Source: http://docplayer.fi/683708-Energiantuotantovaihtoehtojen-elinkaarikustannukset.html
Timestamp: 2017-06-24 05:54:37+00:00
Document Index: 10062565

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET - PDF
ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET
Download "ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET"
1 ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHTOJEN ELINKAARIKUSTANNUKSET LUONNOS Projekti nro H07325 Viimeisin muutos Laadittu Laatija LLo Tark. / Hyv. PRS Insinööritoimisto OLOF GRANLUND OY Lassi Loisa Piia Sormunen2 YHTEENVETO Tässä selvityksessä tutkittiin Varsinais-suomen asumisoikeus Oy:n Naantalin Soiniseen suunnitteleman pientaloalueen lämmitys- ja sähköenergian tuotantovaihtoehtojen elinkaarikustannuksia. Elinkaarikustannusvertailussa oli mukana seuraavat energiantuotantovaihtoehdot: rakennuskohtainen ilma-vesi lämpöpumppu keskitetty maalämpöpumppu lämpökeskus keskitetty hake- tai pellettilämpökeskus aurinkolämpö ja -sähkö ja tuulisähkö. Ostoenergiaa käyttävien vaihtoehtojen elinkaarikustannukset on esitetty alla olevassa taulukossa. Edullisimmaksi osoittautui hakelämpölaitos ja toiseksi edullisimmaksi maalämpöpumppu. Investointikustannusten muutos +/- 20 % ei muuttanut järjestelmien edullisuusjärjestystä. Hakkeen kannattavuuden hintaraja maalämpöjärjestelmään verrattuna on perusinvestoinnilla 21,3 /MWh ja nykyinen keskihinta hakkeelle on 19,7 /MWh. Maalämpöjärjestelmä tulee peruslaskelmissa hakelämpölaitosta edullisemmaksi jos sähkön hinta on alle 79 /MWh. Kolmanneksi edullisin ilma-vesi lämpöpumppu ei tule kahta ensimmäistä vaihtoehtoa edullisemmaksi tutkitulla investoinnin muutoksella tai sähkön hinnan muutoksella. Ostoenergiaa käyttävien energiantuotantovaihtoehtojen elinkaarikustannukset nykyarvomenetelmällä (alv 0 %). elinkaarikustannus investointi energiakustannus huoltokustannus energian hinta energiajärjestelmä nykyarvo, nykyarvo, nykyarvo, nykyarvo /MWh hakelämpölaitos maalämpöpumppu pellettilämpölaitos ilma-vesi lämpöpumppu suora sähkölämmitys öljylämpölaitos Aurinkolämmön ja sähkön sekä tuulisähkön takaisinmaksuaika ja energian hinta nykyarvomenetelmän avulla laskettuna on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukon perustana olevat investoinnit sisältävät 15 % TEM investointituen. Tuulisähkön tuotanto olisi varsin edullista, mutta tarvittavalle 50 m mastolle voi olla erittäin vaikea saada sijoituslupaa. Aurinkolämpö parantaisi jonkin verran ilma-vesi lämpöpumpun kannattavuutta, mutta ei tekisi siitä kuitenkaan merkittävästi kannattavampaa. takaisinmaksuaika energian hinta energiajärjestelmä vuosia /MWh aurinkolämpö tuulisähkö aurinkosähkö yli SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 2 (22)3 Primäärienergian kulutus on pienintä hake- ja pellettilämpölaitoksilla. Maalämpöpumppu on myös samaa tasoa primäärienergiankulutuksessa kun muut vaihtoehdot ovat jo huomattavasti suurempia primäärienergian kuluttajia. Hiilidioksidipäästöjen osalta puupolttoaineet eivät tuota laskennallisia päästöjä ollenkaan ja muista vaihtoehdoista maalämpöpumppu tuottaa pienimmän vuosipäästön. Päästöt ja primäärienergian kulutus on esitetty alla olevassa taulukossa. energiajärjestelmä ostoenergian kulutus primäärienergian kulutus ostettava CO 2 päästö vuodessa, MWh vuodessa, MWh energialaji tuhatta kg/a hakelämpölaitos uusiutuva 0,0 pellettilämpölaitos uusiutuva 0,0 maalämpöpumppu sähkö 4,4 ilma-vesi lämpöpumppu sähkö 6,9 öljylämpölaitos fossiilinen 49,0 suora sähkölämmitys sähkö 12,4 SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 3 (22)4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO LÄHTÖTIEDOT ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHDOT Puukaasutin Rakennuskohtainen ilma-vesi lämpöpumppu Maalämpöpumppu lämpökeskus Hakekattila lämpökeskus Aurinkolämpö Tuulisähkö Aurinkosähkö Suora sähkölämmitys ja öljykattilalaitos ELINKAARIVERTAILULASKELMIEN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohtaisen ilma-vesi lämpöpumppu Maalämpöpumppu lämpökeskus Hakekattila lämpökeskus Tuulivoimalaitos Aurinkolämpökeräimet Aurinkosähköjärjestelmä LASKENTATULOKSET Energiantuotantojärjestelmien primäärienergian kulutus ja CO 2 päästö JOHTOPÄÄTÖKSET SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 4 (22)5 1 JOHDANTO Varsinais-suomen asumisoikeus Oy suunnittelee pientalomaista asuintalotonttia Naantalin Soinisen kaupunginosaan. Rakennuksista on tarkoitus tehdä passiivitaloja ja rakennusten energiankulutusta on tarkoitus vähentää erilaisin keinoin. Tässä selvityksessä esitetään rakennusten energiantuotantoon erilaisia energiatehokkaita ja vähän ympäristöä kuormittavia vaihtoehtoja. Vaihtoehdoille esitetään elinkaaren aikaiset kustannukset ja aurinko- sekä tuulienergiajärjestelmille myös energian keskimääräinen hinta. 2 LÄHTÖTIEDOT Soinisen alueen tontille on suunniteltu kuvan 1 mukaista asuinaluetta. Tontille tulee yhteensä 30 asuntoa ja 16 asuinrakennusta. Rakennukset ovat passiivitaloja ja niille on määritetty vuosittainen lämmitysenergian kulutustavoite 20 kwh/brm 2. Tontille on suunniteltu rakennettavaa pinta-alaa 3000 m 2, jolloin tarvittava vuosittainen lämmitysenergiamäärä on 60 MWh. Kuva 1. Tontin asemapiirustus (rajaus suuremmasta kuvasta). (kuva: arkkitehtuuritoimisto Kimmo Lylykangas, luonnos A ) Rakennuksille laskettu lämpimän käyttöveden lämmittämiseen kuluva energiamäärä on n. 105 MWh vuodessa. Energiamäärä on laskettu käyttäen Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D5 annettua pientalojen lämpimän käyttöveden keskikulutusta 600 dm 3 /brm 2 /a. Vertailulukuna laskettiin lämpimän käyttöveden kulutus perustuen: SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 5 (22)6 tilastokeskuksen pientalojen keskimääräiseen asukasmäärään 2,8 henkilö/talo keskimääräiseen veden kulutukseen 135 dm 3 /d, josta 40 % on lämmintä käyttövettä. Tilastollisilla tiedoilla saadaan melko tarkasti sama lukuarvo kuin rakentamismääräyskokoelman pinta-alaperustaisella laskentamenetelmällä. Rakentamiskohteen energiankulutuksen kannalta lämpimän käyttöveden energiankulutuksen arviointi on tärkeämpää kuin lämmityksen sillä käyttöveden lämmitys muodostaa huomattavan suuren osan rakennusten lämmitysenergiantarpeesta. Rakennuksissa käytetään matalalämpötilaisia lämmitysjärjestelmiä kuten lattialämmitystä tai ilmalämmitystä. Rakennuksiin ei suunnitella koneellista jäähdytystä, vaan kesäajan lämpötilat pidetään riittävän alhaisina rakenteellisen auringonsuojauksen avulla. Rakenteellisen auringonsuojauksen avulla säästetään merkittävästi energiaa ja kustannuksia kuten myös matalalämpötilaisen lämmitysjärjestelmän