Source: http://docplayer.it/1603955-Impianti-di-rivelazione-incendi-guida-alla-progettazione-secondo-la-uni-9795-2010-e-aggiornata-con-le-disposizioni-del-d-p-r-n.html
Timestamp: 2017-09-23 13:39:38+00:00
Document Index: 20823743

Matched Legal Cases: ['art 1418', 'art. 2', 'art. 3', 'art. 1', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'arte 16', 'arte 17', 'arte 20', 'arte 24', 'arte 25', 'arte 1']

Impianti di rivelazione incendi Guida alla progettazione secondo la UNI 9795:2010 e aggiornata con le disposizioni del D.P.R. n. - PDF
Download "Impianti di rivelazione incendi Guida alla progettazione secondo la UNI 9795:2010 e aggiornata con le disposizioni del D.P.R. n."
Agnolo Massaro
1 Spaziani - PROVA 2:Copia di Legge 10.qxp N T Q u a d e r n i I N C p e r l a E N Pagina 1 D I O ANTINCENDIO p r o g e t t a z i o n e altri titoli l'autore Guida alla progettazione secondo la UNI 9795:2010 e aggiornata con le disposizioni del D.P.R. n. 151/2011 Manuale pratico per progettisti, installatori, manutentori, datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti per la sicurezza Un manuale completo e pratico per progettare, installare ed eseguire la manutenzione degli impianti fissi di rilevazioni incendi. Uno strumento utile e di facile consultazione per coloro che, a vario titolo si trovano ad affrontare le problematiche di prevenzione incendi in azienda, legate alla progettazione, installazione e manutenzione di questo tipo di impianti. La pubblicazione vuole essere anche una guida alla risoluzione dei principali problemi legati alla rilevazione di incendio, con l obiettivo di fare chiarezza e fornire indicazioni operative per non perdersi nel labirinto delle norme e delle procedure. Infatti, il progettista, l installatore, il manutentore ed il titolare dell attività, a seconda delle esigenze, possono aver bisogno di un supporto pratico, che li aiuti a comprendere il significato della normativa e ad applicarla nel contesto in cui operano. Il libro si pone proprio questo obiettivo: facilitare la comprensione dei requisiti di legge e aiutare tali soggetti a operare nel rispetto di quanto stabilito a livello normativo, contemperando le esigenze operative e quelle progettuali. La sicurezza sul lavoro e la prevenzione incendi necessitano, infatti, di figure professionali che seguano i continui aggiornamenti normativi e traggano spunto da esperienze operative per la risoluzione di problematiche operative anche di non facile soluzione. Il libro viene proprio incontro a questa esigenza, fornendo suggerimenti concreti per la risoluzione di aspetti interpretativi sulla normativa di settore e per la gestione di problematiche progettuali ed impiantistiche connesse alla tipizzazione degli ambienti e delle caratteristiche dei carichi di incendio presenti nei vari ambienti ,00 A N T Q u a d e r n i I N C p e r l a Alessandro Spaziani E N D I O p r o g e t t a z i o n e in collaborazione con Impianti di rivelazione incendi Guida alla progettazione secondo la UNI 9795:2010 e aggiornata con le disposizioni del D.P.R. n. 151/2011 Manuale pratico per progettisti, installatori, manutentori, datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti per la sicurezza Nel CD-Rom progetti in formato DWG; una selezione di normativa e un esempio del registro dell antincendio vai alla scheda del libro CONTIENE CD ROM Alessandro Spaziani, È autore di numerose pubblicazioni in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi. Titolare dello Studio Seiduesei di Roma (www.studioseiduesei.it). È consulente per la sicurezza sul lavoro dal 1995, ha ricoperto e ricopre incarichi di Responsabile Sicurezza, Ambiente e Qualità in numerose aziende di grandi dimensioni. Ha ricoperto il ruolo di responsabile della sicurezza presso il Comando Areonavale della Guardia di Finanza di Roma e di Pratica di Mare. È attualmente Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e consulente per l'ambiente dell Agenzia Spaziale Europea. È progettista di sistemi di gestione della qualità, della sicurezza e dell ambiente conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI Impianti di rivelazione incendi ISBN A 10/10/2011
2 Q U A D E R N I P E R L A P R O G E T T A Z I O N E IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI Guida alla progettazione secondo la UNI 9795:2010 Manuale pratico per progettisti, installatori, manutentori, datori di lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti per la sicurezza di ALESSANDRO SPAZIANI in collaborazione con
3 Un ringraziamento particolare va indirizzato a Mario Raineri, Tecnico Progettista esperto della Sispa, per il suo valido contributo alla realizzazione di questo volume IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI ISBN Copyright 2011 EPC S.r.l. - Via dell Acqua Traversa, 187/ Roma Servizio clienti: Tel Fax: Redazione: Tel /205 - Fax: La EPC S.r.l. invita a consultare periodicamente il sito Selezionando il tasto aggiornamento libri e software sarà possibile scaricare gli eventuali aggiornamenti dei volumi e dei software successivamente alla loro pubblicazione. Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC Srl. La struttura e il contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consentita la memorizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, ottico, fotocopie ecc.). La Casa Editrice pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, declina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni risultanti dall uso dell informazione ivi contenuta.
