Source: https://www.scribd.com/presentation/56597415/NF-C15-100-Presentation-Enseignement
Timestamp: 2018-11-17 23:53:52+00:00
Document Index: 180723036

Matched Legal Cases: ['art. 443', 'art. 443', 'art 534', 'art. 314', 'art 312', 'art. 537', 'art. 537', 'art. 524', 'art. 523', 'art. 524', 'art. 523', 'art. 523', 'art. 524', 'art. 533', 'art. 558', 'art. 536', 'art. 558', 'art 535', 'art. 535', 'art. 531', 'art 535', 'art 535', '§ 704', 'art 704', '§ 705', 'art 705', 'art. 705', 'art. 705', 'art. 705', '§ 708', 'art. 708', 'art.708', '§ 708']

Uploaded by Mohamed Zrikem
regle de VDI
Commande PID de MCC
Creer-un-reseau- PC
Exercice 1 Max
Domaine d ¶application - Finalités 
La NF C15-100 s ¶applique aux installations neuves : des bâtiments neufs des bâtiments existants :
± ± ± ± rénovation totale modifications extensions ainsi qu¶aux parties existantes affectées par ces extensions ou modifications 
La NF C15-100 est le référentiel qui permet d ¶assurer la sécurité, le bon fonctionnement des installations électriques et les besoins normaux des exploitants et usagers
Direction France - Agence Nationale Enseignement - P. ANDRIEUX
Une mise en application fixée au 1er juin 2003 
Homologation AFNOR faite le 5/11/2002 
Publication Journal Officiel le 5/12/02 
Une nouvelle norme proposée sur la base de 5 supports de communication
Norme version papier Norme version CD-Rom Comparatif ancienne / nouvelle norme Recueil locaux d ¶habitation Digest « habitat » illustré
La présentation de la norme est clarifiée et simplifiée 
Texte normatif en caractères droits noirs  Commentaires en caractères italiques bleus disposés immédiatement après le texte de norme
Page gauche Commentaires
Page droite Norme
Art. Norme
Les textes sont l ¶expression des pratiques et des besoins actuels
L ¶édition 2002 s ¶inscrit dans la continuité des précédentes 
Les textes de la NF C15-100 sont l ¶expression des pratiques et des besoins actuels  Les nouvelles prescriptions concernent particulièrement le segment résidentiel
Le marché résidentiels.
La GTL regroupe les arrivées des réseaux de puissance et de communication 
Prescrite pour TOUS les logements ( MI + collectif )  La GTL doit être matérialisée du sol au plafond  La GTL doit contenir : le panneau de contrôle (si placé à l¶intérieur du logement), le tableau de répartition principal, le tableau de communication, 2 socles de prises de courant 16 A, protégés par 1 circuit dédié, les autres applications de communication lorsqu¶elles sont prévues ( TV, satellite, « ), l ¶équipement multiservices de l ¶habitat  Conduits ou compartiments goulottes distincts « Courant faible /Courant fort »
La GTL doit être matérialisée et ses dimensions respectées du sol au plafond 
Ex matérialisation par des parois 
Ex matérialisation saillie par goulottes + coffrets
De nouvelles exigences dans les tableaux de répartition et de communication 
Tableau de répartition Placé dans GTL Réserve minimale de 20%  Tableau de communication Placé dans GTL Intégration (à terme) du DTI
Dispositif Terminaison Intérieur matérialisant la limite de responsabilité entre le réseau opérateur et l¶usager.