avulla. SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 6 (22)7 3 ENERGIANTUOTANTOVAIHTOEHDOT Rakennuksille suunniteltujen energiantuotantovaihtoehtojen yleisperiaatteeksi valittiin ensisijaisesti mahdollisimman pienet elinkaaren aikaiset kustannukset ja ympäristövaikutukset. Vertailuenergiajärjestelmiksi valittiin suora sähkölämmitys ja öljylämmitys, joille tehtiin muita järjestelmiä nopeampi investointikustannusten arviointi. Tontille suunniteltiin sekä lämmön että sähkön tuotantoa. Lämmitysjärjestelmät jakaantuvat rakennuskohtaisiin järjestelmiin ja keskitettyyn lämpökeskusjärjestelmään. Sähköä voidaan tontilla tuottaa tuuligeneraattorilla ja aurinkopaneeleilla. Lämmitysjärjestelmille on ominaista se että ne joutuvat tuottamaan normaalista poiketen suuremman osan energiasta käyttöveden korkealla lämpötilatasolla, joka muuttaa hieman järjestelmien taloudellisia suunnitteluperusteita vielä tällä hetkellä vallitsevaan tilanteeseen verrattuna. Nykyrakennuksissa käyttöveden lämmittäminen vie vielä vähemmän energiaa kuin lämmitysveden lämmittäminen ja suhde on usein niin suuri ettei käyttöveden lämmittämiselle tarvitse etsiä edullisinta vaihtoehtoa. Tilanne on kuvatunkaltainen nimenomaan uusissa rakennuksissa, joissa käytetään matalalämpötilaista lämmitysjärjestelmää, jolloin käyttöveden lämpötilataso on huomattavasti suurempi kuin lämmitysveden. Selvityksessä tutkittiin seuraavia energiantuotantojärjestelmiä: puukaasutin CHP-voimalaitos rakennuskohtainen ilma-vesi lämpöpumppu maalämpöpumppu lämpökeskus hakelämpökeskus rakennuskohtainen aurinkolämpö ja -sähkö tuulisähkö suora sähkölämmitys öljylämpökeskus 3.1 Puukaasutin Puukaasutinjärjestelmiä kehittää suomessa useampi yritys. Puukaasuttimella tuotetaan tyypillisesti lämpöä ja sähköä jonkinlaiseen siirrettävään konttiin rakennetulla laitteistolla koko tontin rakennusten tarpeisiin. Selvitystä varten löytyi suomesta vain yksi yritys, joka on saanut tuotteensa teolliseen mittakaavaan ja tämäkin yritys oli vasta teollisen tuotannon ja prototyyppivaiheen välivaiheessa. Yrityksen tavoitteena oli saada tänä vuonna 10 pilottikohdetta, joiden perusteella laitteistoa jatkokehitetään. Puukaasutinlaitteistoa ei otettu sen tuotteistamisen keskeneräisyyden takia mukaan tähän selvitykseen vaikka laitteistosta saatiinkin kustannustietoja. SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 7 (22)8 3.2 Rakennuskohtainen ilma-vesi lämpöpumppu Rakennuskohtaisessa ilma-vesi lämpöpumppuvaihtoehdossa jokaiseen erilliseen rakennukseen sijoitetaan yksi lämpöpumppu ja siihen liitettävä kaksoisvaippainen lämminvesivaraaja. Paritaloissa lämpöpumppu ja varaaja palvelevat kumpaakin asuntoa. Järjestelmä on varsin yksinkertainen ja vie talossa vain vähän tilaa. Järjestelmän suurin yksittäinen haittapuoli on ulkoyksikön puhaltimen pitämä ääni, joka asettaa rajoituksia laitteen sijoitukselle ja valinnalle. Laitteiston hankintakustannus on maalämpöjärjestelmää pienempi, mutta ei kuitenkaan erityisen pieni, sillä laitteita asennetaan paljon, jolloin asennustyön hinta korostuu kokonaishinnassa keskitettyyn lämmitysjärjestelmään verrattuna. Lisäksi laitteiston lämpökerroin jää juuri passiivitalojen tapauksessa varsin vaatimattomaksi kun suurella lämpötilatasolla tarvittavan käyttöveden osuus kokonaislämpöenergiankulutuksesta korostuu. 3.3 Maalämpöpumppu lämpökeskus Tontille rakennetaan lämpökeskusrakennus, jossa ovat maalämpöpumput ja lämminvesivaraajat lämpimän käyttöveden sekä lämmitysveden varastointia varten. Lämpökeskus koostuu lämmityskäyttöön vettä valmistavasta lämpöpumpusta ja käyttövettä lämmittävästä lämpöpumpusta. Lämmityskäyttöön riittää yksi lämpöpumppu ja pieni varaajatilavuus. Lämpimän käyttöveden valmistusta varten vaaditaan suuri varaajatilavuus, jotta ei tarvita suurta lämpöpumppuinvestointia suurelle hetkelliselle teholle. Lämpimän käyttöveden kuumennukseen käytetään lämpöpumppua, joka pystyy lämmittämään veden suurempaan lämpötilaan kuin lämmitystä varten tarvitaan. Tällöin käyttövedelle varattu lämpöpumppu valitaan niin että se pystyy tekemään käyttöveden lämpövaraajaan esimerkiksi 65 C vettä ja verkostoon saadaan lähtemään n. 60 C vesi. Lämmitettävä käyttövesi kierrätetään ensin matalalämpötilaisten esim. 50 C lämpövaraajien kautta ja loppukuumennetaan kuumemmassa lämpövaraajassa. Järjestelmän etuna on se, että käyttövesi tarvitsee varsin vähän heikolla lämpökertoimella tehtävää loppukuumennusta ja suurin osa lämpimän veden varaajakapasiteetista voidaan pitää kohtalaisen pienessä lämpötilassa ja saadaan myös valmistettua hyvällä lämpökertoimella. Rakennuksien lämmityksen tarvitsema vesi otetaan matalalämpötilaisista varaajista. Käyttöveden loppukuumennusta ei kannata tehdä sähköllä, sillä energiaa vaaditaan varsin paljon ja ainoa lisäinvestointi lämpöpumpuissa on se että joudutaan valitsemaan yksi oletettavasti hieman kalliimpi lämpöpumppu kaikkein halvimman tilalle, jotta saadaan toteutettua käyttöveden lämmityksen vaatima lämpötilataso lämminvesivaraajaan. Maalämpöpumppu lämpökeskuksesta johdetaan tontilla rakennuksiin lämmitysvesiputkisto ja lämpimän käyttöveden putkisto, jossa on lämpimän käyttöveden kierrätys lämpötilan ylläpitämiseksi. Lämpöpumppujen tarvitsemat porareiät voitaisiin tehdä tontille kuvan 1 oikeassa reunassa olevalle viheralueelle, jonne voitaisiin myös haluttaessa sijoittaa lämpökeskusrakennus esimerkiksi autokatoksen päätyyn. Maalämpölaskelman mukaan tontille tarvittaisiin 7 pora- SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 8 (22)9 reikää, jotka mahtuvat hyvin n. 20 m etäisyydelle toistaan em. viheralueelle. Toinen mahdollinen paikka lämpökeskukselle olisi tontin ylälaidassa keskellä oleva viheralue. Tällöin putkitusmatka porareikäkentästä kuitenkin kasvaa eikä rakennuksessa voida hyödyntää kustannusetua toisen rakennuksen yhteyteen rakentamisesta. Vertailulaskelmissa lämpökeskusrakennus sijoitettiin tontin keskelle oikeaan laitaan yhden autosuojarakennuksen päätyyn, mutta kustannusten kannalta muutkin paikat ovat varsin samanarvoisia. Lämpöpumppulaitoksen rakennustilantarpeeksi arvioitiin 15 m 2, joten se ei vaikuta merkittävästi sen rakennuksen ulkonäköön, johon lämpökeskus liitetään. Maalämpökentän mitoitus lämmityskäyttöön tehtiin GLHEPRO simulointiohjelmalla niin ettei porakaivoissa oleva vesi jäädy. Hetkellisesti suurten tehopiikkien aikana lämmönsiirtoputkien pinnalle saattaa kuitenkin kertyä jäätä, joka sulaa lyhyessä ajassa pois. Kuvassa 2 on esitetty simuloitu maasta saatavan veden lämpötila kuukausittain kymmenentenä maalämmön käyttövuotena. maasta saatavan veden lämpötila, C 5 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,8 3,6 3,4 3, Kuva 2. Maasta saatavan veden lämpötila 10. käyttövuoden aikana maalämpöjärjestelmässä. 