4 INDICE GENERALE Premessa... 7 CAPITOLO 1 Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e INQUADRAMENTO NORMATIVO Terminologia CAPITOLO 2 LA PREVENZIONE INCENDI Misure di sicurezza attiva e passiva CAPITOLO 3 IL D.M. 10/03/ Cause d incendio Prevenzione e protezione Strutture antincendio Classi di fuoco ed estinguenti Il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) Il piano di emergenza Regole fondamentali prima e durante l incendio
5 CAPITOLO 4 IL D.M. 37/ Progetti Realizzazione ed installazione degli impianti Dichiarazione di conformità LA DIRI Dichiarazione di Rispondenza Istruzioni dell impianto Manutenzione impianti e progetto Nullità dei contratti ex art 1418 cc...68 CAPITOLO 5 GLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI Tipologie di impianti La centrale di controllo I rivelatori puntiformi Rivelatore ottico di fumo I rivelatori lineari Rivelatore di fumo a ionizzazione Rivelatori ad aspirazione e campionamento Rivelatori di fiamma Rivelatori puntiformi all infrarosso Rivelatori puntiformi all ultravioletto Rivelatori con tecnologie combinate I dispositivi con connessioni via radio Rivelatori di temperatura Segnalatori acustici e luminosi di allarme Le linee di connessione Alimentazione dell impianto IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI
6 CAPITOLO 6 PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO I rivelatori di calore I rivelatori puntiformi di fumo Installazione rivelatori puntiformi di fumo in locali dotati di impianto di condizionamento e di ventilazione Rivelatori di fumo in condotte I rilvelatori lineari di fumo I punti di segnalazione manuale I rivelatori di fiamma I rivelatori di calore non resettabili Sistemi ad aspirazione Centrale di controllo e rivelazione Dispositivi di segnalazione luminosi ed acustici Linee di connessione ed alimentazione dell impianto Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e CAPITOLO 7 VERIFICA DEI SISTEMI Esercizio dei sistemi Esempio del Registro Antincendio APPENDICE NORMATIVA DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro
7 D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n Bibliografia ALLEGATI Impianto in un centro commerciale Impianto in un edificio industriale Impianto in un ospedale Impianto presso una grande struttura alberghiera Impianto in un museo IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI
8 PREMESSA Nel gennaio del 2010 è stata pubblicata la nuova edizione della norma UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d incendio - Progettazione, installazione ed esercizio. La norma prescrive i criteri per la progettazione, l installazione e l esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d incendio. Si applica, come nella precedente edizione del 2005, ai sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo), destinati ad essere installati in edifici indipendentemente dalla destinazione d uso. Le novità introdotte dall edizione del 2010 sono state imposte dall aggiornamento dei riferimenti normativi e da una maggiore facilità di lettura della norma stessa. Le novità di maggior rilievo sono state dettate anche dai nuovi criteri di progettazione ed installazione degli impianti, dalle nuove tecnologie di realizzazione degli impianti. Pertanto l edizione del 2010 innova soprattutto sulle modalità di calcolo dell area di copertura dei rilevatori di calore e di fumo puntiformi, sui nuovi criteri di disposizione ed installazione dei sensori a soffitto in presenza di elementi sporgenti. Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e Questo volume nasce dall esperienza svolta per conto di varie Aziende e vuole essere uno strumento utile e di facile consultazione per coloro che, a vario titolo si trovano ad affrontare le problematiche di prevenzione incendi in azienda, legate alla progettazione, installazione e manutenzione di impianti fissi di rivelazione incendi. Spesso i datori di lavoro, i progettisti, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i manutentori si trovano ad affrontare problematiche operative, di non facile soluzione, legate alla progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi di rivelazione d incendio senza avere a disposizione uno strumento di consultazione per la risoluzione delle problematiche stesse. Questa pubblicazione vuole essere una guida alla risoluzione di tali tematiche legate alla rivelazione d incendio, con l obiettivo di fare chiarezza e semplificare sulle problematiche operative che dovessero emergere nel labirinto della rivelazione incendi. Gli impianti spesso vanno inseriti in contesti diversi, con particolarità svariate e con problematiche di installazione e manutenzione specifiche. Il progettista, l installatore, il manutentore ed il titolare dell attività, a seconda delle esigenze, possono aver bisogno di un supporto operativo, che li aiuti a comprendere il significato della normativa e li aiuti ad 7
