Source: http://docplayer.fr/19968594-Bilan-des-arrets-2015-et-presentation-de-la-campagne-2016.html
Timestamp: 2019-03-26 15:20:50+00:00
Document Index: 311518060

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

BILAN DES ARRÊTS 2015 ET PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE PDF
BILAN DES ARRÊTS 2015 ET PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE 2016
Download "BILAN DES ARRÊTS 2015 ET PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE 2016"
1 BILAN DES ARRÊTS 2015 ET PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE 2016 CNPE DU BUGEY Ce document est la propriété exclusive d EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite. 1
2 LA DECISION DE L ASN Une information de la CLI sur les arrêts programmés des centrales nucléaires Décision n 2014-DC-0444 du 15 juillet 2014 (article 1.3.1) : «Chaque année, avant le début du premier des arrêts de réacteur prévu sur le site, l exploitant transmet à la Commission locale d information instituée par l article L du code de l environnement et présente à sa demande : - le bilan général des activités réalisées pendant le ou les arrêts de réacteur de l année précédente ; - les principales activités qui seront réalisées pendant le ou les arrêts de réacteur prévus au cours de l année sur le site». Ce document est la propriété exclusive d EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite. 2
3 TROIS TYPES D ARRÊTS PROGRAMMÉS L arrêt pour simple rechargement (ASR) Principalement le renouvellement d un tiers du combustible dans le cœur du réacteur, et a minima les contrôles et opérations de maintenance réglementaires systématiques à chaque arrêt. Durée estimée : environ 30 jours La visite partielle (VP) Le renouvellement d un tiers du combustible dans le cœur du réacteur et des opérations de maintenance. Durée estimée : environ 60 jours La visite décennale (VD) Le renouvellement du tiers du combustible, des opérations de maintenance, des modifications permettant d améliorer le niveau de sûreté de la centrale et le contrôle des trois composants requis tous les 10 ans par la réglementation (circuit primaire, cuve du réacteur et enceinte du bâtiment réacteur). Durée estimée : environ 130 jours Ce document est la propriété exclusive d EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite. 3
4 BILAN DE LA CAMPAGNE 2015 Ce document est la propriété exclusive d EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite. 4
5 BILAN DES 3 ARRÊTS PROGRAMMÉS /3 Arrêt pour simple rechargement de l unité n 3 du 28 février au 4 avril 2015 Durée : 35,9 jours Principaux chantiers : Contrôle de l intégrité des assemblages combustibles Visite de joints sur des groupes motopompes primaires Visite préventive d une turbopompe destinée à l alimentation de secours des générateurs de vapeur Inspection réglementaire du réservoir de décharge du pressuriseur Réparation d un clapet du circuit d eau des générateurs de vapeur dans la partie non nucléaire Remplacement d un piquage sur un système de refroidissement du réacteur à l arrêt Points à retenir : Durée conforme à l objectif Budget de 8,4 millions d euros Ce document est la propriété exclusive d EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite. 5
6 BILAN DES 3 ARRÊTS PROGRAMMÉS /3 Arrêt pour simple rechargement de l unité n 4 du 30 mai au 5 juillet 2015 Durée : 36,5 jours Principaux chantiers : Contrôle de l intégrité des assemblages combustibles Visite complète d une pompe de circulation du fluide dans le circuit secondaire Visite de 6 soupapes de sécurité des générateurs de vapeur Remplacement de joints d un groupe motopompe primaire Maintenance des 2 aéro réfrigérants Maintenance de l alternateur Points à retenir : 1 ESS de niveau 1 Durée conforme à l objectif Budget de 9,9 millions d euros Ce document est la propriété exclusive d EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite. 6
