4*250/630A 1 Schneider Compact NSX630F Schneider 1 Disjoncteur Général B avec micrologic Masterpact NW25H1 Afficheur power logic 1 Schneider Compact LOGIC TM PM7100 Tableau Compensation A2 Interrupteur-sectionneur 800A 1 Dilos 6S Porte fusibles 4*32A 1 Hager LS504(10.3*38) Disjoncteurs 4*100A 10 Général electric FD160 Contacteurs 220/480V 10 Général electric CL04 Batterie de condensateurs 15KVar/440V 31 RTR 15546/xxxx Afficheur Cos Phi 1 Shneider varylogic NR12 Comutateurs 3 positions 10 Ventulateur du tableau 1 Tableau de compensation B2 Interrupteur sectionneur 800A 1 Dilos 6S Disjoncteurs4*100A 10 Général electric FD160 Contacteurs 220/480V 10 Général electric Batteries de condensateurs 20Kvar/440V 12 RTR12078/xxxx MA/C/CE/TER Batteries de condensateurs 10Kvar/440V 16 RTR13170/xxxx MA/C/CE/TER Porte fusibles 4*32A 1 Hager LS504(10.3*38) Porte fusibles 2*32A 3 Hager LS504(10.3*38) Afficheur Cos Phi 1 Schneider varylogic NR12 Comutateurs 3 positions 10 Climatiseur 2 Samsung 24000 BTU extracteur d'air 2 cellules de protection 2 Nexans Fluokit M PGC Relais numérique 2 Schneider MicomP111 Tableau commande de l’éclairage du poste Disjoncteur 4*60A 1 Merlin Grein Dsijoncteur 4*16A 1 Général electric Disjoncteur 2*16A 3 Schneider Disjoncteur 2*10A 4 Schneider Disjoncteur 2*20A 2 Shneidrer Contacteur avec relais thermique 2 Général electric Tableaux électriques des Blocs opératoires: : Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 29 .
4/0. DYn11 Transformateur 10 KVA 0. Installations d’incendie Système de Désenfumage :  Caisson de désenfumage air neuf : Désignation Quantité Marque débit Caisson désenfumage d’air neuf 3 saftair 3888m3/h Caisson désenfumage d’air neuf 9 saftair 5184 m3/h Caisson désenfumage d’air neuf 30 saftair 6480 m3/h Caisson désenfumage d’air neuf 1 saftair 8640 m3/h Caisson désenfumage d’air neuf 2 saftair 10368 m3/h Caisson désenfumage d’air neuf 1 saftair 17280 m3/h Caisson désenfumage d’air neuf 1 saftair 6960/12545 m3/h Caisson désenfumage d’air neuf 4 saftair 3888/1944 m3/h Caisson désenfumage d’air neuf 1 saftair 4044 m3/h Caisson désenfumage d’air neuf 1 saftair 3744/6739 m3/h Caisson désenfumage d’air neuf 2 saftair 3802/6844 m3/h  Caisson de désenfumage extraction : Désignation Quantité Marque débit Caisson désenfumage extraction 1 saftair 3888 m3/h Caisson désenfumage extraction 4 saftair 32400 m3/h Caisson désenfumage extraction 1 saftair 5184 m3/h Caisson désenfumage extraction 2 saftair 10800 m3/h Caisson désenfumage extraction 2 saftair 28080 m3/h Caisson désenfumage extraction 4 saftair 6480 m3/h Caisson désenfumage extraction 9 saftair 21600 m3/h Caisson désenfumage extraction 9 saftair 8640 m3/h Caisson désenfumage extraction 4 saftair 17280 m3/h Caisson désenfumage extraction 1 saftair 8710/20909 m3/h Caisson désenfumage extraction 1 saftair 6740 m3/h Caisson désenfumage extraction 1 saftair 5544/11232 m3/h Caisson désenfumage extraction 1 saftair 4752/11405 m3/h Caisson désenfumage extraction 1 saftair 6480/2430 m3/h Caisson désenfumage extraction 1 saftair 3744/8986 m3/h Caisson désenfumage extraction 1 saftair 3383 m3 /h Caisson désenfumage extraction 2 saftair 10800 m3 /h Total des caissons de désenfumage : 100 caissons.  Installations et du Système de détection d’incendie : DESIGNATION Marque Modèle Qté Détecteur Optiques de fumée.4KV 22 Siemens Contrôleur permanent d'isolement ( CPI) 22 SOCOMEC ISOM322 Disjoncteur 4*25A 22 Siemens 5SY64 MCB Disjoncteur 2*16A 242 = (22*11) Siemens 5SY62 MCB Disjoncteur 2*10A 66 = (22*3) Siemens 5SY62 MCB Disjoncteur 2*20A 22 Siemens 5SY3020-7 MCB III. NUGELEC NUG30252 817 Système de Détection de présence de gaz NUGELEC NUG32 070 1 Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 30 .2.