3.4 Hakekattila lämpökeskus Hakekattilalämpökeskuksessa tehdään kuumaa vettä lämmitykseen puuhakkeesta. Tontille voidaan sijoittaa hakekattilalaitos esimerkiksi kuvan 1 ylälaidassa olevan leikkialueen viereiselle tyhjälle alueelle. Hakekattilalaitoksen laitetoimittajan ilmoittamien kattila- ja hakkeensiirtolaitteiden mittojen mukaan arvioitu tilantarve on n. 40 m 2, jolloin hakevaraston koko riittää n. 4 kuukauden käyttöön. Haketta tarvitsee siis täyttää laitokseen n. 3 kertaa vuodessa. Haketta voidaan täyttää lämpökeskuksen varastoon kuvan 1 ylälaidassa olevan pysäköintialueen kautta. Hakekattilalaitoksessa tarvitaan samanlainen lämmönjakoverkosto rakennuksiin kuin maalämpöjärjestelmässä. Rakennuksiin viedään putkitus sekä lämpimälle käyttövedelle että lämmitysvedelle. SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 9 (22)10 Hakekattilana käytetään jäännöshappisäädöllä ja lentotuhkanpoistolla varustettua kattilaa, jolloin laitos ei tuota paljon haitallisia hiukkas- ja tuhkapäästöjä edes käynnistystilanteessa. Hakekattilan käyttöä harkittaessa on hyvä selvittää etukäteen hakkeen saantimahdollisuudet, jotka vaihtelevat jonkin verran alueittain. Tähän selvitykseen valittua hakekattilaa voidaan käyttää myös pelleteillä, joiden saatavuus on hyvä. Pelletin hinta on kuitenkin moninkertainen hakkeeseen verrattuna. Hakekattilalaitoksen hakevarasto on kattilarakennuksessa omassa palamattomasta materiaalista tehdyssä palo-osastossaan, joka estää tulen leviämisen varaston palotilanteessa kattilahuoneen puolelle. Hakekattilalaitoksen mahdollinen sijaintipaikka tontin kulmassa on niin kaukana lähimmistä asuinrakennuksista, ettei mahdollinen palotilanne uhkaa muita rakennuksia. Lisäksi laitos on hakkeen täytön vaatiman ajoyhteyden takia pelastuslaitoksen helposti saavutettavissa mahdollisessa tulipalotilanteessa. 3.5 Aurinkolämpö Aurinkolämpöä voitaisiin käyttää rakennuskohtaisesti eteläpuolen katoille asennettavien aurinkokeräimien avulla. Aurinkolämpö sopii parhaiten rakennuskohtaisen lämmitysjärjestelmän tueksi, jolloin edullisella energialla voidaan vähentää rakennuskohtaista sähkönkulutusta. Aurinkolämpökeräimiä suunniteltiin ilma-vesi lämpöpumpun tueksi, jolloin aurinkokeräimillä voitaisiin tuottaa melkein puolet vuosittaisesta käyttöveden tarpeesta ja saadaan hieman vähennettyä ilmalämpöpumpun sähkön kulutusta juuri huonoimman lämpökertoimen alueella lämpimän käyttöveden valmistuksessa. Tyhjiöputkiaurinkokeräimiä suunniteltiin asennettavaksi kattopinta-alaltaan 9,6 m 2 paritalojen katolle (3 keräintä) ja 5 m 2 yksittäisten talojen katolle (2 pienempää keräintä). Yhteensä keräimet tuottavat lämpöä keskimääräisen vuoden aikana 53 MWh. 3.6 Tuulisähkö Tontille voitaisiin sijoittaa 50 kw tuuligeneraattori tuottamaan sähköä rakennusten tarpeisiin. Vuosittainen sähköntuotanto generaattorilla on n. 104 MWh korkean maston päässä. Tuuligeneraattorin käyttöön liittyvät seuraavat huomioitavat asiat: Laite tarvitsee korkean n. 50 m maston tuottaakseen sähköä arvioidun määrän. o Laitteen sijoittaminen tontin länsipuolella olevalle mäelle pienentää tarvittavan maston korkeutta. o Tontilla sijaitseva tuulivoimala ei tuota lännen puoleisilla tuulilla juuri mitään yleisesti käytettävällä n. 20 m mastolla korkean mäen takia. Laite tuottaa sähköä myös silloin kun sitä ei rakennuksissa tarvita, joten kannattavuuden kannalta sähkö olisi saatava myytyä, eikä sitä ole kovin kannattavaa käyttää lämpimän veden valmistukseen. SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 10 (22)11 o Sähkön myynti tarvitsee käytännössä syöttötariffijärjestelmän, muuten myyntituotto kuluu suunnitellussa kokoluokassa suurelta osin sähkön myyntiin liittyviin erilaisiin maksuihin. Tuuligeneraattorin ongelmaksi saattaa muodostua taloudelliseen kannattavuuteen tarvittava korkea masto ja tässä tapauksessa myös korkea mäki tontin länsipuolella. Lisäksi viranomaisvaatimukset ja kaupunkikuvalliset asiat voivat estää korkean maston pystyttämisen asutuksen keskelle. Tontilla voisi olla myös esimerkiksi talojen katoille sijoitettuja pystyroottorisia tuuligeneraattoreita, mutta talojen katoille sijoitetuilla laitteilla ei ole mitään taloudellisia edellytyksiä. 3.7 Aurinkosähkö Rakennusten katoille etelän puolelle voitaisiin sijoittaa aurinkosähköpaneeleita, joilla tuotettaisiin sähköä pääasiassa kiinteistön jatkuvasti toimivien talotekniikkalaitteiden käyttöön. Rakennusten katoille suunniteltiin asennettavaksi yhteensä 165 aurinkopaneelia, yhteisteholtaan 33 kwp. Aurinkopaneelien vuosittainen energiantuotto jää kuitenkin melko vaatimattomaksi suuresta tehosta huolimatta. Vuodessa saadaan n. 33 MWh sähköä. Aurinkopaneelien elinikä on n. 35 vuotta. 3.8 Suora sähkölämmitys ja öljykattilalaitos Suorassa sähkölämmityksessä rakennuksiin tulee sähkölämmityskaapeleilla toteutettu lattialämmitys ja käyttövesi lämmitetään rakennuskohtaisilla lämminvesivaraajilla. Öljykattilalaitos toimii kuten hakekattilalaitos tontin lämmönjaon osalta. Hakekattila korvataan öljykattilalla ja hakevarasto öljysäiliöllä. Öljykattilalaitoksen hyötysuhde arvioitiin n. 5 %- yksikköä hakelämpölaitosta paremmaksi. SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 11 (22)12 4 ELINKAARIVERTAILULASKELMIEN LÄHTÖTIEDOT Edellä esitetyille energiantuotantojärjestelmille laskettiin elinkaaren aikaiset kustannukset, jotka sisältävät investointikustannuksen ja energiakustannuksen. Pääomakustannusten rahoitusrakenteen vaikutus eri järjestelmien elinkaaren aikaisiin kustannuksiin jätettiin huomiotta, sillä VASOn rahoitusmuotoa energiajärjestelmille ei tunneta. Suurin osa järjestelmistä kestää n. 20 vuotta, joten elinkaarikustannukset laskettiin 20 vuoden ajalle. Aurinko- ja tuulijärjestelmissä laskettiin sekä järjestelmien takaisinmaksuaika siihen energian hintaan verrattuna, joka niillä korvataan sekä energian hinta 20 vuoden ajalle nykyarvon perusteella. Aurinko- ja tuulijärjestelmissä energia on ilmaista, joten niiden suora vertailu muihin järjestelmiin voidaan tehdä pääasiassa energian keskimääräisen 20 vuoden hinnan perusteella. Energian hinta muodostuu pääasiassa investoinnista ja lisäksi aurinkojärjestelmillä on jokin jäännösarvo, koska niitten kestoikä on huomattavasti yli 20 vuotta. Energiantuotantojärjestelmien elinkaarikustannukset laskettiin nykyarvomenetelmällä. Myös aurinko- ja tuulijärjestelmien takaisinmaksuaika laskettiin nykyarvomenetelmällä diskonttaamalla järjestelmien tuotto nykyhetkeen. Energian keskimääräinen hinta aurinko- ja tuulijärjestelmille laskettiin 20 vuoden ajalle vuosittain jakamalla kyseisen