Source: http://docplayer.fi/52559014-Tampereen-vesi-pirkanmaan-keskuspuhdistamon-yleissuunnitelma-sijoituspaikkana-sulkavuori.html
Timestamp: 2018-11-15 04:54:59+00:00
Document Index: 8032788

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori - PDF
Download "Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori"
1 Liite 1: Mitoitusperusteet Tampereen Vesi Pirkanmaan keskuspuhdistamon yleissuunnitelma sijoituspaikkana Sulkavuori Mitoitusperusteet
2 Sisältö Liite 1 - Mitoitusperusteet 1 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖTIEDOT 2 3 MITOITUSVIRTAAMA JA KUORMITUS Kuhmalahti Lempäälä ja Vesilahti Kangasala, Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi 4 4 SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEET 6 5 KESKUSPUHDISTAMON JÄTEVESIEN KÄSITTELYN MITOITUS Mitoituskuormitus Laajennusvaraus Puhdistusvaatimukset Kokonaistypenpoiston mitoituslämpötila 8 6 LIETTEENKÄSITTELYN MITOITUSKUORMITUS 8
3 2 1 JOHDANTO Pirkanmaan keskuspuhdistamossa Sulkavuoressa tullaan käsittelemään seitsemän kunnan alueella muodostuvia yhdyskuntajätevesiä sekä sellaisia teollisuusjätevesiä, jotka nykyäänkin johdetaan käsiteltäväksi yhdyskuntajätevedenpuhdistamoille. Hankkeeseen osallistuvat kunnat ovat Tampere, Pirkkala, Lempäälä, Kangasala, Kuhmalahti, Vesilahti ja Ylöjärvi. Tässä kuormitusliitteessä esitetään puhdistamon vesija lieteprosessien mitoituksessa käytettävät virtaama. ja kuormitustiedot. 2 LÄHTÖTIEDOT Lähtötietoina on käytetty Pirkanmaan keskuspuhdistamon vuonna 2009 valmistuneen laajempaa kokonaisuutta käsittelevän hankkeen yhteydessä koottuja lähtötietoja ( , , Pöyry Environment Oy, Pirkanmaan keskuspuhdistamon esisuunnitelma, Liite 1: Mitoitusperusteet). Nykyisten virtaama- ja kuormitustietojen sekä liittyjämääräennusteiden perusteella laadittiin kuormitusennusteet Pirkanmaan keskuspuhdistamon vesiprosessin mitoitusta varten. Käytetyt lähtötiedot perustuvat alueella nykyisin toimivien jätevedenpuhdistamoiden kuormitustarkkailuun sekä hankkeeseen osallistuvien kuntien liittyjämääräennusteisiin vuosille 2020, 2030 ja Teollisuuskuormituksen osalta kuormitusennuste on päivitetty Saarioisten Sahalahden tehtaan jätevesikuormitukseen. Puhdistamolle johdettavien jätevesien lisäksi puhdistamon lietteenkäsittelyyn varaudutaan ottamaan linkokuivattua puhdistamolietettä Akaan, Hämeenkyrön, Oriveden, Nokian ja Ylöjärven Kurun puhdistamoilta. Sako- ja umpikaivolietteitä varaudutaan vastaanottamaan puhdistamon omalta viemäröintialueelta. 3 MITOITUSVIRTAAMA JA KUORMITUS 3.1 Kuhmalahti Kuhmalahdelta johdetaan Kuhmalahden kunnan yhdyskunta jätevedet Pirkanmaan keskuspuhdistamoon. Jätevesien virtaama- ja kuormitusennusteet on esitetty taulukossa 3.1.