Nbre Niveaux/Accès : 6/8 « 2 » deux monte – malades en duplex: . NUGELEC NUG SENSEA CM 1 Câblage. Réseau d’incendie Ensemble III. Charge nominale (Kg) : 1600 . NUGELEC NUG SENSEA EC 1 Centralisateur de mise en sécurité.N° d’appareil : 120 813/14/20/17/21 & 22 2. Monte-personnes . Vitesse nominale (m/s) : 1 Nbre Niveaux/Accès : 2/2 Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 31 . Charge nominale (Kg) : 1600 . N° d’appareil : 120828 & 120 829 . Nbre Niveaux/Accès : 5/5 Monte – charge en simplex: . U 85 Extincteurs portatifs à poudre ABC 6 Kg. ouverture par carré de30x30 et triangle.3.Déclencheurs Manuels. clapet U 6 démontable. Marque : Schindler . 1Paire & 2 Paires 9/10° et CR1-2*1. portes amovibles. Charge nominale (Kg) : 1600 . NUGELEC NUG30156 84 Indicateurs d’action. Vitesse nominale (m/s) : 1 Nbre Niveaux/Accès : 6/8 « 2 » deux monte – malades en duplex : .50 kg de poudre ABC U 4 Poteaux d’incendie : sous cofre en fonte comporte . Vitesse nominale (m/s) : 1 . Charge nominale (Kg) : 630 . Marque : Schindler . Marque : Schindler . NUGELEC NUG30249 89 Module alarme technique d’asservissement CMSI NUGLEC NUG 31 643 26 Diffuseurs sonores.tubulaire verticale en fonte. N° d’appareil : 120824 & 120 825 . Ascenseurs – monte-malades – monte-charges Type DESIGNATION « 2 » deux monte – malades en duplex : . NUGELEC NUG30360 322 Ventouses NUGELEC NUG30165 86 Tableau de signalisation incendie. Charge nominale (Kg) : 1600 . Vitesse nominale (m/s) : 1 Nbre Niveaux/Accès : 6/8 Six « 6 » Monte – personnes en simplex: . Marque : Schindler . U 50 Extincteurs portatifs à eau pulvérisée 6 litres. U 55 Extincteurs sur roues. Marque : Schindler . N° d’appareil : 120 812 . Monte-malades .5mm² et Ens autres Protection incendie : Article Unité Quantité Armoire incendie RIA DN 19 compris tout accessoires U 90 Réseau d’incendie Ensemble Extincteurs portatifs à CO2 6 Kg. Vitesse nominale (m/s) : 1 . N° d’appareil : 120826 & 120 827 1.
Nbre Niveaux/Accès : 2/2 III.. Monte-charges .4. Marque : Schindler .5 S) Pompe de circuit primaire 2089396/1208 4 N 1 (radiateurs A1 et 2 Wilo BL50/250-4/4 2089396/1208 4 A2+hébergement).5 primaire(radiateurs bloc 2 Wilo BL80/250-7. N° d’appareil : 120 965 .45 . Charge nominale (Kg) : 1250 . Marque : Schindler . Vitesse nominale (m/s) : 0. Marque : Schindler . 2089436/1208 1.. Charge nominale (Kg) : 650 . Nbre Niveaux/Accès : 3/3 « 2 » deux monte – charges en duplex: . N° d’appareil : 120 818/120 819 . Charge nominale (Kg) : 535 . M6MFG34PLHL . Vitesse nominale (m/s) : 0. CE0085BL0014 Vanne d'arrêt de gaz 2 - K40PN16DPM .37 Pompe de circuit 2089436/1208 7.froid CHAUFFAGE CENTRAL : Désignation Nombre Marque Type N de série Puissance en KW observation 02016046/2 Chaudière 2 Dédietrich GT 530-15 870 02016046/3 5903649 870 Bruleur 2 Wheishaupt G7/1-DPD 5903650 870 0085AS0538 Filtre à gaz pour bruleur 2 Schuendi 3040/1D-88475 Pression 05 Bar Détendeur 1 2 BP2 pression d'entrée 5bar et 0à300mbar pression de sortie 0085AQ7126 Détendeur 2 2 Dungs FRS5040 500 mbar 88DIN KPN. 400 CASA Echangeur à plaque 3 M6MFG52PLHL .5/4 2089436/1207 7. Pompe de circuit primaire 2089436/1207 1.5/4 N1 plateaux technique. Vitesse nominale (m/s) : 1 . Marque : Schindler .Installations de gaz – plomberie – traitement d’air .45 .1 12101300 5 VA Electrovannes 3 ESBE ARA561 12101300 5 VA 12101300 5 VA Qualité Electrovanne à gaz 1 DIN 1" 1/4" 28/11. Nbre Niveaux/Accès : 3/3 Monte – charge en simplex : . 