Les conditions d ¶obligation de parafoudre selon 4-443 sont reconduites 
Obligation en présence d ¶un paratonnerre sur le bâtiment ou à proximité immédiate zone géographique
± densité de foudroiement / niveau kéraunique
caractéristiques du réseau d ¶alimentation
PF8 : ref. 15695 
les commentaires attirent l ¶attention sur la conformité de mise en uvre consignes de protection
Kit pour coffret opale : ref. 13725
Les conditions de mise en parafoudres ( art. 443 )
PF8 : ref. 15695
Kit pour coffret opale : ref. 13725 
Recommandation mise en uvre de PFR sur le circuit de communication si présence PFR sur circuit de puissance
Les parafoudres ( art. 443 / 534 ) 
Carte des niveaux kérauniques
Parafoudres obligatoires
Les canalisations encastrées doivent être terminées par 1 boîte de connexion 
Avec des Canalisations posées en saillie, la boîte de connexion n¶est pas obligatoire : si le matériel d'utilisation est, par construction, pourvu de bornes de raccordement au réseau
± ex : hublot, «
ou si la canalisation est, par construction, pourvu de connecteurs spécifiques de raccordement
± ex : canalis, «
Les calibres des protections des circuits sont indiqués dans le tableau 771-F
Le disjoncteur, dispositif de protection privilégié par rapport au fusible 
Circuits VMC et asservissements : disjoncteur = seul dispositif de protection possible calibre 2 A Le disjoncteur dédié à la protection du circuit VMC est reconnu comme pouvant assurer la fonction Arrêt »  Circuits PC en 1,5 mm² disjoncteur 16 A
Tous les circuits de l ¶installation doivent être protégés des DDR 30 mA 
Nombre et calibres des ID imposés en fonction S² logement S² e 35 m² 35 m² S² e 100 m² S² " 100 m²  Obligation DDR 30 mA - 40 A type A Cuisinière ou plaque cuisson Lave linge 
Protection des circuits extérieurs par 1 DDR 30 mA distinct
Type AC et type A, le nombre et le calibre des I.D. sont donnés dans le tableau 771E
Courbe de déclenchement différentiel type A 
Pour 30 mA dédié congélateur, Recommandation DDR immunité renforcé
Un nombre adapté de socles de prises de courant 16 A non spécialisés 
Chambre : reconduction de 3 socles  Séjour : 1 socle par tranche de 4 m² avec 1 minimum de 5 ex. séjour de 27 m² = 7 socles  Cuisine : actualisation à 6 socles ( au lieu de 4 ) dont 4 au-dessus du plan travail dérogation à 3 si S² e 4 m²  Autres locaux de S > 4 m² et Circulations : au moins 1 socle disposition non obligatoire pour WC et annexes non attenantes  A proximité PC communication ( tél., TV, socle
) : au moins 1 
G.T.L. : 2 socles protégés par circuit dédié
Limitation du nombre de socles de PC 16 A non spécialisées par circuit 
Circuit 2,5 mm² : reconduction limitation à 8 socles  Circuit 1,5 mm² : 5 socles + protection disjoncteur 16 A  Décomptage des socles montés dans 1 même boîtier : 1 ou 2 = 1 3 ou 4 = 2 >4=3  Socles PC commandés : comptés comme 1 point d ¶éclairage + circuit en 1,5 mm² dans 1 même local possibilité de commander 2 socles avec 1 même interrupteur dans autres cas, commande par télérupteur, contacteur, ...