vuoden investoinnin jäännösarvo vuoden aikana tuotetun energian hinnalla. Investoinnin jäännösarvoa pudottaa joka vuosi sen tuottaman energian arvo, jota käytetään investoinnin kuolettamiseen. Aurinko- ja tuulijärjestelmille laskettiin lopuksi 20 vuoden keskimääräinen energian hinta, jota verrataan niiden järjestelmien energiahintoihin, joita korvataan aurinko- ja tuulienergialla. Laskentakorkona elinkaarilaskelmissa käytettiin 4 % ja energian hinnan eskalaationa 2 % (vuosittaisena hinnan kohoamisena). Sähkön hintana käytettiin Naantalin energian yleissähkön hintaa 84,8 /MWh (alv 0 %), joka sisältää energian hinnan, siirtohinnan ja sähköveron sekä arvonlisäveron. Puuhakkeen hintana käytettiin 19,7 /MWh (alv 0 %). Puuhakkeen keskimääräinen hinta saatiin Työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta ylläpidettävästä puun hintaseurannasta. Hinta on vuoden 2010 ensimmäiseltä neljännekseltä pienistä lämmityslaitoksista, jotka ostavat säännöllisesti puuhaketta. Puuhakkeen energiasisältö on 0,8 MWh/irtokuutiometri. Lämmitysöljyn hintana käytettiin Neste Oyn hintaa 63 /MWh (alv 0 %) Pelletin hintana käytettiin tilastokeskuksen julkaisemaa tilastohintaa 31,2 /MWh (alv 0 %) joulukuulta Vertailussa ei ollut mukana varsinaisia pellettilämmityslaitteita, mutta hakekattilaa voidaan käyttää myös pelleteillä ja investointi on pellettivaraston ja kuljetinjärjestelmän osalta hieman pienempi kuin hakkeella käytettäessä, joten siltä osin tehtiin vertailu pelletin kannattavuudesta. Elinkaarikustannuslaskelmia varten hankittiin kustannuksia seuraavista lähteistä: valmistajien ja jälleenmyyjien tarjouksista tukkukaupan hinnastoista Haahtela-kehitys -yhtiön ylläpitämästä talonrakennuksen kustannustietopalvelusta ja Insinööritoimisto Olof Granlundin kustannuslaskennan kautta. SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 12 (22)13 Kustannuslaskelmissa ei ole otettu mukaan järjestelmien suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksia. Suunnittelukustannukset eivät ole merkittäviä eikä niillä ole ennen kaikkea suuria eroja järjestelmien välillä kun suurin osa suunnittelusta on jo valmiina laitetoimittajien valmiissa ratkaisuissa. Osassa kokonaistoimituksista, kuten tuulisähköjärjestelmässä kokonaishinta sisältää avaimet käteen -tyyppisen toimituksen, jossa myös suunnittelu sisältyy hintaan. Rakennuttamista ei ole otettu mukaan, sillä muuhun rakennustoimintaan liitettynä energiajärjestelmien osuutta rakennuttamisen kustannuksista on vaikea arvioida etukäteen, varsinkin kun ei tunneta koko hankkeen rakennuttamismuotoa. 4.1 Rakennuskohtaisen ilma-vesi lämpöpumppu Ilma-vesi lämpöpumpun investointikustannukset koostuvat ulkoyksiköstä eli varsinaisesta lämpöpumpusta, lämminvesivaraajasta ja ulkoyksikön perustus ja maisemointityöstä. Lämpöpumppuinvestoinnin kustannukset on esitetty taulukossa 1. Lämpöpumppujen hinta sisältää asennuksen valmiille perustalle ja kytkennät sisälle lämminvesivaraajan. Lämminvesivaraajan investointikustannus sisältää varaajan kytkennät ja asennuksen. Lämminvesivaraajassa on sähkövastukset käyttöveden loppukuumennusta ja kovimpia pakkasia varten. Laitteita asennetaan yhteensä 16 kappaletta niin että paritaloissa on yhteinen lämpöpumppu ja lämminvesivaraaja. Taulukko 1. Ilma-vesi lämpöpumppujärjestelmän investointikustannukset (alv 0 %). lämpöpumput lämminvesivaraajat ulkoyksikön perustus, maisemointi ja kytkennät yhteishinta Ilma-vesi lämpöpumppujärjestelmän vuosilämpökertoimeksi arvioitiin SULPU ry:n tietojen perusteella 1,8. Lämpöpumppujärjestelmän lämpökerroin jää vielä vähän tavanomaista ilmavesi järjestelmää heikommaksi, kun laitteistolla joudutaan tuottamaan pääosin lämmintä käyttövettä. Toisaalta erityisesti pienistä ilma-vesi lämpöpumpuista on erittäin vaikea saada mittaustuloksia lämpökertoimista, sillä valmistajat tekevät mittaukset yleensä vain EN-standardin vaatimassa +7 C ulkoilman lämpötilassa. 4.2 Maalämpöpumppu lämpökeskus Maalämpöpumppu lämpökeskuksen investointi koostuu lämpökeskuksesta, tontin lämmitysverkostosta ja maalämpökentästä. Järjestelmässä on 7 kallioporareikää ja 2 lämpöpumppua, joista toinen pystyy nostamaan veden lämpötilan käyttöveden lämminvesivaraajan vaatimaan lämpötilaan 65 C. Tontin lämpöverkosto sisältää erillisen lämpimän käyttöveden putkiston ja lämmitysputkiston sekä liitännät taloihin. SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 13 (22)14 Taulukko 2. Maalämpöpumppu lämmitysjärjestelmän investointikustannukset (alv 0 %). porareikäkenttä ja putkitus lämpöpumput lämminvesivaraajat konehuone+lämmönsiirtimet lämpökeskusrakennus tontin lämpöverkosto sähköliitäntä yhteishinta Maalämpöpumppujärjestelmän vuosilämpökertoimeksi saatiin laskelmien avulla n. 3. Koko maalämpöjärjestelmän lämpökertoimeksi muodostui lopulta kuitenkin 2,8, koska tontin lämpöverkoston lämpöhäviöt vaativat jonkin verran energiaa. Kummassakin tontin lämpöverkostoa tarvitsevassa järjestelmässä laskettiin lisäksi 1 MWh sähkönkulutus vuodessa lämpöverkoston pumppausenergian kulutukseksi 4.3 Hakekattila lämpökeskus Hakekattila lämmitysjärjestelmän investointikustannus koostuu kattilalaitosrakennuksesta, kattilatoimituksesta ja tontin lämpöverkostosta. Kattilalaitosrakennus sisältää suurimman osan pinta-alastaan kylmää tilaa hakevaraston muodossa. Hakekattilatoimitus sisältää kattilan täydellisenä, asennukset, käyttökoulutuksen ja hakkeen kuljetinlaitteet. Kattilatoimitukseen sisältyy lisäksi tarvittavat varaajat ja pumput sekä automaatiolaitteet. Tontin lämpöverkosto sisältää erillisen lämpimän käyttöveden putkiston ja lämmitysputkiston sekä liitännät taloihin. Hakekattilan hyötysuhteeksi arvioitiin 0,85 vastaavien kattiloiden perusteella ja koko hakelämpölaitoksen hyötysuhteeksi arvioitiin 0,8 tontin lämpöverkoston lämpöhäviöiden takia. Kummassakin tontin lämpöverkostoa tarvitsevassa järjestelmässä laskettiin lisäksi 1 MWh sähkön kulutus vuodessa lämpöverkoston pumppausenergian kulutukseksi ja hakekattilalle vielä 0,5 MWh sen omaa käyttösähköä. Taulukko 3. Hakekattila lämmitysjärjestelmän investointikustannukset (alv 0 %) kattilarakennus ja hakesäiliö hakekattilalaitos+kuljettimet tontin lämpöverkosto sähköliitäntä konehuonelaitteet asennustyöt yhteensä Hakekattilalaitos tarvitsee kerran vuodessa savupiipun nuohouksen ja jonkin verran tuhkan pois kuljettamista, tälle työlle arvioitiin hinnaksi 400 /vuosi. Kattila ei tarvitse sisäistä nuohousta, sillä se on varustettu automaattisella nuohouksella. Valmistajan arvion mukaan kattilalaitos tarvitsee 8 vuoden välein perusteellisemman maksavan huollon. SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 14 (22)15 4.4 Tuulivoimalaitos