2089436/1208 1. Pompe de circuit primaire 2089373/1208 3 N 2 (radiateurs A1 et A2 2 Wilo BL50/250-3/4 2089373/1208 3 +hébergement). contrôle Remplissage automatique 2 DIN 10/12 (présco-mano) Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 32 .1 Pompe de circuit primaire 2089436/1208 1..1 2 Wilo BL80/250-7. 650 Année 2012 Therme M6MFG34PLHL .37 2 Wilo TOP-5D40/7 jumelée 2080076/12W27 0. N° d’appareil : 120 815/120 816 . Charge nominale (Kg) : 650 .. Monte – charge en simplex: . N° d’appareil : 120 823 . 400 Pompe de circulation 2080076/12W26 0.5/4 N2 plateaux technique.45 . Appareils sous pression . Nbre Niveaux/Accès : 3/2 « 2 » deux monte – charges en duplex: 3.1 2 Wilo BL80/250-7. Vitesse nominale (m/s) : 0.
3 KW Série : SIT 1100071-19 Armoire bloc des urgences salle 1 1 Clinicair Modèle : CLNW 4BD De puissance 29.5 kw 2 wilo BL80/250-7.1 KW Série : SIT 1100071-06 Armoire chirurgie viscérale salle 2 De puissance Clinicair Modèle : CLNW 4BD 1 Risque 3 29.5/4 secondaire PT1 2089436/1208 7.75 PRODUCTION D’EAU GLACEE : Désignation Quantité Marque Référence N° série Groupe de refroidissement air/eau à vis de puissance M : AWS 445.1 KW Série : SIT 1100071-03 Armoire ORL salle 1 1 Clinicair Modèle : CLNW 4BD De puissance 29.3 KW Série : SIT 1100071-22 Armoire chirurgie thoracique salle 1 1 Clinicair Modèle : CLNW 8BD De puissance 30.3 KW Série : SIT 1100071-14 Armoire traumatologie salle 1 1 Clinicair Modèle : CLNW 8BD De puissance 30.3 KW Série : SIT 1100071-21 Armoire traumatologie salle 2 1 Clinicair Modèle : CLNW 8BD De puissance 30.3 KW Série : SIT 1100071-15 Armoire CCVsalle 1 1 Clinicair Modèle : CLNW 8BD De puissance 30.3 KW Série : SIT 1100071-12 Armoire neurochirurgie salle 2 1 Clinicair Modèle : CLNW 8BD De puissance 30.1 KW Série : SIT 1100071-08 Armoire Urologie salle 2 Modèle : CLNW 4BD 1 Clinicair De puissance 29.3 KW Série : SIT 1100071-18 Armoire chirurgie plastiques salle 1 1 Clinicair Modèle : CLNW 8BD De puissance 30.1 KW Série : SIT 1100071-07 Armoire ophtalmo salle 1 1 Clinicair Modèle : CLNW 4BD De puissance 29.1 KW Série : SIT 1100071-04 Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 33 .1 KW Série : SIT 1100071-13 Armoire ophtalmo salle 2 1 Clinicair Modèle : CLNW 8BD De puissance 30.3 XE ST 1 MCQUAY égale à 1358 kW S : OV09-05723/10/1 Groupe de refroidissement air/eau à vis de puissance M : MNG133.1 KW Série : SIT 1100071-01 Armoire chirurgie viscérale salle 1 De puissance Clinicair Modèle : CLNW 4BD 1 29.5 kw Extincteur bruleur 2 Extincteur 9 kg poudre ABC déclenchement auto à 68°C 55 Ampères 2089383/1207 0.5 KW 2 WILO BL80/150 Collecteur de distribution en acier 