9 applicarla nel contesto in cui operano. Tale volume si pone proprio questo obiettivo: facilitare la comprensione dei requisiti di legge e aiutare tali soggetti ad operare nel rispetto di quanto stabilito a livello normativo, contemperando le esigenze operative e quelle progettuali. La sicurezza sul lavoro e la prevenzione incendi necessitano di figure che seguano i continui aggiornamenti normativi e traggano spunto da esperienze operative per la risoluzione di problematiche operative anche di non facile soluzione. Questo libro vuole appunto essere una guida pratica per la risoluzione di aspetti interpretativi sulla normativa di settore e per la gestione di problematiche progettuali ed impiantistiche connesse alla tipizzazione degli ambienti e delle caratteristiche dei carichi d incendio presenti nei vari ambienti. In un ottica di facile comprensione e di chiarezza espositiva per tutti. Per i tecnici, per gli addetti ai lavori o per coloro che per la prima volta vogliono semplicemente capire come funziona un impianto di rivelazione. 8 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI
10 Sispa Sicurezza Incendio Srl è attiva in Italia e all estero dal 1983 e opera nel campo degli impianti speciali civili e industriali. Specializzata nella rivelazione incendi, essa offre ai propri Partner prodotti e servizi di elevata qualità e professionalità. Sispa rappresenta uno dei nomi storici della rivelazione incendi in Italia, prima a sviluppare e realizzare in europa impianti di rivelazione incendi tra i più complessi e avanzati (1989 con tecnologia analogica indirizzata, 2000 con tecnologia interattiva ad autoindirizzamento, 2008 con tecnologia ad autoapprendimento), grazie anche al contributo tecnico di uno dei marchi tecnicamente di riferimento a livello internazionale (Autronica Fire & Security AS, di cui Sispa è esclusivista per l Italia fin dalla propria nascita). Da sempre, Sispa rappresenta un punto di riferimento nazionale per chi intende affrontare la tematica della sicurezza incendio con passione e responsabilità, in armonia con le normative di prodotto e di progetto in vigore. Attraverso questo contributo editoriale, Sispa si propone di perseguire ancora di più quella che è e sarà sempre la propria mission aziendale: progettare e realizzare impianti di sicurezza in grado di soddisfare appieno (e ove possibile anticipare) i più recenti ed esigenti requisiti tecnico/normativi in accordo con il buon senso e la necessaria sensibilità alle specifiche esigenze di ciascun utilizzatore finale. Ci auguriamo pertanto che il presente saggio possa costituire per i lettori un valido punto di partenza per approfondire ulteriormente (anche insieme allo staff di Sispa) le tematiche e le problematiche legate alla rivelazione incendi. Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e 9
11 CAPITOLO 1 INQUADRAMENTO NORMATIVO I sistemi fissi di rivelazione sono di tipo automatico o manuale e rientrano nella più larga categoria degli impianti di protezione d incendio, come specificato dal Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regolamento relativo al riordino delle disposizioni in materia di attività d installazione degli impianti all interno degli edifici Indipendentemente dalla loro destinazione d uso) che ha sostituito la Legge 46/90. All articolo 2 del citato decreto si delinea una definizione di impianto: Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e g) Impianti di Protezione Antincendio: Impianti di alimentazione ad idranti Impianti di estinzione di tipo automatico e manuale Impianti di rivelazione di gas, di fumo e d incendio. In quanto tali sono soggetti alle attività di progettazione, installazione, certificazione, esercizio e manutenzione come richiesto, per altro, anche per il rispetto di Leggi specifiche di settore (ad esempio alberghi, ospedali, scuole, autorimesse, locali di pubblico spettacolo, metropolitane e grandi magazzini), o