D ¶autres prescriptions concernent aussi les socles de prises de courant 
Obligation socles PC à obturation des 16 A étendue à tous les types à partir du 1er juin 04 jusqu¶à cette date, possibilité installation socles PC > 16 A sans obturateur si :
± placés à hauteur minimum 1,40m ± ou équipés d ¶1 volet de protection
ALB83072 
Fixation par griffes vivement déconseillée interdite à partir du 1er juin 04 recommandation utilisation boîtes encastrement mixtes  Si PC à l ¶extérieur, dispositif de mise « off » recommandé à l ¶intérieur avec voyant présence U
Obligation de 4 circuits spécialisés pour le gros électroménager 
1 circuit spécialisé cuisson 32 A : boîte de connexion ou socle de prise de courant  3 circuits spécialisés 16 A au moins pour : lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four congélateur, recommandation de prévoir 1 DDR 30 Ma spécifique et à immunité renforcée  Logement de type T1 : dérogation à 3 circuits ( 1 x 32 A + 2 x 16 A ) ou adaptation en fonction de l ¶équipement électroménager fourni
Autres circuits spécialisés à mettre en uvre lorsque les applications existent
Chauffe-eau électrique Chaudière et ses auxiliaires Appareil de chauffage SdB Piscine Circuits extérieurs ( alimentation de 1 ou plusieurs applications ) éclairage jardin, portail automatique, «  Fonctions d ¶automatismes domestiques ( alarmes, contrôles, ) Intrusion GTC individuelles...  VMC individuelle     
Un point d ¶éclairage au minimum dans chaque local 
Chambres - séjour - Cuisine : en plafond, pouvant être complété par 1 ou plusieurs appliques ou socles de prises commandées possibilité de dissimulation complète en cas de non utilisation si impossibilité de réalisation en plafond ( rénovation totale ), obligation de remplacement par 2 appliques ou 2 socles de prises commandées  WC, SdB, circulations et autres locaux : en plafond ou appliques  Eclairage extérieur : 1 point d ¶éclairage à chaque entrée principale ou de service
Direction France - Agence Nationale Enseignement - P. ANDRIEUX 2 6
Le DCL est obligatoire sur canalisation équipée d ¶1 boîte de connexion 
Champ d ¶application : luminaires de courant nominal e 6 A conditions d ¶influences externes e AD2  En conséquence dans le logement, le DCL est obligatoire dans tous les locaux excepté : ( buanderie ) extérieur volumes 0 - 1 - 2 de la Salle de Bains
Le nombre de points d ¶éclairage par circuit reste limité à 8 points, mais ... 
Obligation de 2 circuits au moins pour les logements de S > 35 m²  Dans cas de bandeaux lumineux ou spots : 1 tranche de 300 VA dans la même pièce = 1 point d ¶éclairage  Equipement DCL ( socle + douille ) pour points de centre et appliques  Dispositif de commande : manuel à < 1 m de chaque accès si pas de voyant lumineux manuel à < 2 m de chaque accès si voyant lumineux automatique par détection de présence  Recommandation de distribution du N au niveau du Point de Commande
Sectionnement du Fil Pilote réalisé à l ¶origine de chacun des circuits de chauffage
Le sectionnement du fil pilote devient une obligation de sécurité
Sectionnement général du Fil Pilote
Par un dispositif de sectionnement associé au dispositif de protection Par un dispositif de sectionnement associé à un interrupteur général de chauffage obligation d ¶indication sur le sectionnement de puissance de l ¶appareil de chauffage Par un dispositif de sectionnement indépendant obligation d ¶indication sur le sectionnement de puissance de l ¶appareil de chauffage Par le disjoncteur 2 A dédié au Gestionnaire d ¶énergie obligation d ¶indication sur le sectionnement de puissance de l ¶appareil de chauffage
Le schéma électrique est imposé 
Repérage par pictogramme ( ou autre ) de chacun des circuits en précisant : type de locaux desservis fonction  Obligation de remise à l ¶utilisateur, a minima, d ¶un schéma unifilaire comportant les indications suivantes : nature et type des dispositifs de protection et de commande, courant de réglage et sensibilité, puissance prévisionnelle, nature des canalisations pour circuits extérieurs, nombre et section des conducteurs, application ( éclairage, prises, « ) local desservi
Un équipement de communication adapté aux besoins actuels et futurs de l ¶usager 
Prise Téléphone : 1 socle par pièce principale et cuisine (minimum de 2) INTERDIT dans volume 0, 1 et 2 de la SdB socle du séjour placé à proximité du socle TV type RJ 45 » ( conjoncteur en B» encore admis )  Prise TV : 2 socles si S² logement e 100 m² (1 admis si S² e 35 m²) 3 socles si S² logement " 100 m²  Chaque Prise communication desservie par 1 canalisation issue de la GTL  Rappel : au moins 1 socle PC 16 A placé à proximité de chaque Prise communication
Redéfinition des volumes en Salle d ¶eau
V2 concerne aussi le volume audessus de V1
V sous baignoire = V3 si fermé par trappe et accessible aide outils
SdB : 2 types de réalisation possibles de Liaisons équipotentielles supplémentaires
Boîte de connexion spécifique
SdB : Installation du chauffe-eau à accumulation en V3 et hors volume
Admis en V2 si impossibilité en V3
admis en V1 à l¶horizontal et le plus haut possible
canalisations conductrices, reliées à la prise de terre.