2 *** *** Armoire électrique du local technique 1 *** *** Vase d’expansion de 500 litres 3 *** Reflex N ARMOIRES DE TRAITEMENT D’AIR DES BLOCS OPERATOIRES: Désignation Quantité Marque Référence Type Armoire Urologie salle 1 Clinicair Modèle : CLNW 8BD 1 De puissance 30.75 2089383/1209 0.3 KW 5portes Série : SIT 1100071-17 Armoire bloc des urgences salle 5 1 Clinicair Modèle : CLNW 8BD De puissance 29.00-00-00 WELL Pompe de circuit 2089436/1027 7.5 kw 2 wilo BL80/250-7.2 HA ST 1 MCQUAY égale à 400 kW S : OV09-05724/10/1 M : WSAN-XEE262 Pompe à chaleur de puissance égale à 40 kW 1 CLIVET S : AAG2474L0213 Pompe de circulation de départ de puissance de 15 KW 3 WILO BL100/270-15kw Pompe de circulation de retour de puissance de 2.5/4 secondaire PT2 2089436/1208 7.5kw Pompe de circuit 2089436/1208 7.2 KW 3 WILO BL80/160 Pompe de circulation de retour de puissance de 1. Désignation Nombre Marque Type N de série Puissance en KW observation HONEY Détecteur de fuite de gaz 1 novar Gmbh72458 57351.1 KW Série : SIT 1100071-02 Armoire ORL salle 2 1 Clinicair Modèle : CLNW 4BD De puissance 29.3 KW Série : SIT 1100071-20 Armoire neurochirurgie salle 1 1 Clinicair Modèle : CLNW 8BD Risque 4 De puissance 30.75 Pompe primaire ECS 3 Wilo BL40/160075/4 2089383/1208 0.3 KW Série : SIT 1100071-16 Armoire brulés salle 1 1 Clinicair Modèle : CLNW 8BD De puissance 30.
Désignation Quantité Marque Référence Type Armoire bloc des urgences salle 2 1 Clinicair Modèle : CLNW 4BD De puissance 29.1 KW Série : SIT 1100071-09 Armoire bloc des urgences salle 3 1 Clinicair Modèle : CLNW 4BD De puissance 29.1 KW Série : SIT 1100071-11 Armoire de la salle d’angiographie P : 11 KW(réfrigérant R407c) Avec un groupe de condensation de 36.000 BTU Modèle : CLNX01B Un filtre G4 de dimensions : 1 Clinicair Série : SIT 1500034-15 592*592*48 Un filtre F7 de dimensions : 592*592*48 Un filtre H14 de dimensions : 592*592*280 Les armoires de traitement d’air à Risque 4 : Quantité 11 Composition :  Soufflage : Filtre Quantité 1 F9 Dimensions : 592*592*292 MM F9 Dimensions : 287*592*292 MM 1  Reprise : Filtre Quantité 2 F7 : Dimensions : 592*592*292 MM G4 : Dimensions : 500*400*50 MM 4 Les armoires de traitement d’air v Risque 3 : Quantité 10  Soufflage : Filtre Quantité F9 : Dimension : 592*592*292 MM 1  Reprise : Filtre Quantité 1 F7 : Dimension : 592*592*292 MM 1 G4 : Dimension : 592*592*47 MM Centrales de Traitement d’Air .CTA : Désignation Quantité Marque débit Type Soufflage : 17850 m3/h CTA de la réanimation médicale 1 WESPER Reprise : 13220 m3/h Soufflage : 17850 m3/h CTA de la réanimation chirurgicale A 1 WESPER Reprise : 13220 m3/h Soufflage : 17850 m3/h CTA de la réanimation chirurgicale B 1 WESPER Type A Reprise : 13220 m3/h Soufflage : 17850 m3/h CTA de stérilisation 2 WESPER Reprise : 13220 m3/h Soufflage : 16100 m3/h CTA service brulés 1 WESPER Reprise : 12000 m3/h Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 34 .1 KW Série : SIT 1100071-10 Armoire bloc des urgences salle 4 1 Clinicair Modèle : CLNW 4BD De puissance 29.