7 BILAN DES 3 ARRÊTS PROGRAMMÉS /3 Visite partielle de l unité n 5 : découplage le 27 août 2015 Durée : planifiée sur 90 jours. L unité est toujours à l arrêt suite à l aléa sur l enceinte de confinement du bâtiment réacteur. Principaux chantiers : Epreuve enceinte Visite approfondie des organes du circuit primaire principal et du circuit secondaire principal Visite des groupes motopompe primaire dédiés à la circulation du fluide primaire Remplacement des cannes chauffantes du pressuriseur Extraction d une capsule d irradiation, dispositif destiné à vérifier le vieillissement des matériaux de la cuve du réacteur Permutation de deux tubes guides de grappes de contrôle neutronique Générateur de vapeur : nettoyage de la plaque de séparation entre le fluide primaire et secondaire, contrôle des tubes, examen télévisuel d une plaque de maintien des tubes, remplacement des amortisseurs Modifications des barrières thermiques des groupes motopompes Amélioration des supportages des circuits primaires Ce document est la propriété exclusive d EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite. 7
8 Epreuve hydraulique des capacités du poste d eau Remplacement de deux corps basse pression sur la turbine Visite de l alternateur Remplacement de 100 m de tuyauterie sur un système de refroidissement de l installation Remplacement de 4 vannes sur le circuit de refroidissement des matériels situés en zone contrôlée Remplacement du pôle du transformateur principal et de soutirage Remplacement d un tableau source destiné à alimenter des matériels de sûreté pour améliorer sa performance en période «grand chaud» Points à retenir : Purification approfondie du circuit primaire principal (baisse de la dosimétrie) Prolongation de l arrêt, consécutive à un défaut d étanchéité de l enceinte de confinement (bâtiment réacteur) La proposition de traitement est en cours de consolidation par EDF et en préalable à sa mise en œuvre, l accord de l ASN est requis. Ce document est la propriété exclusive d EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite. 8
9 PRESENTATION DE LA CAMPAGNE 2016 Ce document est la propriété exclusive d EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite. 9
10 LA CAMPAGNE D ARRET arrêts programmés en 2016 : Type d arrêt Date de début d arrêt Durée de l arrêt Budget Unité 2 VP 27/02 75 jours 23 M Unité 3 VP 04/06 70 jours 24, 6 M Unité 4 VP 27/08 80 jours 26, 5 M Unité 5 Fin de la visite partielle débutée le 27 août 2015 Ce document est la propriété exclusive d EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite. 10
11 UNITE N 2 : VISITE PARTIELLE Les principaux chantiers programmés : Dans la partie nucléaire : Inspection réglementaire des échangeurs thermiques du circuit de refroidissement à l arrêt Maintenance périodique du pont de manutention du bâtiment réacteur Maintenance d une des pompes de circulation du circuit de refroidissement du fluide primaire réacteur à l arrêt Maintenance de la visserie des éléments de structure interne de la cuve du réacteur Remplacement des câbles du système de pilotage des grappes de commande du réacteur Dans la partie non-nucléaire (principalement en salle des machines) : Visite d un tableau électrique alimentant des gros matériels électriques primaires et secondaires Maintenance de l alternateur Remplacement du transformateur de soutirage et d un pôle du transformateur principal Echange standard du moteur et de l alternateur d un des groupes électrogènes de secours Visite complète d une des turbopompes d alimentation des générateurs de vapeur Début le 27/02 Durée : 70 jours Travaux robinetterie: h Ce document est la propriété exclusive d EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite. 11
12 UNITE N 3 : VISITE PARTIELLE Les principaux chantiers programmés : Dans la partie nucléaire : Permutation des tubes guides de grappes Remplacement d une chaine de mesure neutronique Maintenance d une pompe destinée à l alimentation en eau du circuit primaire Echange standard d une des trois pompes destinée à l alimentation en eau sur le circuit primaire Epreuve hydraulique : test de la résistance du système de refroidissement à l arrêt Maintenance de la pompe de secours destinée à la lubrification des joints des pompes primaires Dans la partie non-nucléaire (principalement en salle des machines) : Remplacement des tuyauteries d un système de refroidissement Visite approfondie du circuit secondaire principal Remplacement d un tableau source destiné à alimenter des matériels de sûreté pour améliorer sa performance en périodes «grand chaud» Remplacement du transformateur de soutirage Echange standard d un rotor basse pression du groupe turbo alternateur Visite complète des turbopompes assurant l alimentation en eau des générateurs de vapeur Début le 04/06 Durée : 70 jours Travaux robinetterie: h Ce document est la propriété exclusive d EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite. 12
13 UNITE N 4 : VISITE PARTIELLE Les principaux chantiers de maintenance programmés : Dans la partie nucléaire : Maintenance de la visserie des éléments de structure interne de la cuve du réacteur Remplacement d une chaîne neutronique de puissance, appareil de mesure de la puissance nucléaire Modification des supportages des tuyauteries des circuits d injection de secours et de refroidissement à l arrêt Rénovation globale de la détection incendie dans le bâtiment réacteur Epreuve Hydraulique : test de la résistance du système de refroidissement à l arrêt Échange standard d une des pompes d alimentation en eau du circuit primaire Dans la partie non-nucléaire (principalement en salle des machines) : Remplacement des tuyauteries d un système de refroidissement Remplacement d un tableau source destiné à alimenter des matériels de sûreté pour améliorer sa performance en périodes «grand chaud» Visite complète du circuit secondaire principal avec épreuve hydraulique des générateurs de vapeur Remplacement d un pôle du transformateur principal Echange standard de deux rotors basse pression du groupe turbo alternateur Permutation du stator de l alternateur Début le 27/08 Durée: 80 jours Travaux robinetterie : h Ce document est la propriété exclusive d EDF et ne saurait être utilisé, reproduit, représenté, transmis ou divulgué sans son accord préalable et explicite. 13
V ISITE D ÉCEN N A L E 1 > Descriptif d
V ISITE D ÉCEN N A L E 1 DÉCOUPLAGE 23 FÉVRIER 2008 > Descriptif d Mise à l arrêt Maintenance pont polaire Modification transfert Ouverture cuve FÉVRIER 8 9 10 L 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2
Ecart potentiel concernant l isométrie de certains capteurs importants pour la sûreté
Fontenay-aux-Roses, le 5 avril 2016 Monsieur le Président de l Autorité de sûreté nucléaire Avis IRSN N 2016-00103 Objet : REP - Centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly - INB n 85 Réacteur n 4 - Programme
[2] Avis IRSN - 2016-00193 du 10 juin 2016.
Fontenay-aux-Roses, le 23 juin 2016 Monsieur le Président de l Autorité de sûreté nucléaire Avis IRSN N 2016-00213 Objet : REP Centrale nucléaire de Chinon B INB 107 Réacteur n 1 Examen du programme des
ORIENTATIONS GÉNÉRIQUES PROPOSÉES PAR EDF EN VD4-900
ORIENTATIONS GÉNÉRIQUES PROPOSÉES PAR EDF EN VD4-900 Stefano SALVATORES Chef de la Design Authority Division de l Ingénierie du Parc, de la Déconstruction et de l Environnement (DIPDE) Colloque SFEN 18
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LYON Lyon, le 22 mai 2014XXXXXXXX N/Réf. : CODEP-LYO-2014-024146 Madame la Directrice du centre nucléaire de production d'électricité du Tricastin CNPE du Tricastin CS
TROIS ENGAGEMENTS LA NAISSANCE DU CEIDRE
LA NAISSANCE DU CEIDRE Au sein d EDF Branche Production-Ingénierie, le ceidre regroupe les compétences d ingénierie, d appui, d inspection et d expertise du Groupe Des Laboratoires et du Service Qualité
Groupe de travail RS I 3 Bonn, le 16 mars 2011. RS I 3 13042/9 Poste : 2850. Étude de sûreté des centrales nucléaires allemandes et réévaluation
1 Groupe de travail RS I 3 Bonn, le 16 mars 2011 RS I 3 13042/9 Poste : 2850 Premières considérations sur les conséquences de Fukushima Étude de sûreté des centrales nucléaires allemandes et réévaluation
Actualités de la centrale. du Tricastin. Cligeet. 6 février Présentation à la CLIGEET février /2015-1
Actualités de la centrale nucléaire EDF du Tricastin Cligeet 6 février 2015 Présentation à la CLIGEET février /2015-1 Sommaire La production Les résultats Sûreté les résultats, les points d attention pour
Accident nucléaire de Fukushima Dai-ichi. Réacteur 4. Evacuation du combustible présent dans la piscine d entreposage
Mars 2014 Accident nucléaire de Fukushima Dai-ichi Réacteur 4 Evacuation du combustible présent dans la piscine d entreposage Ce document est basé sur les informations rendues publiques sur la situation
Événements significatifs en radioprotection concernant les moyens de collecte et de traitement des effluents de médecine nucléaire
Événements significatifs en radioprotection concernant les moyens de collecte et de traitement des effluents de médecine nucléaire Jean-François VALLADEAU Bilan des événements significatifs Une forte augmentation
Troisième Visite Décennale Unité de Production n 3
DOSSIER DE PRESSE 11 MAI 2012 Centrale Nucléaire EDF du Tricastin Troisième Visite Décennale Unité de Production n 3 Garantir le fonctionnement des installations, en toute sûreté, pour 10 années supplémentaires.
Le MCO des systèmes de Contrôle Commande. Dominique Talbourdet EDF-R&D 01 60 73 63 91
Le MCO des systèmes de Contrôle Commande Dominique Talbourdet EDF-R&D 01 60 73 63 91 Dominique.talbourdet@edf.fr Stockage de longue durée chez EDF La place de l électronique à l EDF L électronique est
Montrouge, le 21 novembre 2014. Monsieur le Directeur Division Production Nucléaire EDF Site Cap Ampère 1 place Pleyel 93282 SAINT-DENIS CEDEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION DES CENTRALES NUCLEAIRES Montrouge, le 21 novembre 2014 Réf. : CODEP-DCN-2014-021065 Monsieur le Directeur Division Production Nucléaire EDF Site Cap Ampère 1 place Pleyel
Charte de service. relative au. fonctionnement FIBEN
Charte de service relative au fonctionnement FIBEN Janvier 2013 PRODUCTION 1. Champ d application de la charte - Elle concerne tous les établissements qui ont signé un contrat d adhésion FIBEN et qui bénéficient
Faire progresser la sûreté nucléaire et la radioprotection Centrale nucléaire de Penly Suivant 09 octobre 2014 : non tenue au séisme de certains robinets Le 7 septembre 2009, EDF a déclaré à l Autorité
Programme industriel, investissements et grands travaux
Programme industriel, investissements et grands travaux Centrale de Gravelines Plénière CLI 15 octobre 2014 LE PROGRAMME INDUSTRIEL DE GRAVELINES 4 e visites décennales 3 e visites décennales Grand Carénage
La sûreté nucléaire et la radioprotection en Rhône-Alpes & Auvergne. Bilan de l année 2014
La sûreté nucléaire et la radioprotection en Rhône-Alpes & Auvergne Bilan de l année 2014 Lyon, le Françoise NOARS, déléguée territoriale de Lyon de l ASN Matthieu MANGION, chef de la division de Lyon
Marseille, le 21 JUILLET 2015. Société SYNERGY HEALTH MARSEILLE MIN 712-ARNAVAUX 13323 MARSEILLE CEDEX 14
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE MARSEILLE N/Réf. : CODEP-MRS-2015-028875 Marseille, le 21 JUILLET 2015 Société SYNERGY HEALTH MARSEILLE MIN 712-ARNAVAUX 13323 MARSEILLE CEDEX 14 Objet : Contrôle des installations
Bilan du Système de Gestion de la Sécurité
Bilan du Système de Gestion de la Sécurité 1- Organisation / Formation: Effectif octobre 2009 : 9 employés Formation : Planning 2008 respecté L année 2008 s est caractérisé notamment par une formation
Clinique vétérinaire du Triforium 4, Promenade du Décumanus 38080 L ISLE D ABEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE LYON Lyon, le 8 Décembre 2014 N/Réf. : CODEP-LYO-2014-055162 Clinique vétérinaire du Triforium 4, Promenade du Décumanus 38080 L ISLE D ABEAU Objet : Inspection de la radioprotection
Rapport public Evènement du 24 juin 2013 à la centrale nucléaire du Bugey
Rapport public Evènement du 24 juin 2013 à la centrale nucléaire du Bugey Départ de feu localisé en salle des machines au niveau de l alternateur de l unité de production n 5 1. Synthèse Le 24 juin 2013
Industrie Nucléaire et Mécanique. G Ban ENSICAEN -LPC Caen
Industrie Nucléaire et Mécanique G Ban ENSICAEN -LPC Caen Paysage français nucléaire Réacteurs a eau pressurisée-cycle du combustible Mécanique et nucléaire Quelques exemples Conclusion Installation nucléaires
Contrôle des installations nucléaires de base Inspection n INSSN-CAE-2013-0206 du 24 septembre 2013
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE CAEN Hérouville-Saint-Clair, le 8 novembre 2013 N/Réf. : CODEP-CAE-2013-057670 Monsieur le Directeur du CNPE de Flamanville BP 4 50340 LES PIEUX OBJET : Contrôle des installations
Aluminium Dunkerque Gravelines Loon Plage Bilan d activité 2014 CSS 2015
Aluminium Dunkerque Gravelines Loon Plage Bilan d activité 2014 CSS 2015 2 SOMMAIRE Bilan de l année 2014 Activité du site Investissements HSE Bilan du Système de Gestion de la Sécurité Incident majeur
Note de presse. Novembre 2015. Dossier des cuves de Doel 3 et Tihange 2 : conclusions du rapport d Electrabel
Note de presse Novembre 2015 Dossier des cuves de Doel 3 et Tihange 2 : conclusions du rapport d Electrabel 1 1. Introduction L Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire a décidé ce 17/11/2015 d autoriser
NORME de CONSTRUCTION des BATEAUX de PÊCHE
Transports Canada Région du Québec Sécurité maritime Transport Canada Quebec Region Marine Safety NORME de CONSTRUCTION des BATEAUX de PÊCHE Systèmes électriques Norme de construction, Section 8 Généralités
DISPOSITIF EMPLOI FORMATION EPR FORMATION AUX MÉTIERS POUR LA CONSTRUCTION DE L EPR DE FLAMANVILLE Juin 2015 LES OBJECTIFS RECHERCHÉS PAR LE PROJET Favoriserl accès des demandeurs d emploi candidats du
Au 31 décembre 2015, le site recense 785 effectifs permanents et 250 prestataires permanents.