Rénovation : en absence de terre, imposition de mesures compensatoires 
En rénovation totale d ¶un appartement situé dans un immeuble dépourvu d ¶installation de mise à la terre, mise en uvre de mesures compensatoires : liaison équipotentielle locale en cuisine Mise en garde de l ¶usager contre les dangers de non continuité de terre par étiquette autocollante sur tableau électrique protection de l ¶ensemble de l ¶installation par DDR 30 mA ( Nb et cal des ID suivant tableau 771 E )
parties communes et services généraux des immeubles collectifs 
Une minuterie commande un maximum de 5 niveaux (contre 7 précédemment)  Minuterie indépendante lorsque le nombre de luminaires nécessaires à l ¶éclairage d ¶une coursive ou d ¶un couloir est supérieur à 3 ( au lieu de 2 précédemment )
En résumé : la cuisine
Prise communication (771.559.6.1.1)  1 socle téléphone
Prises de courant non spécialisée 16A (771.314.2.1)  6 socles dont 4 au dessus du plan de travail dérogation si cuisine < 4 m2  3 socles de prises.
Prise éclairage (771.314.2.3)  1 point au plafond, équipé DSL
Cas particulier des petits logements type T1 (771.314.2.2)  Nombre de prises spécialisées en fonction de l ¶équipement fourni,  Si équipement non fourni, 3 circuits spécialisés sont à prévoir (1 x 32A et 2 x 16A) lorsque l ¶emplacement du congélateur est défini, il convient de prévoir 1 circuit spécialisé avec DDR 30mA type A dédié.
3 Circuits spécialisés 16A pour :  lave-vaisselle,  lave linge,  sèche-linge  four indépendant
Circuits spécialisés gros électroménager (771.314.2.2)  1 circuit d ¶alimentation pour cuisinière ou plaque de cuisson seule (1 x 32A)
En résumé : la salle de bain
Nouvelle liaison équipotentielle des élèments Production d ¶eau chaude (701.55)  Chauffe-eau à accumulation : volume 3 et hors volume  si impossibilité : position verticale en volume 2  si impossibilité : position horizontale en volume 1, le plus haut possible Dans ce cas, canalisation d ¶eau en matériaux conducteurs et DDR 30mA sur alimentation du chauffe-eau Chauffe-eau instantané : installation en volume 2 ou 1 moyennant les mêmes obligations. Lave-linge / sèche-linge (701.55) Non autorisés dans volume 0, 1 et 2 Par dérogation, autorisés en volume 2 si séparation par cloison. Classification des volumes (710.32)  Redéfinition des 4 volumes  Nouvelle zone volume 2 au dessus du volume 1
Prise de courant (701.55)  prises 16A interdites en volume 0, 1 et 2  par dérogation dans volume 2, le socle de prise du rasoir, alimenté par transformateur de séparation.