Centrale de traitement d’Air type A : Desserte Quantité CTA type A : 7 Composition :  Soufflage : Filtre Quantité F9 : Dimensions : 592*592*292 MM 4 F9 : Dimensions : 287*592*292 MM 2  Reprise : Filtre Quantité F7 : Dimensions : 592*592*292 MM 4 F7 : Dimensions : 287*592*292 MM 2 4 G4 : Dimensions : 592*592*47 MM 2 G4 : Dimensions : 287*592*47 MM Centrale de traitement d’Air type B : Desserte Quantité CTA type B : 2 Composition :  Soufflage : Filtre Quantité F9 : Dimensions : 592*592*292 MM 4  Reprise : Filtre Quantité F7 : Dimensions : 592*592*292 MM 4 G4 : Dimensions : 592*592*47 MM 4 Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 35 . Qté=1 total 13 *** *** Système de filtration des centrales de traitement d’air : CTA. Soufflage : 16625 m3/h CTA salle de déchoquage 1 WESPER Reprise : 13529 m3/h Soufflage : 12111 m3/h CTA de laboratoire 1 WESPER Reprise : 7622m3/h Type B Soufflage : 13737 m3/h CTA d’exploration 1 WESPER Reprise : 9388m3/h Soufflage : 3240 m3/h CTA salle de réveil 1 WESPER Reprise : 2200 m3/h Type C Soufflage : 2954 m3/h CTA laboratoire (biochimie) 1 WESPER Reprise : 1924 m3/h Soufflage : 10800m3/h CTA salle opératoire GASTRO 1 WESPER Type D Reprise : 9000 m3/h 2500 m3/h **** F7 : 592*592*290 . Qté=1 CTA local dasri 1 CLIVET G4 à cadre métallique : 592*592*48 .
Centrale de traitement d’Air type C : Desserte Quantité CTA type C : 2  Soufflage : Filtre Quantité F9 : Dimensions : 592*592*292 MM 1  Reprise : Filtre Quantité F7 : Dimensions : 592*592*292 MM 1 G4 : Dimensions: 592*592*47 MM 1 Centrale de traitement d’Air type D : Desserte Quantité CTA type D : desservant 1 La salle opératoire de la gastrologie. Composition :  Soufflage : Filtre Quantité F9 : Dimensions : 592*592*292 MM 2 2 F9 : Dimensions : 287*592*292 MM  Reprise : Filtre Quantité F7 : Dimensions : 592*592*292 MM 2 2 F7 : Dimensions : 287*592*292 MM 2 G4 : Dimensions : 592*592*47 MM 2 G4 : Dimension : 287*592*47 MM Filtres du réseau Aéraulique:  les filtres de soufflage : Désignation du filtre Quantité Durée de vie Observations Classe H14 Dimension : 610*1220*68 mm Résistance initiale 120 Pa 112 Changement annuel Tous les filtres doivent Débit d’air : 1 210 m3/h être soufflés H14 trimestriellement. Dimension : 610*915*68 mm 88 Changement annuel Résistance initial 120 Pa Débit d’air 900 M3/h Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 36 .
débit 2340 m3/h 3 saftair CT 10/07 HL Caisson d’extraction 1 saftair CV 2 isole/M1 débit 870 m3/h Caisson d’extraction 2 saftair CV 2 isole/M1 débit 840 m3/h Caisson d’extraction 2 saftair CV 2 isole/M1 débit 420 m3/h Caisson d’extraction 3 saftair CV 2 isole/M1 débit 540 m3/h Caisson d’extraction 7 saftair CV 2 isole/M1 débit 300m3/h Total 26 *** *** Système de Ventilation :  Extraction : Désignation Quantité Marque débit Caisson d’extraction 1 saftair 6426 m3/h Caisson d’extraction 1 saftair 4032 m3/h Caisson d’extraction 1 saftair 2037 m3/h Caisson d’extraction 1 saftair 4626 m3/h Caisson d’extraction 1 saftair 2952 m3/h Caisson d’extraction 1 saftair 7470 m3/h Caisson d’extraction 1 saftair 5900 m3/h Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 37 . débit 1820 m3/h 2 saftair CT 10/07 HL Caisson d’extraction de puissance 1.VMC Désignation Quantité Marque Référence Caisson d’extraction de puissance 1 KW.5 KW. Code : ED 610 610 68 M14 1 D Dimension : 610*610*68 mm Efficiency : 99. débit 1680 m3/h 6 saftair CT 10/07 HL Caisson d’extraction de puissance 1.1 KW.995% MPPS 80 Changement annuel Class : H14 EN 1822 Initial resistance: 110 Pa Air flow: 600 m3/h  les filtres de reprise: Désignation du filtre Quantité Durée de vie Dimension : 610*610*68 Changement tous les 3 60 mois Type G4 (avec cadre métallique) Dimension : 305*610*70 MM Changement tous les 3 35 mois Type : G4(avec cadre métallique) 12 Changement tous les 3 Dimension : 305*305*70 MM mois Type : G4 (avec cadre métallique) Filtre à caisson d’air neuf : 9 Type G4 : 460*505*25 (avec cadre métallique) Changement tous les 3 les filtres de reprise G4 des salles opératoires et de stérilisation sans cadre Rouleau mois Système de ventilation contrôlé .