Tuulivoimalaitoksen investointikustannus sisältää tuulivoimalaitostoimituksen, sähkökaapelin sähkökeskuksesta voimalaitokselle ja normaalitoimitusta korkeamman maston kustannuksen. Tuuligeneraattoritoimitukseen sisältyy voimalaitoksen kasaus paikalleen ja verkkovaihtosuuntaajien asennus ja hankinta. Taulukko 4. Tuulivoimalaitoksen investointikustannukset (alv 0 %). tuuligeneraattoritoimitus sähköistys korkeampi masto yhteishinta Tuulivoimalaitos tarvitsee valmistajan arvion mukaan kerran 10 vuodessa vaihtosuuntaajien vaihtamisen, joka maksaa Aurinkolämpökeräimet Aurinkolämpökeräimet asennetaan rakennuskohtaisesti valmiina pakettina. Aurinkopaneelien hinta sisältää tyhjiöputkikeräimet, niitten kattoasennustelineet, putkituksen ja lämmönsiirtonesteen, pumppu- ja ohjausyksikön sekä lämmönsiirtimen käyttövesivaraajaan liittämistä varten. Lämpökeräintoimitus on täydellinen paketti, joka voidaan suoraan liittää lämpimän käyttöveden varaajaan. Aurinkopaneelipaketin asennus vie 2 asentajalta suunnilleen yhden työpäivän. Taulukko 5. Aurinkolämpöpaneelien investointikustannukset (alv 0 %) aurinkopaneelit asennus yhteishinta Aurinkolämpökeräimien vuosittaisiksi huoltokustannuksiksi arvioitiin 300, joka sisältää aurinkopaneelien pesun kerran vuodessa. 4.6 Aurinkosähköjärjestelmä Aurinkosähköjärjestelmän investointikustannus on n Asennustyön osuus hinnasta on n , riippuen paljon siitä missä vaiheessa rakentamista aurinkosähköjärjestelmän sähköasennustyöt tehdään ja miten järjestelmä huomioidaan suunnittelussa. Aurinkopaneelitoimitus sisältää aurinkopaneelit asennustelineineen, kaapeloinnit sekä verkkovaihtosuuntaajat sähköverkkoon liittämistä varten. Investointiin sisältyy 165 aurinkopaneelia, jotka voidaan jakaa rakennusten katoille esimerkiksi rakennusten arvioidun kiinteistösähkönkulutuksen perusteella. Aurinkosähköjärjestelmän vuosittaisiksi huoltokustannuksiksi arvioitiin 300, joka sisältää aurinkopaneelien pesun kerran vuodessa. SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 15 (22)16 5 LASKENTATULOKSET Elinkaarikustannuslaskelmat tehtiin edellä esitettyjen periaatteiden lisäksi myös 20 % kalliimmalla ja halvemmalla investointikustannuksella investoinnin vaikutuksen vertailua varten. Käytetyistä energialähteistä polttohakkeen hinta on pienillä ostomäärillä kaikkein helpoimmin vaihteleva, joten polttohakkeelle etsittiin sellainen hinta, että hakelämpölaitos tulee yhtä kalliiksi elinkaarensa aikana kuin seuraavaksi kallein vaihtoehto. Tuloksesta nähdään mikä hakkeen lähtöhinta saa enintään olla että hakelämpölaitoksen elinkaarikustannukset ovat yhtä suuret kuin seuraavaksi kalleimman vaihtoehdon. Vertailukohteina olleille öljy- ja sähkölämmitysvaihtoehdoille ei tehty investointikustannusvertailuja, sillä niitten investoinnit pyrittiin arvioimaan valmiiksi kohtalaisen alhaiseksi. Aurinko- ja tuulijärjestelmille on laskettu sekä takaisinmaksuaika samoilla koroilla ja energian hinnan muutoksilla kuin muillekin vaihtoehdoille että energian keskimääräinen hinta nykyarvon perusteella 20 vuoden käyttöjaksolle ja laitteiden odotetulle kestoiälle. Pellettikattilalaitoksen elinkaarikustannukset on esitetty vertailuna hakkeen käytölle. Laskelmissa käytetty kattila pystyy käyttämään myös pellettejä. Pellettilaitokselle on laskettu 15 % pienempi investointikustannus pienemmän polttoaineen varastotarpeen ja yksinkertaisemman kuljetinjärjestelmän takia. Elinkaarikustannuksissa ero pelletin ja hakkeen välillä syntyy pääasiassa pelletin kalliimmasta hinnasta. Taulukossa 6 on esitetty eri energiantuotantojärjestelmien 20 vuoden elinkaaren kokonaiskustannukset ja niitten jakautuminen energian ja investoinnin välille. Taulukossa 7 on esitetty tuuli- ja aurinkoenergiajärjestelmien investoinnin takaisinmaksuaika ja nykyarvon perusteella laskettu energian hinta elinkaaren ajalta. Energian hinta on laskettu jakamalla investoinnin, huoltojen ja energian tuotannon nykyarvo elinkaaren aikana tuotetulla energiamäärällä. Tuulivoimalaitoksen elinkaari on valmistajan arvion mukaan 20 vuotta ja aurinkojärjestelmien elinkaari on maahantuojien arvioiden mukaan 35 vuotta. Kuvassa 3 on esitetty ostoenergiaa käyttävien energiajärjestelmien elinkaaren aikaisten kustannusten kertyminen ja kuvassa 4 aurinko- ja tuulijärjestelmien investoinnin takaisinmaksu. Taulukko 6. Ostoenergiaa käyttävien energiantuotantovaihtoehtojen elinkaarikustannukset. Energian hinta on laskettu jakamalla elinkaarikustannus 20 vuoden aikana tuotetulla energialla. elinkaarikustannus investointi energiakustannus huoltokustannus energian hinta energiajärjestelmä nykyarvo, nykyarvo, nykyarvo, nykyarvo /MWh hakelämpölaitos maalämpöpumppu pellettilämpölaitos ilma-vesi lämpöpumppu suora sähkölämmitys öljylämpölaitos SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 16 (22)17 KUMULATIIVISET ELINKAARIKUSTANNUKSET Elinkaarikustannukset [ ] rakennuskohtainen ilma-vesi lämpöpumppu 2. maalämpöpumppu lämpölaitos 3. hakelämpölaitos 3. pellettikattila Vuosi [a] Kuva 3. Ostoenergiaa käyttävien energiantuotantovaihtoehtojen elinkaarikustannusten kertyminen KUMULATIIVISET ELINKAARIKUSTANNUKSET Elinkaarikustannukset [ ] Vuosi [a] 1. Tuuligeneraattori 2. Aurinkolämpö 3. Aurinkosähkö Kuva 4. Aurinko- ja tuulijärjestelmien takaisinmaksuajat. SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 17 (22)18 Taulukko 7. Aurinko- ja tuulienergiajärjestelmien investoinnin takaisinmaksuaika ja nykyarvon avulla laskettu energian keskimääräinen hinta. Investoinneissa on mukana 15 % TEM investointituki, joka on yleinen käytännössä myönnettävä tukitaso. takaisinmaksuaika energian hinta energiajärjestelmä vuosia /MWh aurinkolämpö tuulisähkö aurinkosähkö yli Hakelämpölaitokselle haettu hakkeen hinta, jolla elinkaarikustannus on yhtä suuri kuin seuraavaksi kalliimman maalämpölaitoksen, on 21,3 /MWh (alv 0 %). Kyseessä on siis hakkeen lähtöhinta laitoksen käyttöönottoajankohtana. Hakekattilan kannattavuuteen vaikuttaa hakkeen hinnan lisäksi melko voimakkaasti hakekattilan hyötysuhde, joka on arvioitu tässä selvityksessä kohtalaisen varovaisesti. Taulukossa 8 on esitetty ostoenergiaa käyttävien energiantuotantovaihtoehtojen elinkaarikustannukset kun investointi on 20 % perustasoa halvempi tai kalliimpi. Taulukossa 9 on esitetty aurinko- ja tuulijärjestelmille investoinnin muutoksen vaikutus takaisinmaksuaikaan ja energian hintaan nykyarvon avulla laskettuna. Taulukko 8. Ostoenergiaa käyttävien energiantuotantovaihtoehtojen elinkaarikustannukset perustasosta poikkeavilla investointikustannuksilla. elinkaarikustannusten nykyarvo energiajärjestelmä +20 % -20 % hakelämpölaitos maalämpöpumppu pellettilämpölaitos ilma-vesi lämpöpumppu Perusinvestoinnilla sähkön hinnan tulee olla alle 79 /MWh (alv 0 %), jotta maalämpöpumppu tulee halvemmaksi kuin hakelämpölaitos. Ilma-vesi lämpöpumppu on em. sähkön hinnalla vielä kumpaakin muuta vaihtoehtoa kalliimpi elinkaarikustannuksiltaan. Sähkön hinta sisältää energian, siirron, sähköveron ja arvonlisäveron kuten aikaisemmin on mainittu. Taulukko 9. Aurinko- ja tuulienergiajärjestelmien takaisinmaksuajat ja energian hinta nykyarvon perusteella perustasosta poikkeavilla investointikustannuksilla. investointi +20 % investointi -20 % takaisinmaksuaika energian hinta takaisinmaksuaika energian hinta energiajärjestelmä vuosia /MWh vuosia /MWh aurinkolämpö tuulisähkö aurinkosähkö yli yli SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 18 (22)19 5.1 Energiantuotantojärjestelmien primäärienergian kulutus ja CO 2 päästö Selvityksessä tutkituista järjestelmistä primäärienergiaa käyttäviä järjestelmiä ovat ostoenergiaa käyttävät järjestelmät. Aurinko- ja tuulijärjestelmien ilmaisenergian käyttöä sähkön ja lämmön tuotantoon ei lasketa primäärienergiaksi päästövaikutuksia mittaavassa tarkastelussa. Energian tuotannolle on laskettu myös hiilidioksidipäästö (CO 2 ). Laskelmissa käytetyt primäärienergiakertoimet ovat peräisin luonnoksesta uudeksi rakentamismääräyskokoelman osaksi D3. Samat kertoimet ovat todennäköisesti kiinteistöveron perustana, jos kiinteistöveron uudistamistyöryhmän ehdotus otetaan kiinteistöveron perustaksi. Primäärienergiakertoimet ovat: sähkö 2 fossiiliset polttoaineet 1 ja uusiutuvat polttoaineet 0,5. Primäärienergiakerroin kertoo suhdelukuna sen, miten monta yksikköä polttoaineen tai muun energianraaka-aineen energiaa on kulunut voimalaitoksessa tai lämpökeskuksessa, jotta on pystytty tuottamaan yksi yksikkö loppukulutukseen kelpaavaa energiaa kuten lämpöä lämpimänä vetenä. Kertoimet eivät suoraan kerro voimalaitoksen hyötysuhdetta, vaan ovat toisiinsa verrattavia suhdelukuja. Primäärienergiakerrointa käytetään niin että rakennukseen tai tontille hankittu energiamäärä, esim. sähkö MWh kerrotaan primäärienergiakertoimella ja saadaan sähkön tuottamiseen tarvittava primäärienergiamäärä. Samalla tavalla voidaan toimia lämmön kanssa ja saadaan lopulta primäärienergiamäärä sähkölle ja lämmölle, joita voidaan verrata toisiinsa nimenomaan primäärienergiamäärinä. Energialähteiden hiilidioksidipäästöt ovat energialajeittain seuraavat: sähkö 75 kg/mwh (Turku energian sähkön hankinnan ominaispäästö 2008) puupolttoaineet 0 kg/mwh ja polttoöljy 267 kg/mwh. Hiilidioksidipäästöissä ei huomioida Motivan laskentaohjeen mukaan polttoaineen tuotannon ja kuljetuksen välillisiä päästöjä, sillä niiden arviointi on erittäin epävarmaa ja vaikeaa. Hiilidioksidipäästä lasketaan kertomalla tontille vuodessa ostettava energiamäärä ominaispäästömäärällä ja tuloksena saadaan vuodessa tuotettu hiilidioksidipäästö kilogrammoina. Tontilla tarvittava lämmitysenergia on laskelmien mukaan noin 165 MWh/a. Energiantuotantolaitteiden arvioidut kokonaishyötysuhteet sisältäen ao. järjestelmissä tontin lämmönjakoputkistojen häviöt ovat: hakekattila 0,8 pellettikattila 0,8 maalämpöpumppu 2,8 ilma-vesi lämpöpumppu 1,8 SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 19 (22)20 suora sähkölämmitys 1,0 öljykattilalaitos 0,9 Taulukossa 10 on esitetty eri energiantuotantomuotojen primäärienergian kulutus vuoden aikana. Puupolttoainetta käyttävät energiantuotantovaihtoehdot ja maalämpöpumppu muodostavat melko lähellä toisiaan olevan ryhmän, kun muut vaihtoehdot kuluttavat primäärienergiaa huomattavasti enemmän. Taulukon 10 luvut lasketaan niin että jaetaan ensin tontin energiankulutus energiantuotantolaitteiden hyötysuhteilla (ks. yllä) ja saadaan ostoenergian kulutus. Ostoenergian kulutus kerrotaan primäärienergiakertoimella, josta saadaan kaikille energiamuodoille yhteismitallinen primäärienergian kulutus. Taulukko 10. Ostoenergiaa käyttävien energiajärjestelmien primäärienergian kulutus. energiajärjestelmä ostoenergian kulutus primäärienergian kulutus ostettava CO 2 päästö vuodessa, MWh vuodessa, MWh energialaji tuhatta kg/a hakelämpölaitos uusiutuva 0,0 pellettilämpölaitos uusiutuva 0,0 maalämpöpumppu sähkö 4,4 ilma-vesi lämpöpumppu sähkö 6,9 öljylämpölaitos fossiilinen 49,0 suora sähkölämmitys sähkö 12,4 SELVITYS\ASIAKASRAPORTIT\ENERGIAVAIHTOEHTOJEN_ELINKAARIKUSTANNUKSET DOC 20 (22) Näytä lisää
Tampere Aurinkoenergia Suomessa 05.10.2016 Jarno Kuokkanen Sundial Finland Oy Aurinkoteknillinen yhdistys Ry Aurinkoenergian termit Aurinkolämpö (ST) Aurinkokeräin Tuottaa lämpöä Lämpöenergia, käyttövesi, Lisätiedot Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen
Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö Lisätiedot Lämmityskustannus vuodessa
St1 Lähienergia Suunnittelee ja toteuttaa paikallisiin uusiutuviin energialähteisiin perustuvia lämpölaitoksia kokoluokaltaan 22 1000 kw energialaitosten toimitukset avaimet käteen -periaatteella, elinkaarimallilla Lisätiedot Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE Lisätiedot Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Energian tuotanto ja käyttö Mitä on energia? lämpöä sähköä liikenteen polttoaineita Mistä energiaa tuotetaan? Suomessa tärkeimpiä energian lähteitä ovat puupolttoaineet, öljy, kivihiili ja ydinvoima Kaukolämpöä Lisätiedot Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston Lisätiedot PienCHP-laitosten. tuotantokustannukset ja kannattavuus. TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy. www.ekogen.fi
PienCHP-laitosten tuotantokustannukset ja kannattavuus TkT Lasse Koskelainen Teknologiajohtaja Ekogen Oy www.ekogen.fi Teemafoorumi: Pien-CHP laitokset Joensuu 28.11.2012 PienCHPn kannattavuuden edellytykset Lisätiedot Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö Lisätiedot Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta
Energianeuvonta apunasi lämmitysjärjestelmien muutokset, vertailu ja kustannukset Remontoi energiatehokkaasti 26.11.2013, Sedu Aikuiskoulutuskeskus Johanna Hanhila, Thermopolis Oy Oletko vaihtamassa lämmitysjärjestelmää? Lisätiedot EnergiaRäätäli Suunnittelustartti:
EnergiaRäätäli Suunnittelustartti: Taustaselvitys puukaasun ja aurinkoenergian tuotannon kannattavuudesta 10.10.2013 1 Lähtökohta Tässä raportissa käydään lävitse puukaasulaitoksen ja aurinkoenergian (sähkön Lisätiedot Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy
Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot Energiakoulutus / Rane Aurinkolämmitys
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima. Kaukolämpöpäivät Kari Anttonen
Aurinkolämpö osana uusiutuvaa kaukolämmön tuotantoa - Case Savon Voima Kaukolämpöpäivät 24.8.2016 Kari Anttonen Savon Voiman omistajat ja asiakkaat Kuopio 15,44 % Lapinlahti 8,49 % Iisalmi 7,34 % Kiuruvesi Lisätiedot Sähkölämmityksen tulevaisuus
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Lehdeskuja Lehdeskuja A 040, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 998 Kahden asunnon talot Todistustunnus: Lisätiedot KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus
Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut Lisätiedot Energia. Energiatehokkuus. Megawatti vai Negawatti: Amory Lovins Rocky Mountain- instituutti, ympäristöystävällisyyden asiantuntija
Aurinkoenergiailta Joensuu 17.3.2016 Uusiutuvan energian mahdollisuudet Uusiutuva energia on Aurinko-, tuuli-, vesi- ja bioenergiaa (Bioenergia: puuperäiset polttoaineet, peltobiomassat, biokaasu) Maalämpöä Lisätiedot Vähähiilisiä energiaratkaisuja. - Kokemuksia Jouko Knuutinen
Vähähiilisiä energiaratkaisuja - Kokemuksia 5.10 2016 Jouko Knuutinen TA-Yhtymä Oy valtakunnallinen, yleishyödyllinen koko maassa n. 15 000 asuntoa - Pohjois-Suomessa n. 3100 asuntoa uudistuotantoa n. Lisätiedot Keski-Suomen energiatase 2014
Aurinkoenergian tulevaisuuden näkymiä Oulun Energia / Oulun Sähkönmyynti Oy Olli Tuomivaara Energia- ja ilmastotavoitteet asemakaavoituksessa työpaja 25.8.2014. Aurinkoenergian globaali läpimurto 160000 Lisätiedot Limingan öljylämmitteisten koulujen muuttaminen uusiutuvalle energialle. Lähtökohtatarkastelu Laatija: Irja Ruokamo
Limingan öljylämmitteisten koulujen muuttaminen uusiutuvalle energialle Lähtökohtatarkastelu Laatija: Irja Ruokamo Tarkasteluissa on käytetty seuraavia lähtö- ja oletusarvoja: n yksikköhinta: /MWh sisältö Lisätiedot Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä
Lämmitystapavaihtoehdot taloyhtiöissä Kiinteistöliitto Pohjois-Suomen koulutusiltapäivä 19.02.2015, Oulun diakonissalaitos DI Petri Pylsy Lämmitysjärjestelmä Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden Lisätiedot Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä
Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian Lisätiedot Kannattava aurinkosähköinvestointi
Kannattava aurinkosähköinvestointi -aurinkosähköjärjestelmästä yleisesti -mitoittamisesta kannattavuuden kannalta -aurinkoenergia kilpailukyvystä Mikko Nurhonen, ProAgria Etelä-Savo p. 043-824 9498 senttiä Lisätiedot Kaukolämmöstä maalämpöön - taloyhtiön näkökulma. Jari Kajas hallituksen puheenjohtaja Asunto Oy Kivelänkatu 1b
Kaukolämmöstä maalämpöön - taloyhtiön näkökulma Jari Kajas hallituksen puheenjohtaja Asunto Oy Kivelänkatu 1b MIKSI MAALÄMPÖ? 1. KAUKOLÄMMÖN JAKOKESKUS TULI IKÄNSÄ (22 V) PUOLESTA UUSITTAVAKSI MIKSI Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi- Lisätiedot Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu. Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen
Nupurinkartano Kalliolämpöratkaisu Pasi Heikkonen Asuntorakentaminen 1 Nupurinkartano Noin 600 asukkaan pientaloalue Espoossa, Nupurinjärven itäpuolella. Noin 8 km Espoonkeskuksesta pohjoiseen. Alueelle Lisätiedot ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin
ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Lisätiedot ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA
ATY: Aurinkoenergia Suomessa seminaari 12.10.2016 AURINKOSÄHKÖ JA AURINKOLÄMPÖ E-LUVUN LASKENNASSA lamit.fi - esittely Osakeyhtiö lamit.fi on energiatekninen suunnittelutoimisto Jyväskylästä Perustettu Lisätiedot Lämmitysjärjestelmän valinta
Lämmitysjärjestelmän valinta Jaakko Vihola jaakko.vihola@tut.fi Tampereen teknillinen yliopisto Rakennustuotannon ja talouden osasto Energia- ja elinkaariryhmä Ranen rakentajakoulu 8.11.2012 Esityksen Lisätiedot KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA
MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala Lisätiedot Hake- ja pellettikattilan mitoitus
Hake- ja pellettikattilan mitoitus Kiinteistön kokoluokka ratkaisee millaista vaihtoehtoa lähdetään hakemaan Pienkiinteistö, suurkiinteistö, aluelämpölaitos Hake- ja pellettikattilan mitoitus Perinteinen Lisätiedot RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT
RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT 2014 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIANKULUTUS... Lisätiedot Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne
Tuotantotukisäädösten valmistelutilanne Energiamarkkinaviraston infotilaisuus tuotantotuesta 9.11.2010 Hallitusneuvos Anja Liukko Uusiutuvan energian velvoitepaketti EU edellyttää (direktiivi 2009/28/EY) Lisätiedot Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski
Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei Lisätiedot Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen
Lypsykarjanavetan energiankulutus Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen 4.2.2015 ERKKA hanke Energiatehokas tuotantorakennus Keskeisinä tutkimuskohteina maalämpö, uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus Lisätiedot Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta
1 Liite 3: Lausunto ympäristöministeriön asetuksesta uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Ympäristöministeriön asetus uuden rakennusten energiatehokkuudesta. 2 Määritelmät Asetuksessa: Määräajan paikallaan Lisätiedot AsOy Rappu PL JYVÄSKYLÄ
LIITE KIINTEISTÖN KUNTOARVIOON KH 90-00314 - ASUINKIINTEISTÖN KUNTOARVIO LAAJENNETTU ENERGIATALOUDELLINEN SELVITYS 13.6.2013 11.2.2013 1. KOHTEEN TIEDOT 1.1. Kiinteistön perustiedot AsOy Rappu Rakennuksia Lisätiedot Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut
Turun kestävät energianhankinnan ratkaisut Antto Kulla, kehityspäällikkö Turku Energia Kuntien 8. ilmastokonferenssi 12.-13.5.2016 Tampere Turun seudun kaukolämmityksen CO2-päästöt 2015 n. 25 % (Uusiutuvien Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu Lisätiedot Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto
Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta Lisätiedot TORNION ENERGIA OY. Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön. Päivitys TKo
Kiinteistöjen liittäminen kaukolämpöön Kaukolämpö Varmista kaukolämmön saatavuus kohteeseen Tornion Energiasta. Kaukolämpöä voimme tarjota vain alueille, joissa on jo olemassa tai on suunniteltu rakennettavan Lisätiedot SIIKAJOEN KUNTA / RUUKIN TAAJAMA Biokaukolämpöenergian kannattavuustarkastelu Syyskuu 2010
1(6) SIIKAJOEN KUNTA / RUUKIN TAAJAMA Biokaukolämpöenergian kannattavuustarkastelu Syyskuu 2010 Osoite: Puh/fax Sähköposti: PL 43 (Voudintie 6) (08)-5625 100 etunimi.sukunimi@planora.fi 90401 OULU (08)-376 Lisätiedot Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013. Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin?