Espace sous baignoire (701.320.5)  Volume 1  Volume 3 si fermé, accessible par trappe
Luminaires - Appareils de chauffage (701.55)  Non autorisés dans volume 0 et 1  Autorisés en volume 2 si de classe II
En résumé : le séjour
Prise de courant non spécialisées 16A (771.314.2.1)  1 socle par tranche de 4 m2 de surface, minimum de 5 socles Prise éclairage (771.314.2.3)  1 point au plafond, équipé d ¶un socle DSL + douille DCL
Prise communication (771.559.6.1.1)  1 socle téléphone à proximité d ¶un socle prise de courant 16A
Prise télévision (771.559.6.1.1)  1 socle à proximité  d ¶un socle prise de courant 16A  d ¶un socle communication
En résumé : les chambres
Prise de courant non spécialisées 16A (771.314.2.1)  3 socles
Prise de télévision (771.559.6.2)  3 socles
Point d ¶éclairage (771.314.2.3)  Au moins 1 point en plafond, équipé DCL
Prise de communication (771.559.6.1.1)  1 socle téléphone emplacement à proximité d ¶un socle prise de courant 16A
En résumé : les passages et petites surfaces
Point d ¶éclairage (771.314.2.4)  1 point à chaque entrée principale ou de service. Stores Bannes (771.314.2.4)  1 point par ouverture extérieure si cet équipement est prévu. Point d ¶éclairage (771.314.2.3)  Au moins 1 point en plafond ou en applique, équipé DCL
Prise de courant non spécialisées extérieures 16A (771.314.2.4) Recommandation de placer à l ¶intérieur du logement un disppositif de mise hors tension à voyant intégré.
Prise de courant non spécialisées 16A (771.314.2.1) 1 socles dans les circulations  1 socle dans locaux S>4m2
En résumé, les incontournables dans le Logement 
        Réserve minimale de 20% au coffret Introduction de la protection parafoudre Généralisation de la protection par DDR 30 mA Introduction de DDR de type A Augmentation du nombre de circuits spécialisés Augmentation du nombre prises 16 A, téléphone et TV Imposition du point d¶éclairage en plafond + DCL 2 circuits éclairage imposés, à minima, si S² > 35 m² fourniture du schéma de l ¶installation. 
Et les plus : utilisation du câblage 1,5 mm² pour circuits prises avec disjoncteur 16 A
En synthèse, les grandes modifications du quantitatif dans le Logement
Cuisine : 4PC Séjour : 5 PC 3 circuits spécialisés Téléphone : 2 PC TV : 1 PC 30 mA 1 x 25 si S e 35 m² 1 x 40 si S e 100 m² 2 x 40 si S > 100 m² Pt éclairage : plafond ou appliques Nb circuit éclairage : pas de mini 6 PC 1 PC / 4 m² 4 circuits spécialisés 1 PC par pièce principale + cuisine 2 PC si S e 100 m² / 3 au-delà 1 x 25 A + 1 x 40 A type A 2 x 40 A + 1 x 40 A type A 3 x 40 A + 1 x 40 A type A plafond pour pièces principales Mini 2 si S > 35 m²
Autres segments de marché (tertiaires, industriels, applications spéciales)
Protection foudre des installations (art 534.1.4)
Division des installations ( art. 314 ) 
La division des installations est officialisée comme solution qualitative de la distribution électrique  Limitation à 10 socles de prises de courant par différentiels 30 mA.
Introduction de la notion de compétence dans la réalisation de l ¶installation électrique différentiation des applications terminales vérification des chutes de tension mise en uvre de la sélectivité des protections
Les schémas des liaisons à la terre (art 312) 
Reconnaissance des 3 régimes de neutre en alternatif pas de modifications en régime TT, reconnaissance du vocabulaire utilisé en régime TN ± reprise des termes PE, N, et PEN de la NFC 03 211 ± reconnaissance d ¶une protection du neutre en TNC provocant la coupure des phases (530-3-2) ± protection TRI sur les 3 phases ± mesure sur le neutre (Tore) provoquant l ¶ouverture des phases conseils de mise en uvre du schéma IT, ± la distribution du neutre est déconseillée en schéma IT
Les protections complémentaires 
Dispositifs surveillance CPI ( art. 537 ) Obligation CPI pour surveillance des matériels hors tension ( art. 537.2 )
± utilitaires actifs de désenfumage, ± auxiliaires de sécurité des personnes
Recommandation dispositifs localisation défauts isolement en schéma IT
solutions pour les circuits en courant continu, schéma TNS
Schémas TNS ou IT conseillé
± schéma TNS
solutions pour les circuits en courant continu schéma IT
contrôle de l ¶isolement par CPI courant continu type TR5A
Section des câbles ( art. 524.2 ) 
prise en compte des courants harmoniques (art. 523.2.2) analyse prévisionnelle du taux de distorsion harmonique en courant Tdhi  si Tdhi < 15% pas de modification calcul des sections des câbles de phases mise en uvre de l ¶équilibrage des phases application de la règle du 1/2 neutre protégé
S phase e16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 S neutre Sph 16 25 25 35 50 70 70 95 120 150 185 S phase S neutre
e25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 Sph 25 35 35 50 70 70 95 120 150 185
Section du conducteur neutre ( art. 524.2 ) 
prise en compte des courants harmoniques (art. 523.2.2)  Si 15% < Tdhi < 33 % calcul des sections des câbles de phases mise en uvre de l ¶équilibrage des phases application de la section de phase au câble du neutre
prise en compte des courants harmoniques (art. 523.2.2)  si Tdhi > 33 %, calcul de la section des câbles de phases mise en uvre de l ¶équilibrage des phases application d ¶un coefficient de 1,45 sur l ¶intensité nominale Iphase pour calculer l ¶intensité du neutre calcul de la section du câble neutre.
± câbles multipolaires S² Ph = S² N, le calcul de section étant fait pour le courant présumé dans le neutre . ± câbles unipolaires S² N > S² Ph si nécessaire, en fonction de chacun des calculs.
Section du conducteur neutre ( art. 524.2 ) : exemples d ¶application :
± lampes à décharge (tubes fluo) : 15 % TdH 33 % S² N = S² Ph ± circuits bureautique et informatique : TdH " 33 % ± calcul du courant dans le neutre ± si câbles multiconducteurs section de brins = section du N ± si câbles monoconducteurs, calcul spécifique de la section de phase.
Choix des protections (art. 533) 
Les disjoncteurs industriels à déclencheurs électroniques doivent prendre en compte la valeur efficace du courant 
disjoncteur industriels ( IEC 60947-2)
- PdC u Icu
En IT, annexe H reconnue pour disjoncteur
cal max u 100 A
disjoncteur domestiques ( IEC 60898 )
± PdC u Icn
Choix des protections 
Nouvelle définition de l ¶ensemble d ¶appareillages (art. 558)  Introduction Indice de Service « IS » s ¶applique aux ensembles d ¶appareillage réalisés selon NF EN 60 439-1 ne concerne pas les ensembles domestiques et analogues spécifié dans guide UTE C63-429 précise notions accessibilité des matériels en vue :
± des intervention sur installation, ± de la maintenance, ± des évolutions du tableau
Redéfinition du sectionnement (art. 536.1)
Disjoncteurs, Interrupteurs et DDR pour usage domestique conformes à leur norme sont considérés comme aptes à la fonction sectionnement  Dans le cas appareils industriels, la fonction sectionnement est identifiée par le symbole
Disjoncteur C60 
l¶indication d ¶une référence à une norme fait office de marquage  Emplacement (art. 558.1) dispositif sectionnement + coupure en charge doit être prévu à l ¶intérieur ( ou à proximité ) de tout coffret ou armoire
Coordination des protections (art 535.2) 
Redéfinition termes « coordination » ( art. 535.2 )
Association disjoncteurs - fusibles
Disjoncteur Compact NS400
Protection d¶accompagnement
Association entre disjoncteurs
Disjoncteur Compact NS160
Choix des protections différentielles (art. 531.2.1) 
Choix des différentiels Recommandation DDR à immunité renforcée
lorsque perturbations particulièrement importantes :
- micro-informatique, - ballasts électroniques, - électronique puissance, etc «
lorsque continuité service est particulièrement nécessaire :
- hôpitaux, - procédés industriels continus, - instrumentation, etc ...
Choix des différentiels Imposition des DDR type A ( ou B pour applications triphasées ) lorsque les matériels sont :
± de classe 1 ± susceptibles de générer des courants de défaut à composante continue
± ex. matériels classe I intégrant 1 alimentation par diode ( ou pont diode ) ou à découpage : - circuit à composante de courant continu; - variateurs vitesse à convertisseur fréquence; - ASI.
en logement, le type de DDR est indiqué dans tableau 771e
Choix des protections différentielles (art 535.3.2) 
Détermination du courant assigné des interrupteurs différentiels soit u à 7 courants assignés dispositifs protection aval
In1 > In2 + In3 + In4 +
Détermination du courant assigné des interrupteurs différentiels soit u au courant assigné dispositif protection amont
In1 > In0
Détermination du courant assigné des interrupteurs différentiels soit u au courant d ¶emploi calculé par le concepteur
Attention : solution dangereuse si modification de récepteurs
In > Ib En logement, le calibre est donné en fonction de la S²
sélectivité des protections différentielles (art 535.4) 
sélectivité totale entre différentiels
Introduction coefficient 3 entre sensibilités des 2 DDR placés en série
T non réponse DDR amont reste " au T max déclenchement DDR aval
I(n A e I(n B
Redéfinition des conditions de fonctionnement (paragraphe 512) 
AA condition de température d ¶utilisation des matériels 
AB conditions climatiques  AC altitude (AC1 < 2000m, AC2 > 2000m)  AD présence d ¶eau ( ADx nécessite un matériel IPx)
AE présence de corps étrangers
AF présence d ¶un environnement corrosif  AG contraite aux chocs
AH«« (faune, flore, moisissure, vent, «) 
AQ niveau de perturbation H.F.
Redéfinition des locaux (paragraphe 512) 
BAx : Redéfinition des locaux particuliers
BBx : Redéfinition des conditions d ¶humidité suppression de la tension limite de 25V pour les locaux humides
BEx : locaux à risque d ¶incendie BE1 : locaux normaux BE2 : locaux à risques d ¶incendie
± obligation de protection différentielle 300mA maximum (anciennement 500mA)
BE3 : locaux à risque d ¶explosion
Installations de chantier (§ 704) 
Protection contre les chocs électriques (art 704.41) suppression de la tension limite de 25V, recadrage à 50V
Installations électriques dans les établissements agricoles (§ 705) 
Protection contre les chocs électriques (art 705.41) suppression de la tension limite de 25V, recadrage à 50V  Imposition du différentiel 30 mA, obligation sur toutes les prises de courant (art. 705.415.1)  tous les sols conducteurs doivent comporter des armatures métalliques reliées à la L.E. supplémentaire (art. 705.415.2)  recommandation du parafoudre quand il n ¶est pas rendu obligatoire (art. 705.443)
Installations électriques des parcs de caravanes (§ 708) 
L ¶installation électrique de la caravane n ¶est plus traitée  modification des appareillages maximum de 4 socles de prises de courant dans un coffret (art. 708.530.4) protection individuelle 30 mA pour chaque socle ( au lieu de 1 DDR 30 mA pour 6 socles ) (art.708.531.1)
In tallation électrique caravane (§ 708)
Inter. diff. 30 mA
Di j iff. 0
En conclusion... 
Des évolutions conformes à l ¶évolution de la demande des utilisateurs d ¶énergie  une sécurité accrue pour lutter contre les accidents d ¶origine électrique et pour garantir la fiabilité de l ¶installation,  la prise en compte de l ¶évolution technologique des installations électriques et l ¶amplification des désagréments,
Documents Similar To NF C15-100 Presentation Enseignement
More From Mohamed Zrikem