C de puissance 8.5 kW 1 WESPER V.5 kW 85 V.C de puissance5 kW 2 V.C de puissance 11 kW 3 total : 169 Climatiseur gainable 4 Trane Climatiseur cassette 1 LG Climatiseur cassette 1 Unit aire Climatiseur mural 4 Samsung Climatiseur mural 2 carrier Climatiseur mural 2 chigo total 164 Climatisation par système VRV :  Groupes extérieures : Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 38 .C de puissance 6 kW 40 V. Caisson d’extraction 1 saftair 400 m3/h Caisson d’extraction 2 saftair 3910 m3/h Caisson d’extraction 1 saftair 4000 m3/h Caisson d’extraction 1 saftair 3006 m3/h Caisson d’extraction 2 saftair 4850 m3/h Caisson d’extraction 1 Chaysol DA-7/7 147 4p VR V700011 total 15 *** ***  Air neuf : Désignation Quantité Marque débit Caisson d’air neuf 1 saftair 4608 m3/h Caisson d’air neuf 1 saftair 3126 m3/h Caisson d’air neuf 1 saftair 1630 m3/h Caisson d’air neuf 1 saftair 3701 m3/h Caisson d’air neuf 2 saftair 3040 m3/h Caisson d’air neuf 1 saftair 2595 m3/h Caisson d’air neuf 1 saftair 1170 m3/h Caisson d’air neuf 1 saftair 1545 m3/h total 9 *** *** Cases mortuaires et chambres froides : Désignation Quantité Marque Référence Module morgue à 3 cases avec coffret électrique et installation frigorifique de puissance de 0.C de puissance 2.C de puissance 3.C de puissance 4.C de puissance 3 kW 1 V.5 kW 31 V.5 KW. réfrigérant R134a 2 MASTERKIT *** (pharmacie et laboratoire) Split-système – VRV – Ventilo-convecteur : Désignation Quantité Marque Ventilo-convecteurs : V.5 kW 6 V.7 KW 8 ZANOTTI MDB121TO 02F Réfrigérant R404a Chambre froide positive de puissance de 7.
8 KW 2800 tr/min SMEDEGARD 6-155-2 1012-5179 3~ 1. --. --.8 KW 2800 tr/min SMEDEGARD 6-155-2 1012-5190 3~ 3 KW 2810 tr/min SMEDEGARD 6-155-2 1012-5195 3~ 3KW 2810 tr/min SMEDEGARD 6-155-2 1012-5180 3~ 1.8 KW 2810 tr/min SMEDEGARD 6-155-2 1012-5192 3~ 3 KW 2810 tr/min --. --- SMEDEGARD 6-155-2 1012-5189 3~ 4.8KW 2800 tr/min 19 plaques 300 Kw Echangeur à plaque 3 Viterm VT013HC inox 19 plaques 300 Kw 19 plaques 300 Kw Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 39 .5KW (18000BTU) 16 Carrier VX018H11200010 Unité intérieure type cassette de puissance de5.8 KW 2850 tr/min SMEDEGARD 6-155-2 1012-5187 3~ 4.8 KW 2850 tr/min MTB F-90L/2E-11L 224957501-8 3~ 4.6 KW 2850 tr/min Pompes circulateurs 12 SMEDEGARD 6-155-2 1012-5178 3~ 1.10 KW (28000BTU) 6 carrier VK028H11200010 Unité intérieure type cassette de puissance de8KW (32000BTU) 1 carrier VK032H11200010 Unité intérieure type cassette de puissance de14KW (56000BTU) 3 carrier VK056H11200010 Production d’eau chaude sanitaire : Désignation Qté Marque TYPE N° de série Caractéristiques MVV 3000 RB _01 3000 litres Ballons de stockage 3 MVV 3000 RB _01 3000 litres MVV 3000 RB _01 3000 litres SMEDEGARD 6-155-2 1012-5186 3~ 4.8KW 2800 tr/min SMEDEGARD 6-155-2 1012-5181 3~ 1.60KW (24000BTU) 25 Carrier VK024H11200010 Unité intérieure type cassette de puissance de7. Désignation Quantité Marque Référence Groupe de condensation VRV de puissance de 1 Carrier (XPOWER) 38VR007H11901S 16KW(réfrigérant R10a) Groupe de condensation VRV de puissance de 1 Carrier (XPOWER) 38VF010H119010 28KW(réfrigérant R10a) Groupe de condensation VRV de puissance de 2 Carrier (XPOWER) 38VR010H1190K1 28KW(réfrigérant R10a) Groupe de condensation VRV de puissance de 1 Carrier (XPOWER) 38VF016H119010 45KW(réfrigérant R10a) Groupe de condensation VRV de puissance de 2 Carrier (XPOWER) 38VR018H1190K1 50KW(réfrigérant R10a) Groupe de condensation VRV de puissance de 40KW(réfrigérant 1 Carrier (XPOWER) 38VR014H1190K1 R10a)  Unités intérieures : Désignation Quantité Marque Référence Unité intérieure type cassette de puissance de4.