4 Taulukko 3.1 Kuhmalahden jätevedenpuhdistamolta Pirkanmaan keskuspuhdistamoon johdettavien jätevesien virtaama- ja kuormitusennusteet Liittyjämäärä as Kasvuennuste % 33 % 53 % 60 % Virtaama, Q ka m 3 /d Virtaama, Q max m 3 /d Virtaama, q ka m 3 /h Virtaama, q max m 3 /h Q max /Q ka 2,3 1,8 1,5 1,5 Ominaisvirtaama l/as Liittyjämäärä as AVL-luku* BOD 7 - kesk. kg/d g/as/d mg/l P kok - kesk. kg/d 0,6 0,8 1,0 1,0 g/as/d 2,1 2,1 2,1 2,1 mg/l N kok - kesk. kg/d g/as/d mg/l SS - kesk.** kg/d g/as/d mg/l **) mitatun tiedon puuttuessa käytetty oletusta yhdyskuntajäteveden tyypillisestä kiintoainepitoisuudesta 220 mg SS/l 3.2 Lempäälä ja Vesilahti Lempäälän jätevedenpuhdistamolla käsitellään Lempäälän ja Vesilahden jätevedet. Lempäälästä Pirkanmaan keskuspuhdistamoon johdettavien jätevesien virtaama- ja kuormitusennusteet on esitetty taulukossa 3.2. Liittyjämääräennusteiden puuttuessa esitetty ennuste vuoteen 2020 perustuu Pirkanmaan alueellisen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitettyihin jätevesimääräennusteisiin Lempäälästä ja Vesilahdelta.
5 4 Taulukko 3.2 Lempäälän jätevedenpuhdistamolta Pirkanmaan keskuspuhdistamoon johdettavien jätevesien virtaama- ja kuormitusennusteet Liittyjämäärä as Kasvuennuste % 22 % 41 % 60 % Virtaama, Q ka m 3 /d Virtaama, Q max m 3 /d Virtaama, q ka m 3 /h Virtaama, q max m 3 /h Q max /Q ka 4,9 4,0 3,5 3,1 Ominaisvirtaama l/as Liittyjämäärä as AVL-luku* BOD 7 - kesk. kg/d g/as/d mg/l P kok - kesk. kg/d 33,4 40,8 47,1 53,5 g/as/d 2,1 2,1 2,1 2,1 mg/l N kok - kesk. kg/d g/as/d mg/l SS - kesk. kg/d g/as/d mg/l Kangasala, Pirkkala, Tampere ja Ylöjärvi Tampereen Raholan, Viinikanlahden, Kämmenniemen ja Polson puhdistamoiden viemäröintialue käsittää nykyisin Tampereen lisäksi Kangasalan, Pirkkalan ja Ylöjärven. Vuodesta 2010 lähtien myös Kangasalan Sahalahden jätevedenpuhdistamon jätevedet tullaan johtamaan Viinikanlahden viemäriverkoston kautta Viinikanlahteen. Pirkanmaan keskuspuhdistamoon johdettavien jätevesien virtaama- ja kuormitusennusteet on esitetty taulukossa 3.3. Jätevesien virtaamaennusteet perustuvat Tampereen Veden tekemiin virtaamaennusteisiin. Yhdyskuntajätevesien ainekuormituksen arvioimiseksi Viinikanlahden puhdistamon nykyisestä kuormituksesta on vähennetty M-real Oyj:n Takon tehtaiden BOD- ja kiintoainekuormitus, joka esitetään erikseen taulukossa 3.4.