Mauri Pekkarinen Energiateollisuuden kevätseminaari Oulu 23.5.2013 Energiahaasteet eivät pääty vuoteen 2020 miten siitä eteenpäin? Vanhasen hallituksen strategiassa vuonna 2020 Vuonna 2020: Kokonaiskulutus Lisätiedot Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa
Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1. Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot BIOENERGIAN MAHDOLLISUUDET OMAKOTITALOISSA. Urpo Hassinen BIOMAS hanke
BIOENERGIAN MAHDOLLISUUDET OMAKOTITALOISSA Urpo Hassinen BIOMAS hanke 1 UUSIUTUVAN ENERGIAN KÄYTTÖ 2005 JA TAVOITTEET 2020 64 80 % 20 28,5 38 8,5 Eurooppa Suomi Pohjois-Karjala 2005 2020 2 Pohjois-Karjala Lisätiedot METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari Pöyry Management Consulting Oy
METSÄBIOMASSAN KÄYTTÖ SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANNOSSA TULEVAISUUDESSA Asiantuntijaseminaari - 22.3.216 Pöyry Management Consulting Oy EU:N 23 LINJAUSTEN TOTEUTUSVAIHTOEHDOT EU:n 23 linjausten toteutusvaihtoehtoja Lisätiedot KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN. Kaukolämpöpäivät Juhani Aaltonen
KOKEMUKSIA LÄMPÖPUMPUISTA KAUKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄSSÄ CASE HELEN Kaukolämpöpäivät 25.8.2016 Juhani Aaltonen Vähemmän päästöjä ja lisää uusiutuvaa energiaa Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä Lisätiedot ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT
ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily Lisätiedot Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016
Aurinkosähköä Iso-Roballe 15.2.2016 Janne Käpylehto Energia-asiantuntija, tietokirjailija Dodo RY janne.kapylehto@gmail.com Sisältö Yleistä aurinkosähköstä, kytkennät, hintakehitys Taloudelliset mallinnukset Lisätiedot Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti
Combi Cooler Kompakti ilmankäsittelykoneen toiminto-osa, joka jäähdyttää ennätyksellisen energiatehokkaasti Jäähdytyspalkkijärjestelmään yhdistetty Combi Cooler on helppo, toimintavarma ja sähkötehokas Lisätiedot Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä Vantaa
Lämpöpumput kaukolämmön kumppani vai kilpailija? Jari Kostama Lämpöpumppupäivä 29.11.2016 Vantaa Sisältö Kaukolämpö dominoi lämmitysmarkkinoilla Huhut kaukolämmön hiipumisesta ovat vahvasti liioiteltuja Lisätiedot Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla
Aurinkovoimaa kuntiin yhteishankinnalla Kuntien Ilmastokonferenssi 13.5.2016 Jarmo Linjama Suomen ympäristökeskus (SYKE) HINKU (Hiilineutraalit kunnat) -hanke HINKU-kuntien tavoitteena 80 prosentin päästövähennys Lisätiedot Energiatehokkaita ratkaisuja rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen. Eero Pekkola CEO, Oilon Group Oy
Energiatehokkaita ratkaisuja rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen Eero Pekkola CEO, Oilon Group Oy TRENDEJÄ Rakennustehokkuus vähentää energiankulutusta, mutta jäähdytys lisää sitä. Veden kulutus Lisätiedot Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu. www.ekolammox.fi
Hybridilämmitysjärjestelmät ja elinkaarivertailu www.ekolammox.fi Kari Balk Energia asiantuntija, Ins EET pätevyys Motiva energiakatselmoija www.ekolammox.fi Energiatehokkuuden asiantuntija Pientalot ja Lisätiedot Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry
Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry ProAgria Farma ja Satakunta yhdistyvät 1.1.2013 Viljatilojen määrä on kasvanut Valtaosa kuivataan öljyllä Pannut ovat pääsääntöisesti 250-330 kw Kuivauksen investoinnit Lisätiedot Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy
Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Lisätiedot Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö
21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista, Lisätiedot Toimeksianto sisältää lämpö- ja sähköenergiankulutuksesta tehtyjen laskelmien tulokset kuukausittain sekä kuvaajana että taulukoituna.
KOLIN TAKAMETSÄ Kolille rakennettavan hirsirakenteisen talon laskennallinen lämpö- ja sähköenergiankulutus lämmön- ja sähköntuotantolaitteiston mitoituksen avuksi sekä alustava selvitys eräistä energiajärjestelmistä Lisätiedot Pumppuvoimalaitosten toiminta
Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Pumppuvoimalaitosten toiminta Raportti Olli Vaittinen Smart Grids and Energy Markets WP 3.2 Johdanto Tämä raportti pohjautuu kirjoittajan pitämään esitykseen SGEM Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet
Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa Lisätiedot Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA
Helsingin hallinto-oikeus Lisäselvitys Porvoon kaupungin asiassa 01677/16/4114 antamaan lausuntoon OMENATARHAN ALUE OSANA SKAFTKÄRRIN ENERGIATEHOKASTA KAUPUNGINOSAA Hankkeen taustaa Porvoon kaupunki, Suomen Lisätiedot Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä
TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Suomenlinnan kestävän kehityksen mukaiset energiaratkaisut pitkällä aikavälillä Hiilineutraali Korkeasaari 9.2.2016 Antti Knuuti, VTT 040 687 9865, antti.knuuti@vtt.fi Lisätiedot Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla. Lauri Hietala Solarvoima OY. www.solarvoima.fi. www.solarvoima.fi
Aurinkosähkön mahdollisuudet maatilalla Lauri Hietala Solarvoima OY Toteuttaa avaimet käteen -periaatteella aurinkosähköratkaisuita kotiin, mökille, maatilalle ja teollisuuteen Omat asentajat Tuotteina Lisätiedot Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä
Teollisuus- ja palvelutuotannon kasvu edellyttää kohtuuhintaista energiaa ja erityisesti sähköä Jos energian saanti on epävarmaa tai sen hintakehityksestä ei ole varmuutta, kiinnostus investoida Suomeen Lisätiedot Mikä lämmitysmuoto uuteen kotiin? Pelletti- ja klapivaihtoehdot. Oulun kaupunki, Hannes Tuohiniitty
Mikä lämmitysmuoto uuteen kotiin? Pelletti- ja klapivaihtoehdot Esityksen sisältö 1. Ympäristö ja puulämmitys 2. Pelletti polttoaineena 3. Puulämmitysvaihtoehtoja 4. Energiatehokas puulämmitys 5. Puu hybridilämmityksen Lisätiedot Kukonkankaan energianhankintaselvitys. yhteenveto. Lassi Loisa Energia-asiantuntija Energia ja Ympäristö Granlund Oy
Kukonkankaan energianhankintaselvitys yhteenveto Lassi Loisa Energia-asiantuntija Energia ja Ympäristö Granlund Oy 21.1.2014 Granlund Oy lyhyesti Konsultointi Talotekniikan suunnittelu Kiinteistöjen ylläpito Lisätiedot Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja
Energia ja ilmastonmuutos- maatilojen uusiutuvan energian ratkaisuja Maatilojen energiakulutus on n. 10 TWh -> n. 3% koko Suomen energiankulutuksesta -> tuotantotilojen lämmitys -> viljan kuivaus -> traktorin Lisätiedot Myyrmäen keskusta Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla
Myyrmäen keskusta 001925 Kasvihuonekaasupäästöjen mallinnus KEKO-ekolaskurilla Vantaan kaupunki 23.9.2016 Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon Kaavaan esitettyjen uusien kortteleiden 15403, 15406 ja 15422, Lisätiedot Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu
Realgreen on kiinteistöön integroitava aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu VIHREÄÄ KIINTEISTÖKEHITYSTÄ Aurinko- ja tuulivoimaa hyödyntävä monienergiaratkaisu ENERGIARATKAISU KIINTEISTÖN Lisätiedot Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin. Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut
Katsaus Turku Energian ajankohtaisiin ympäristöasioihin Minna Niemelä ympäristö- ja laatupäällikkö Konsernipalvelut 24.11.2016 Turku Energia -konserni 2015 Konsernihallinto ja Konsernipalvelut Energialiiketoiminnot Lisätiedot Poistoilman lämmön talteenotto
Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa Lisätiedot Aurinkosähkö
Aurinkosähkö 25.10.2016 Yritystietoa Savon Voimasta Energian ja informaation Innovatiivinen yhdistäjä Savon Voima on maakunnallinen energiakonserni, jonka omistaa 100 prosenttisesti alueen 21 kuntaa. Olemme Lisätiedot Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen
Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy Lisätiedot Eri lämmitysmuotojen yhdistelmät. Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu
Eri lämmitysmuotojen Ilkka Räinä, Johtava LVI-insinööri Rakennusvalvonta Oulu 26.9.2016 Mikä lämmitysjärjestelmä on sopiva juuri meidän taloon? Esisijaisesti suositellaan kaukolämpöön liittymistä aina Lisätiedot Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla
Energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumpulla Taloyhtiöiden energiaratkaisut 09.10.2014, Jyväskylän kaupunginkirjasto DI Petri Pylsy Rakennuksen lämpöenergiatase Tyypilliset suomalaiset 50-70-luvun asuinkerrostalot Lisätiedot UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUT - seminaari