manchons de dilatation.y compris tout accessoires de raccordement. IP24. marche. U 1 Fosse de relevage comprenant deux pompes submersibles en parallèle d'un débit de 15m³/h pour chaque pompes. taille 1865 Adoucisseurs 2 international Pression max 10. trop plein.. U 94 DN:127/142-80/90-73. U 49 Robinet d’arrêt 1/4 e tour à boisseau sphérique corps en laiton chromé bras de manouvre en acier U 223 chromé. ml 5251. 35W.8/63-40. Té de réglage de réseau de retour d’ECS en laiton. Siphon de sol Dn 15x15 et 20x20.6/90-61. raccordement.9 125-140-160-200-250 Chute collecteurs en fonte pour eau usée et eau vannes des blocs sanitaires y compris tout raccords.4/75-51. et autres accessoires. DN 75-100-110.8/63-40.4/75-51. et autres accessoires. alarme sonore.8/50-32/40-26/32-20/25-16/20 Robinet de vidange à boisseau sphérique DN15 avec poignet de tour pour tous les réseaux au pied de U 52 chaque colonne montante y compris entonnoir. Garguilles d’eau pluviale diamètres. console supérieur des U 2 barres de guidage. DN:127/142-80/90-73.85A 170W 1~ 1006-02646 230V n1 = 2340 RPM 0. Equipements et accessoires de plomberie : Article Unité Quantité Anti-bélier à vessie type SERSEG de toutes les colonnes d’eau. θ 1001-2443218-002 max49°C.5 KW 2900tr/min retour de récupération de 2 la chaleur du groupe eau glacée WILO DPL65/130-412 50261130/0004 3~ 4 KW 2900tr/min TE sous station 3 Métal box 900x700x320 mm 1006-02647 1006-02650 1 ~ 230V n3 = 2700 RPM 0. ml 2105.8/50- accessoires de 32/40-26/32-20/25-16/20.4/75-51. conduite de ventilation régulateur de niveau.8/63-40. clapet conique couvercle en fonte. U 9 Té de réglage de réseau de retour d’ECS en laiton . Calorifugeage tuyauterie ARMAFLEX classe M1. U 63 Chute collecteurs en PVC class M1 pour eau pluviale eau usée et eau vannes des blocs sanitaires y compris tout raccords.2 embranchements. niveau bas. et leurs accessoires: 2 clapet anti-retour. Désignation Qté Marque TYPE N° de série Caractéristiques Pompes jumelée départ et WILO DPL65/115-1. Fosse à graisse. manchons de dilatation. habillé en jaquette d’aluminium 6/10éme.6/90- y compris tout 94 61. épaisseur entre 13à19mm ml 9082. U 49 Bouche d’arrosage DN20en fonte robinetterie intérieur en bronze. DN 80-100-125-150-200-250.60A 115W 1006-02649 1006-01290 0970-2386720-002 Pentair 230V. Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 40 . plaque de fond. pied assise de fixation. 2 vannes d'isolement.2 tout diamètres tout. arrêt. chaines de relevage des pompes. DN 127/142-102/127-90/110-80/90-73. U 1 Fosse à mousse .5 Bar.8/50-32/40-26/32-20/25-16/20. embranchements..95 A 200W 1 ~ 230V n2 =2640 Pompes retour ECS 6 SMEDEGARD EV2-72-2Z 0905-05066 RPM 0.6/90-61.26-75-100-125-140-160-200 U 45 Purgeur automatique DN 15 avec clapet de sécurité sur chaque colonne d'ECS.5/2 50264239/0007 3~ 1.