di Leggi di applicazione a più ampio respiro (come il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni), decreti (come il DM 16 Febbraio 1982, il D.M. 10 Marzo 1998), norme e regole tecniche (UNI, CEI, UNI EN 54). Il provvedimento normativo generale e più importante in materia di prevenzione incendi è tuttavia il D. M. 16 febbraio 1982 (G.U. 9 aprile 1982, n. 98) con il quale vengono individuate le attività soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi; ad esso è seguita, nel tempo, una serie di provvedimenti specifici per le singole attività rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto. Il Decreto invece maggiormente significativo in merito alla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro è il D.M. 10/03/98. L art. 2 del suddetto decreto afferma che il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi 11
12 d incendio e decidere le conseguenti misure di prevenzione e protezione. Il datore di lavoro inoltre valuta il rischio d incendio negli ambienti di lavoro, rispettivamente basso, medio ed alto, designa i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze. All art. 3 sempre del suddetto decreto, relativamente alle misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio, si afferma che: il datore di lavoro deve: 1) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell incendio al fine di garantire l attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure d intervento, in conformità ai criteri di cui all allegato; 2) assicurare l estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all allegato V; 3) garantire l efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all allegato VI. Per l installazione, la trasformazione e l ampliamento degli impianti di cui lettera g) dell art. 1, comma 2 del D.M. 37/2008 la redazione del progetto è obbligatoria e può essere eseguita dal Responsabile Tecnico della Ditta Installatrice o da un Libero Professionista. Per gli impianti di protezione antincendio che sono inseriti in un attività soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rivelamento sono in numero pari o superiore a 10, il progetto deve essere, obbligatoriamente, redatto da un Professionista iscritto nell albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta. In base all art. 6 del D.M. 37/08 le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti secondo la regola dell arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alle norme dell Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell Unione Europea, si considerano costruiti secondo la regola dell arte. I progetti devono contenere almeno gli schemi dell impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell installazione, della trasformazione o dell ampliamento dell impianto stesso, con particolare riguardo all individua- 12 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI
13 zione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall installatore. 1) Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti secondo la regola dell arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alle norme dell Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell Unione Europea, si considerano costruiti secondo la regola dell arte. (art. 6 Realizzazione ed installazione degli impianti D.M. 37/2008) Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e Al termine dei lavori l impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all articolo 6 del D.M. 37/2008. Di tale dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto. Nei casi in cui il progetto è redatto dal Responsabile Tecnico dell impresa installatrice l elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d opera. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito per gli impianti eseguiti prima dell entrata in vigore del D.M. 37/2008 da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non soggetti all obbligo di progetto da un soggetto che ricopre, da almeno 3 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un impresa abilitata di cui all articolo 3 del D.M. 37/2008, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. La conservazione della documentazione amministrativa e tecnica, nonché 13