ORSEC PPI CNPE PROJET Présentation du site du CNPE de Saint-Laurent-des-Eaux 1/ Le site industriel Le CNPE est situé sur la commune de Saint Laurent Nouan, dans le département du Loir et Cher. Il est implanté
Informations à l attention du personnel technique et des entreprises utilisant des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés
Informations à l attention du personnel technique et des entreprises utilisant des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés Équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur
ACTUALITÉS DE LA CENTRALE DU TRICASTIN
ACTUALITÉS DE LA CENTRALE DU TRICASTIN CHIFFRES ARRÊTÉS AU 30 NOVEMBRE 2016 Mars 2016 Présentation à la CLIGEET 12/2016-1 SOMMAIRE 1 La production 2 Les arrêts pour maintenance 3 La présentation des arrêts
2 ème Visite Décennale de l Unité de production N 3 de la centrale nucléaire de Cattenom
DOSSIER DE PRESSE JANVIER 2011 2 ème Visite Décennale de l Unité de production N 3 de la centrale nucléaire de Cattenom Pour obtenir de L Autorité de Sûreté Nucléaire un «bon pour exploiter» les 10 prochaines
PRODUIRE UNE ÉNERGIE D AVENIR DIVISION
PRODUIRE UNE ÉNERGIE D AVENIR DIVISION PRODUCTION NUCLÉAIRE > DIVISION PRODUCTION NUCLÉAIRE 389,8 TWh en production annuelle (en 009). 58 réacteurs en exploitation répartis sur 19 sites. 1 seule technologie
PRODUCTION DE L AIR ET CONDITIONNEMENT
PRODUCTION DE L AIR ET CONDITIONNEMENT ( Leçon. ) CONNAISSANCES: S2-4 UTILISATION de l ÉNERGIE PNEUMATIQUE Structure générale d un système de distribution d énergie pneumatique. Actionneurs et pré-actionneurs
Orientations génériques proposées par EDF pour les VD4-900 MWe
Orientations génériques proposées par EDF pour les VD4-900 MWe Stefano SALVATORES Chef de la Design Authority du Parc en Fonctionnement 03/10/16 - Valence SOMMAIRE 1. L AMÉLIORATION DE LA SÛRETÉ DU PARC
Objet : Lettre de suite de l'asn concernant l'inspection en radioprotection réalisée le 5 novembre 2015 dans votre établissement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE MARSEILLE- Zone non imprimée - Place pour l'en-tête CODEP MRS 2015 051465 Marseille, le 28 décembre 2015 Monsieur le président de l Université de Perpignan 52, avenue Paul
Fontenay-aux-Roses, le 15 juin Monsieur le Président de l Autorité de sûreté nucléaire
Fontenay-aux-Roses, le 15 juin 2016 Monsieur le Président de l Autorité de sûreté nucléaire Avis IRSN N 2016-00201 Objet : REP - Centrale nucléaire du Blayais INB 110 Réacteur n 4 - Examen du programme
FLUIDES FRIGORIGÈNES : RÉGLEMENTATION ET MODALITÉS D APPLICATION Réunion du 04 février 2009 Règlementation relative aux Fluides Frigorigènes 1 Historique Règlements Européens Pouvoir de Réchauffement du
DOSSIER DE PRESSE 19 AOÛT e VISITE. DÉCENNALE de l UNITÉ. Dampierre. La Centrale nucléaire de. en-burly
DOSSIER DE PRESSE 19 AOÛT 2013 3e VISITE DÉCENNALE de l UNITÉ Dampierre en-burly La Centrale nucléaire de La visite décennale de l unité de production n 3 a débuté le 17 août. Le chantier de la visite