6 5 Taulukko 3.3 Tampereen Raholan, Viinikanlahden, Kämmenniemen ja Polson puhdistamoiden viemäröintialueelta Pirkanmaan keskuspuhdistamoon johdettavien jätevesien kuormitusennusteet ilman teollisuusjätevesiä Liittyjämäärä as Kasvuennuste % 17 % 21 % 23 % Virtaama, Q ka * m 3 /d Teollisuusjätevesien Q ka m 3 /d Teollisuusjätevesien osuus % 7 % Virtaama, Q max m 3 /d Virtaama, q ka m 3 /h Virtaama, q max m 3 /h Q max /Q ka 2,7 2,4 2,3 2,3 Ominaisvirtaama l/as *) Virtaama ilman teollisuusjätevesiä Nykytilanne Suure Laatu Viinikanlahti Rahola Kämmenniemi Polso Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Liittyjämäärä as AVL-luku* BOD 7 - kesk. kg/d g/as/d mg/l P kok - kesk. kg/d , g/as/d 2,2 2,2 2,2 2,2 mg/l 7,2 9,4 8,3 6,1 8,3 8,5 8,6 8,8 N kok - kesk. kg/d g/as/d mg/l SS - kesk. kg/d g/as/d mg/l Tampereen ja Kangasalan alueen merkittävimpiä mahdollisia teollisuuskuormittajia Pirkanmaan keskuspuhdistamossa ovat M-real Oyj:n Takon tehdas sekä Saarioinen Oy:n elintarviketehdas Kangasalalla. Teollisuuskuormittajat eivät ole ilmoittaneet erillisiä kuormitusvarauksiaan. Taulukkoon 2.7 on koottu em. teollisuuskuormittajien nykyinen kuormitus. Mm. Saariosisten Sahalahden kuormitus viemäriverkostoon on pienentynyt edellisestä yleissuunnitelmavaiheesta, koska vesille on toteutettu esikäsittely enne viemäröintiä.
7 6 Taulukko 3.4 Tampereen ja Kangasalan alueelta Pirkanmaan keskuspuhdistamoon johdettava teollisuuskuormitus Suure Laatu Nykytilanne Tako Saarioinen Virtaama, Q ka m 3 /d Virtaama, Q max m 3 /d Virtaama, q ka m 3 /h Virtaama, q max m 3 /h Q m ax /Q ka 2,0 1,5 Suure Laatu Nykytilanne Tako Saarioinen AVL-luku* BOD 7 - kesk. kg/d mg/l P ko k - kesk. kg/d - 17 mg/l - 12,0 N kok - kesk. kg/d mg/l SS - kesk. kg/d mg/l SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEET Taulukoon 4.1 koottu Pirkanmaan keskuspuhdistamoon jätevetensä toimittavien kuntien alueelta nykyiset (lähinnä vuosien keskiarvot, tampereen osalta vuoden 2009 tiedot) sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomäärät. Sahalahden jätevedenpuhdistamoa lukuun ottamatta lietteiden kuormitus on sisällytetty puhdistamon tulokuormitukseen. Arkivuorokausille laskettuna sako- ja umpikaivolietteiden vastaanottomäärä on noin 200 m 3 /d. Yhden kuorman suuruus on noin 10 m 3 /d ja käytännössä kuljetukset ajoittuvat arkivuorokausille. Taulukko 4.1 Pirkanmaan keskuspuhdistamoon jätevetensä toimittavien kuntien alueelta vastaanotetut sako- ja umpikaivolietteiden määrät Kunta Puhdistamo Sako- ja umpikaivolietteiden määrä m 3 /a Lietteiden kuormitus sisältyy ilmoitettuun jätevesikuormitukseen Tampere Raholan jvp. ei Viinikanlahden jvp kyllä Kämmenniemen jvp. ei vastaanottoa Polson jvp. ei vastaanottoa Lempäälä Lempäälän jvp kyllä Kangasala Sahalahden jvp ei Kuhmalahti Kuhmalahden jvp. ei vastaanottoa Yhteensä
8 5 KESKUSPUHDISTAMON JÄTEVESIEN KÄSITTELYN MITOITUS Mitoituskuormitus Pirkanmaan keskuspuhdistamon mitoitusvuotena käytetään vuotta Jätevesien käsittelyn mitoitusta varten on laadittu puhdistamon vesiprosessin virtaama- ja kuormitusennusteet. Kuormitusennusteet laadittiin siten, että virtaama- ja kuormitusennusteisiin sisältyvät merkittävimpien teollisuuskuormittajien nykyisin puhdistamoille toimittama jätevesimäärä ja kuormitus. Taulukossa 5.1 on esitetty Pirkanmaan keskuspuhdistamon viemäröintialueen virtaama ja kuormitusennusteet vuosille 2020, 2030 ja Taulukko 5.1 Pirkanmaan keskuspuhdistamon virtaamaennusteet ja keskimääräinen ainekuormitus vuosina 2020, 2030 ja Liittyjämäärä as Kasvuennuste % 17 % 22 % 25 % Virtaama, Q ka m 3 /d Virtaama, Q max m 3 /d Virtaama, q ka m 3 /h Virtaama, qmax m 3 /h Q max /Q ka 2,8 2,4 2,3 2,3 Ominaisvirtaama l/as Liittyjämäärä as AVL-luku* g/as/d BOD 7 - kesk. kg/d g/as/d mg/l P kok - kesk. kg/d g/as/d 2,6 2,5 2,5 2,5 mg/l 8,3 8,2 8,3 8,5 N kok - kesk. kg/d g/as/d 14,8 14,4 14,3 14,3 mg/l SS - kesk. kg/d g/as/d mg/l Laajennusvaraus Puhdistamon kallioresurssien riittävyyden todentamiseksi puhdistamon laajennusvarauksena tarkastellaan tilannetta, jossa puhdistamoa olisi laajennettavissa noin 50 % sen vuotta 2040 mitoitustilanteesta.
9 5.3 Puhdistusvaatimukset Liite 1 - Mitoitusperusteet 8 Pirkanmaan keskuspuhdistamossa käsiteltävien jätevesien puhdistusvaatimuksena käytetään taulukossa 5.3 esitettyjä enimmäispitoisuuksia ja puhdistusvaatimuksia, typenpoistotehon osalta vuosikeskiarvona ja muiden suureiden osalta neljännesvuosikeskiarvona. Puhdistamoiden lupaehtojen kehitystä ei kyetä tarkasti ennakoimaan, mutta yleissuunnitelmavaiheessa esitetyt puhdistusvaatimukset vastaavat nykyisin suurille yli avl:n jätevedenpuhdistamoille esitettyjä puhdistusvaatimuksia. Lisäksi suunnittelussa varaudutaan puhdistetun jäteveden desinfiointiin. Taulukko 5.2 Pirkanmaan keskuspuhdistamon puhdistusvaatimukset Suure Pitoisuus enintään mg/l Poistoteho vähintään % BOD 7atu 8 96 P tot 0,3 96 N tot - 70 NH 4 + -N Kokonaistypenpoiston mitoituslämpötila Nitrifikaatioon perustuva typenpoistoprosessi on erittäin lämpötilariippuvainen biologinen prosessi, jossa minimilämpötilalla on merkittävä vaikutus laitoksen biologisen vaiheen kokoon. Mitoituslämpötilana käytetään aikaisemmassa yleissuunnitteluvaiheessa tarkasteltua lämpötilaa + 8 C. 6 LIETTEENKÄSITTELYN MITOITUSKUORMITUS Keskuspuhdistamon lietteenkäsittely on tässä vaiheessa mitoitettu siten, että puhdistamolla syntyvä lietemäärä on arvioitu aktiivilieteprosessissa (fosforin poisto rinnakkaissaostuksella) ja jälkisuodatuksessa syntyvän lietteen määränä. Esiselkeytyksen kiintoainereduktiona on käytetty 60 % poistumaa. Lietteenkäsittelyn mitoitus on esitetty taulukossa 6.1. Arvioon sisältyy varaus mahdollisesti muualta tuotavan (Akaa, Hämeenkyrö, Orivesi, Nokia ja Ylöjärven Kurun puhdistamo) puhdistamolietteen määrästä. Taulukko 6.1 Pirkanmaan keskuspuhdistamon keskimääräinen lietteenkäsittelyn kuormitus kg TS/d Lietejae Kiintoaine esiselkeytyksestä Kemikaalisakka esiselkeytyksestä Bioliete (ylijäämälietteen poisto) Liete tertiäärikäsittelystä Yhteensä kg TS/d Varaus muilta puhdistamoilta tuleville lietteille ka.-% 20 % Yhteensä kg TS/d
HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO
Vastaanottaja Vakka-Suomen Vesi Päivämäärä 10.5.2016 HÄPÖNNIEMEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO TOIMINNAN TEHOSTAMISEN AKTIIVILIETEPROSESSILLA Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Teemu Koskinen Niko Rissanen Niko Rissanen