14 del libretto d uso e manutenzione è responsabilità del titolare dell attività che la conserva anche in caso di trasferimento dell immobile a qualsiasi titolo. Da citare le novità introdotte dal D.P.R. 160 del 2010; la trasmissione delle domande per le attività produttive che rientrano nell autocertificazione potranno essere inviate solo attraverso SUAP telematico (quello realizzato in sede locale dal Comune oppure quello del portale gestito da Unioncamere). I titolari di attività che ricadono nella SCIA e nel decreto 16 febbraio 1982 dovranno presentare le autocertificazioni relative al progetto e versare il pagamento per il parere di conformità, che di fatto sarà svolto lo stesso dai VVFF a posteriori, quindi non solo su un progetto ma su un documento che il progettista ha asseverato essere del tutto conforme alle norme. Tuttavia non tutte le attività possono ricadere nella SCIA ma solo quelle poche individuate dalla Circolare del 24 Marzo 2011 (Prot. n del 24/03/2011). In data 1 agosto 2011 è stato emanato il decreto n. 151, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2011, n. 221, che individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l esame dei progetti, per le visite tecniche, per l approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il provvedimento stabilisce che la richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività a rischio (che il nuovo regolamento suddivide in tre distinte categorie A, B e C in base al grado di rischio) è tenuto ad inviare al Comando, venga effettuata tramite una dichiarazione attestante l assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista da decreto del Ministro dell interno. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell avvenuta presentazione della dichiarazione. Gli enti e i privati responsabili di attività a rischio, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modificazioni), hanno l obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA, nonché di assicurare una adeguata informazione sui rischi d incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso d incendio. 14 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI
15 La norma di riferimento che occorre prendersi in mano per progettare e installare gli impianti di rilevazione, è la UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d incendio nella sua quarta edizione del La norma prescrive i criteri per la progettazione, l installazione e l esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d incendio. Si applica, come le precedenti edizioni, ai sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d incendio, collegati o meno ad impianti di estinzione o ad altro sistema di protezione (sia di tipo attivo che di tipo passivo), destinati ad essere installati in edifici indipendentemente dalla destinazione d uso. Rispetto all edizione precedente, uscita nel 2005, sono state introdotte alcune importanti variazioni, sia per il naturale aggiornamento dei riferimenti normativi, sia per conferire al documento una maggiore facilità di lettura e di conseguenza una migliore applicabilità. Segnaliamo le novità introdotte sull installazione dei rivelatori nelle condotte d aria, nonché le seguenti novità: Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e 1) nuovo approccio al calcolo delle superfici di protezione sia per i rivelatori di calore che per i rivelatori di fumo puntiformi e conseguente semplificazione in un singolo prospetto (rispetto ai 2 precedenti) oltre a chiari esempi grafici di applicazione dei nuovi criteri; 2) modifica dei criteri di montaggio dei rivelatori su soffitti con elementi sporgenti e soffitti con presenza di riquadri (eliminati i precedenti grafici); 3) introduzione dei riferimenti installativi per altre tipologie di sensori: a) Rivelatori di fiamma (norma di prodotto UNI EN 54-10); b) Rivelatori lineari di calore di tipo non resettabile (cavi termosensibili ad azione unica); c) Rivelatori di fumo che utilizzano fenomeni di rivelazione combinati; d) Sistemi di rivelazione di fumo ad aspirazione (norma di prodotto UNI EN 54-20); e) Dispositivi che utilizzano connessioni via radio (norma di prodotto UNI EN 54-25); f) aggiornamento e semplificazione dei criteri di scelta dei cavi da utilizzare; 4) semplificazione della parte relativa all Esercizio dei sistemi, che ora rimanda direttamente alla specifica norma di riferimento UNI 11224; 5) aggiunta dell Appendice normativa A sulla Documentazione di Progetto. 15