assemblage de type démontable DN ml 3405 20/25-25/32-32/40-40.8/63-63 ml 11519 compris tout accessoires. DN :127/142-102/114-90/110-80/90-66/76-50/60-40/49-33/42- 26/34.…) Signature du Maitre d’Ouvrage : Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 41 .8/50-51. de trif 3jusqu'au diametre50/60 et de tarif 10 au-delà de ce diamètre y ml 3448. Collecteurs de distribution retube diamètre 13/16-16/20-20/25 y comprit tout les U 532 vannes d’arrêt.E.8/63-63. préparation.5 compris tout accessoires. stockage.8/50-51. Réseaux de distribution en CPVC flow Guard tout diamètre y compris accessoires : Article Unité Quantité Réseau de distribution en CPVC FLOW GUARD pour réseau E.F/E. Tube en polyéthylène réticule diamètre20/25-25/32-32/40-41.Réseaux de tube en polyéthylène (retube) tout diamètre y compris accessoires : Article Unité Quantité Conduite polyéthylène hôte densité PN 16.C. Cuisine: FOURNEAUX A GAZ FRY TOP GAZ FRITEUSES GAZ MARMITES A GAZ SAUTEUSES BASCULANTE GAZ HOTTES D’EXTRACTION FOURS MIXTE GAZ HOTTES D’EXTRACTION CENTRALE INOX HOTTES D’EXTRACTION ADOSSEE INOX PRESSES ORANGE MIXERS MOULINS A CAFE MACHINES A CAFE EPLUCHEUSE A LEGUMES Tout le matériel de la cuisine (cuisson.S/R. Réseaux de distribution en acier galvanisé tout diamètre y compris accessoires : Article Unité Quantité Réseau de distribution en acier galvanisé pour réseaux incendie extérieur et local technique.C. distribution.S ml 10187 diamètre 20-25-32-40-50-63-75-90-110 y compris tout accessoires.
LE CONTROLE ET LA VERIFICATION PERIODIQUE REGLEMENTAIRE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DES HOPITAUX RELEVANT DU CENTRE HOSPITALIER MOHAMMED VI A MARRAKECH BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF Unité de mesure ou Prix unitaire en Dirhams hors TVA Prix Total N° des Prix Désignation des prestations Quantité de compte En chiffre (Hors TVA) Mission 1 Contrôle réglementaire des installations électriques Ens 1 Mission 2 Contrôle réglementaire des installations d’incendie Ens 1 Mission 3 Contrôle réglementaire des ascenseurs – monte- malades – monte-charges Ens 1 Mission 4 Contrôle réglementaire des appareils sous pression - installations de gaz – thermiques – production d’eau chaude . Ens 1 froid TOTAL HT TVA 20% TOTAL TTC Marché relatif à l’appel d’offres n° : 80/2016 42 .plomberie – traitement d’air – ventilation .
Montant en lettres:…………………….………………………………… .………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Mr le Secrétaire Général du Centre Hospitalier Signature et cachet de la Société Mohammed VI (Avec la mention manuscrite "lu et accepté") Le ………………………………………… Visa de Mr.. Page ……et dernière MARCHE N° …………… LE CONTROLE ET LA VERIFICATION PERIODIQUE REGLEMENTAIRE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DES HOPITAUX RELEVANT DU CENTRE HOSPITALIER MOHAMMED VI A MARRAKECH. Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix n° 80/2016 en application des dispositions de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16. Le Contrôleur d’Etat du Centre Approbation de Mr. Le………………………………………… Marché relatif à l’appel d’offres n° : …/2016 43 . paragraphe 1 et de l’alinéa 3 § 3 de l’article 17 du règlement du 24 Avril 2015 relatif aux marchés du Centre Hospitalier Mohammed VI-Marrakech Le présent marché est arrêté à la somme de : .Montant en chiffres:………………. le Directeur du Centre Hospitalier Mohammed VI Hospitalier Mohammed VI Le………………………………………….
Documents Similar To Cps chu, contrôle périodique
More From زايد الأطلس
planificare Lacatuserie.docUploaded by Anonymous pn6VnE
Conectivismo aprender en red y en la redUploaded by EleuterioPolicarpo
LATAR BELAKANGUploaded by Mchmdtfk
Coffee MakingUploaded by Gallinova M.
4562_almaliya_ar11.pdfUploaded by Khalid Oubelaid