16 Infine la nuova edizione della norma Uni 9795 considera, al fine dell installazione dei rivelatori ottici lineari di fumo, edifici di grande altezza, quelli pari o superiori ai 12 m, mentre precedentemente l altezza era di 11 m. Per quanto concerne invece la manutenzione degli impianti fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e d allarme d incendio l allegato VI del D.M. 10/03/98 precisa che tutte le misure di protezione antincendio previste: - per garantire il sicuro utilizzo delle vie d uscita; - per l estinzione degli incendi; - per la rivelazione e l allarme in caso d incendio; devono essere oggetto di sorveglianza controlli periodici e mantenute in efficienza. In base all art. 6.4 dell allegato VI del D.M. 10/03/98 il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio. II datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Scopo dell attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rivelare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio. L attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato. Anche se non vengono specificate quale competenza e quale qualifica siano necessarie. Le attività di controllo e di manutenzione degli impianti citati sono disciplinate da norma UNI Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi, pubblicata nel 2007, attualmente è in fase di revisione. In sostanza si tratta di allineare la norma UNI ai contenuti della nuova edizione della UNI 9795:2010. L elenco delle norme di prodotto sui sistemi di rivelazione è il seguente: Tab. 1.1 TITOLO Norma UNI EN 54-1 Norma UNI EN 54-2 Norma UNI EN 54-3 Norma UNI EN 54-4 Norma UNI EN 54-5 CAMPO DI APPLICAZIONE Introduzione Centrale di controllo e segnalazione Dispositivi sonori di allarme incendio Apparecchiatura di alimentazione Rivelatori di calore Rivelatori puntiformi 16 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI
17 Tab. 1.1 (segue) TITOLO Norma UNI EN 54-7 Norma UNI EN Norma UNI EN Norma UNI EN Norma UNI EN Norma UNI EN Norma UNI EN Norma UNI EN Norma UNI EN UNI EN CAMPO DI APPLICAZIONE Rivelatori di fumo Rivelatori puntiformi funzionanti secondo il principio della diffusione della luce, della trasmissione della luce o della ionizzazione Rivelatori di fiamma Rivelatori puntiformi Punti di allarme manuali Rivelatori di fumo Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso Sistemi di rivelazione automatica d incendio Parte 16. Apparecchi di controllo e di segnalazione per i sistemi di allarme vocale. Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio. Parte 17. Isolatori di corto circuito. Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio. Parte 20. Rilevatori di fumo ed aspirazione Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio. Parte 24. Componenti di sistemi di allarme vocale. Altoparlanti. Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio. Parte 25. Componenti che utilizzano collegamenti via radio. Classificazione al fuoco di prodotti ed elementi da costruzione. Parte 1. Classificazione in base ai risultati delle prove di resistenza al fuoco. Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e A chiudere il quadro bisogna dire che esiste il documento UNI CEN/TS Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Linee guida per la pianificazione, la progettazione, l installazione, la messa in servizio, l esercizio e la manutenzione, che affianca la norma UNI 9795, non sostituendola però, in quanto la UNI è stata recepita come Specifica Tecnica e non come vera e propria norma, consentendo così la sopravvivenza della norma nazionale. Le principali norme di prevenzione incendi da tenere in considerazione in occasione della progettazione di impianto sono: Tab. 1.2 TITOLO D.M. 22/2/2006 D.M. 18/9/2002 D.M. 19/8/1996 D.M. 18/3/1996 Uffici Ospedali Pubblico spettacolo Impianti sportivi CAMPO DI APPLICAZIONE 17
18 Tab. 1.2 (segue) TITOLO D.P.R. 30/6/1995 D.M. 9/4/1994 D.M. 26/8/1982 D.M. 20/5/1992 D.M. 1/2/1986 Circ. MI 3/7/67, n. 75 D.M. 12/4/1996 Cir. MI 29/7/1971, n. 73 Biblioteche, archivi Alberghi Scuole Musei, esposizioni Autorimesse CAMPO DI APPLICAZIONE Grandi magazzini Impianti termici alimentati da combustibili gassosi (gas naturale e GPL) Impianti termici alimentati da combustibili liquidi Elenco delle principali norme UNI UNI 804 Apparecchi per estinzione incendi. Raccordi per tubazioni flessibili. UNI 805 Apparecchi per estinzione incendi. Cannotti filettati per raccordi per tubazioni flessibili. UNI 807 Apparecchi per estinzione incendi. Cannotti filettati per raccordi per tubazioni flessibili. UNI 808 Apparecchi per estinzione incendi. Girelli per raccordi per tubazioni flessibili. UNI 810 Apparecchi per estinzione incendi. Attacchi a vite. UNI 813 Apparecchi per estinzione incendi. Guarnizioni per raccordi e attacchi per tubazioni flessibili. UNI 814 Apparecchi per estinzione incendi. Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e tappi per tubazioni flessibili. UNI 7422 Apparecchi per estinzione incendi. Requisiti delle legature per tubazioni flessibili UNI 7678 Elementi costruttivi Prove di resistenza al fuoco. UNI 8293 Manometri, vacuometri e manovacuometri Classi di precisione. UNI 8456 Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma su entrambe le facce Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma. UNI 8457 Materiali combustibili suscettibili di essere investiti dalla fiamma 18 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI
19 su una sola faccia Reazione al fuoco mediante applicazione di una piccola fiamma. UNI 8478 Apparecchiature per estinzione incendi lance a getto pieno Dimensioni, requisiti e prove. UNI 9174 Reazione al fuoco dei materiali sottoposti all azione di una fiamma d innesco in presenza di calore radiante. UNI 9175 Reazione al fuoco di mobili imbottiti sottoposti all azione di una piccola fiamma. UNI 9485 Apparecchiature per estinzione incendi Idranti a colonna soprasuolo di ghisa. UNI 9486 Apparecchiature per estinzione incendi Idranti sottosuolo di ghisa. UNI 9489 Apparecchiature per estinzione incendi - Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia (Sprinkler). UNI 9490 Apparecchiature per estinzione incendi Alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio. UNI 9491 Apparecchiature per estinzione incendi Impianti fissi di estinzione automatici a pioggia Erogatori (Sprinkler). UNI 9492 Estintori carellati d incendio Requisiti di costruzione e tecniche di prova. UNI 9493 Liquidi schiumogeni a bassa pressione. UNI 9494 Evacuatori di fumo e calore Caratteristiche, dimensionamento e prove. UNI 9723 Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura Prove e criteri di valutazione. UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione manuale d incendio. UNI 9796 Reazione al fuoco dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi. Metodo di prova e classificazione. UNI Impianti di estinzione incendi Reti di idranti Progettazione, installazione ed esercizio. UNI EN 3/1 Estintori d incendio portatili. UNI EN 3/2 Estintori d incendio portatili. UNI EN 3/4 Estintori d incendio portatili. Cariche, focolari minimi esigibili. UNI EN 3/5 Estintori d incendio portatili. Requisiti e prove complementari. UNI EN 54/1 Componenti dei sistemi di rivelazione d incendio. Q U A D E R N I p e r l a p r o g e t t a z i o n e 19
20 UNI EN 54/5 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d incendio. Rivelatori puntiformi di calore. UNI EN 54/6 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d incendio. Rivelatori di calore termovelocimetrici. UNI EN 54/7 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d incendio. Rivelatori puntiformi di fumo. UNI EN 54/8 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d incendio. Rivelatori di calore a soglia di temperatura elevata. UNI EN 54/9 Componenti dei sistemi di rivelazione automatica d incendio. Prove di sensibilità su focolari tipo. UNI EN Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Naspi antincendio con tubazioni semirigide. UNI EN Sistemi fissi di estinzione incendi. Sistemi equipaggiati con tubazioni. Idranti a muro con tubazioni flessibili. UNI ISO 1182 Prove al fuoco. Prodotti edilizi. Prova di non combustibilità. 1.1 Terminologia Rilevazione: misurazione delle grandezze classiche legate ai fenomeni fisici in trasformazione, tipici dell incendio. Rivelazione: l invio della notizia comunicata (rivelata) ad un elaboratore dati o ad altro sistema utilizzato. Sorveglianza di un ambiente: Sorveglianza estesa a un interno locale o ambiente. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni. (D.M. 10/03/98). Sorveglianza di un oggetto: Sorveglianza limitata a un macchinario, impianto o oggetto. Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti. Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l impiego di materiali di consumo di uso corrente o le sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste. Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può 20 IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI