Source: http://docplayer.fi/916796-Sahkonlaatu-toimitusvarmuus-jannitteen-laatu-urakoitsijapaivat-2015.html
Timestamp: 2016-12-08 10:38:49+00:00
Document Index: 1452386

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐SÄHKÖNLAATU. - toimitusvarmuus - jännitteen laatu. Urakoitsijapäivät 2015
Download "SÄHKÖNLAATU. - toimitusvarmuus - jännitteen laatu. Urakoitsijapäivät 2015"
1 SÄHKÖNLAATU - toimitusvarmuus - jännitteen laatu2 Juridiikkaa SML 97 Virhe Jollei toisin ole sovittu, sähkönjakelussa ja muussa verkkopalvelussa sekä sähköntoimituksessa on virhe, jos sähkö ei laadultaan vastaa Suomessa noudatettavia standardeja taikka jos sähkönjakelu tai sähköntoimitus on yhtäjaksoisesti tai toistuvasti keskeytynyt eikä keskeytystä voida pitää keskeytyksen syy ja olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä. HE 20/2013 Yksityiskohtaiset perustelut Jollei sopijapuolten välillä ole muuta sovittu, toimitus on virheellinen, kun sähkön laatu jännitteen tai muiden määriteltyjen ominaisuuksien suhteen ei ole Suomessa noudatettavien standardien mukainen. Nykyisin noudatettava standardi on SFS-EN3 Juridiikkaa Toimitusvarmuus SML 51 Jakeluverkon toiminnan laatuvaatimukset: 1) verkko täyttää järjestelmävastaavan kantaverkonhaltijan asettamat verkon käyttövarmuutta ja luotettavuutta koskevat vaatimukset; 2) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta asemakaava-alueella verkon käyttäjälle yli 6 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä; 3) jakeluverkon vioittuminen myrskyn tai lumikuorman seurauksena ei aiheuta muulla kuin 2 kohdassa tarkoitetulla alueella verkon käyttäjälle yli 36 tuntia kestävää sähkönjakelun keskeytystä. Jakeluverkonhaltija voi määrittää käyttöpaikkaan sovellettavan tavoitetason 1 momentin 3 kohdasta poiketen paikallisten olosuhteiden mukaisesti, jos: 1) käyttöpaikka sijaitsee saaressa, johon ei ole siltaa tai vastaavaa muuta kiinteää yhteyttä taikka säännöllisesti liikennöitävää maantielauttayhteyttä; tai 2) käyttöpaikan vuotuinen sähkönkulutus on ollut kolmen edellisen kalenterivuoden aikana enintään kilowattituntia ja 1 momentin 3 kohdan vaatimuksen täyttämisen edellyttämien investointien kustannukset olisivat käyttöpaikan osalta poikkeuksellisen suuret sen muista käyttöpaikoista etäisen sijainnin vuoksi. SML 119 Siirtymäsäännös Jakeluverkonhaltijan on täytettävä 51 :n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa säädetyt vaatimukset vastuualueellaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta Vaatimusten on täytyttävä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 vähintään 50 prosentilla jakeluverkon kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois lukien ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023 vähintään 75 prosentilla jakeluverkon kaikista käyttäjistä vapaa-ajan asunnot pois lukien. 34 Sopimusehdot Alan yleiset verkkopalveluehdot VPE 2014, jotka Energiavirasto tarkastanut ja Kuluttajavirasto hyväksynyt VPE Sähköasennuksia ja laitteita ei saa käyttää niin, että niistä aiheutuu vahinkoa tai häiriötä jakeluverkolle tai toisille käyttäjille VPE Sähköä syöttävien laitteistojen kytkeminen kiinteistön sähköverkkoon, kun kiinteistön sähköverkko on kytkettynä jakeluverkkoon, on kielletty ilman erillistä sopimusta. 45 Sopimusehdot VPE Tyypillisesti ennakkoselvitystä vaativia laitteita tai laitteistoja ovat: Generaattorit Maalämpöpumput Loistehon kompensointilaitteet Hitsauslaitteet Kompressorit Suurehkot elektroniikkaohjatut laitteet Suurehkot suuntaajat tai taajuusmuuttajat VPE Usein käynnistyvät suuren käynnistysvirran tarvitsevat laitteet kuten pumput, kompressorit ja moottorit tulee varustaa sellaisella virran rajoituksella, ettei niiden käyttö ylitä liittymissopimuksessa määriteltyä liittymän kokoa. 56 Sopimusehdot VPE Jos käyttäjän sähkölaitteet haittaavat toisten käyttäjien sähkönkäyttöä tai verkonhaltijan mittaus- tai muiden järjestelmien toimintaa, verkonhaltijan tulee yhdessä käyttäjän kanssa määritellä keinot haitan poistamiseksi. Verkonhaltija voi tällöin esimerkiksi rajoittaa laitteen käytön tapahtuvaksi määräaikoina. Verkonhaltija voi kieltää laitteen käytön vain, jos laitteen käyttö ei ole lainkaan mahdollista ilman, että siitä aiheutuu merkittävää haittaa muille käyttäjille tai verkonhaltijan mittaus- tai muille järjestelmille. 67 Jakeluverkon kunnossapito - toimitusvarmuutta parantava vierimetsänhoito - kunnossapitoilmoitukset Urakoitsijapäivät8 Vierimetsäprojektit- status Alueverkon reunavyöhykekäsittely Keskijänniteverkon vierimetsäkäsittely 630 km 5000 km Vierimetsä 20 m Johtokatu 6-10m Vierimetsä 20 m Reunavyöhyke Reunavyöhyke Vierimetsäraivaus = Johtoalueen vierimetsäalueen riukumaisten puiden sekä muiden sellaisten puiden poisto, jotka ovat vaarassa koskettaa sähköjohtoa tai kaatua sähköjohtojen päälle. Reunavyöhykekäsittely = Reunavyöhykkeen puiden poisto sekä reunavyöhykkeen ulkopuolelta sähköturvallisuuden kannalta uhkaavien ylipitkien puiden poisto9 Vierimetsäprojekti Vierimetsänhoidon tarkoitus on uuden sähkömarkkinalain (111 ) mukaisesti vähentää lumikuormien ja myrskyjen aiheuttamia keskeytyksiä sähkönjakeluun keskijännitteisessä jakeluverkossa poistamalla jakeluverkon vierimetsäalueelta riukumaiseksi kasvanut puusto, vaurioituneet tai muuten uhkaavat puut, jotka ovat vaarassa koskettaa sähköjohtoa tai uhkaavat kaatua sähköjohtojen päälle. Reunavyöhykepuuston käsittelyn (110kV) tarkoitus on sähkömarkkinalain (50 ) mukaisesti pitää suurjännitteisen jakeluverkon johdot häiriöttöminä ja puuvarmoina. Tämä tehdään hakkaamalla kaikki ainespuu (tukki-, kuitu- ja energiapuu) metriä leveiltä reunavyöhykkeiltä johtokadun molemmin puolin sekä poistamalla reunavyöhykkeen ulkopuolelta sähköturvallisuuden kannalta uhkaavat ylipitkät puut. Asiakas hyötyy vierimetsähoidosta parantuneena sähkön toimitusvarmuutena myrskyjen aikana talvella lumikuormien ollessa suuria sekä. Vierimetsähoito on asiakkaalle helppoa ja huoletonta; Caruna huolehtii urakoitsijoidensa kautta puuston hakkuusta, lähikuljetuksesta ja yhteismyynnistä sekä maksaa tästä aiheutuvat kulut. 9 3/4/201510 Yleistä vierimetsäprojektista Miten hoitotyöt hoidetaan käytännössä maanomistajan suuntaan? Carunan urakoitsija lähestyy maanomistajia kirjeellä, joka sisältää tiedot suoritettavista töistä ja muun muassa selvityksen siitä, haluaako maanomistaja osallistua puukauppaan. Kirje sisältää valtakirjapohjat, puun hintatiedot ja mittausmenetelmät sekä muut yksityiskohtaiset tiedot. Urakoitsija on yhteydessä niihin maanomistajiin, jotka eivät vastaa kirjeeseen. Kun urakoitsija on lähestynyt kaikkia maanomistajia ja saanut vastauksen tai annettu vastausmääräaika on umpeutunut, hän ryhtyy käytännön töihin. Joka työmaalle pystytetään työmaakyltit. Urakoitsija on yhteydessä asiakkaaseen uudelleen ennen hakkuutöiden aloitusta ja informoi koska hakkuutyöt alkavat. Hakkuutöitä ei aloiteta ennen kuin asiakasta on tästä tiedotettu. Saako maanomistaja itse poistaa puita keskijännitteisen linjan viereltä? Pääsääntöisesti Carunan urakoitsijat poistavat puut, mutta asiakkaalla on aina oikeus poistaa puita omalta maaltaan. Kiireellisistä puunpoistoista vastaa Caruna. Millaisia korvauksia puun hakkuusta maanomistajille on luvassa? Asiakas hyötyy puun poisto- ja lähikuljetuskustannusten verran. Puutavarasta saatava korvaus on puun ostajan ja metsänomistajan välinen asia. 1011 Vierimetsämäärät kartalla Pohjanmaa 20kV, 420 km Koillismaa 20kV, 2260 km Koillismaa 110kV, 110 km Satakunta/Pirkanmaa 20kV, 200 km Satakunta/Pirkanmaa 110kV,120 km Varsinais-Suomi 20kV, 960 km Varsinais-Suomi 110kV, 190 km Uusimaa 20kV, 960 km Uusimaa 110kV, 210 km Espoo 200 km 20kV yhteensä noin 5000 km 110kV yhteensä noin 630 km12 Vierimetsäprojektin apuna laserkeilauskuvat 12 KJ-linja Esimerkkikuva, joka liittyy reklamaatioon: Asiakkaan mielestä linjan vieressä näköesteenä olevia kuusia ei olisi saanut kaataa. Vasen kuva: Laserkeilausaineiston perusteella nähdään missä tarvetta raivaukselle. Aineiston perusteella havaittu raivaustarve merkitty laatikolla13 Kunnossapitoilmoitukset Suoritamme kunnossapitotarkastuksia säännöllisin väliajoin kunnossapitosuunnitelma puutteet korjataan kriittisyys järjestyksessä Toivomme ilmoituksia mm. aurauksessa rikkoutuneista jakokaapeista katkenneista haruksista rikkoutuneista eristimistä ympäristöuhista esim. muuntajien öljyvuodot muista vahingoittuneista verkon komponenteista 1314 Urakoitsijapäivät Jännitteen laatu - häiriöselvitykset - esimerkkitapauksia15 Häiriöselvitykset Verkkoyhtiö: laskennalliset verkonarvot käyttöpaikan kulutustiedot etäluettavalta mittarilta saatavat tiedot tarvittaessa laatumittaus asentajatarkastukset Asiakas/asiakkaan urakoitsija kulutustiedot, Carunan energiaseuranta loisteho jännitteet JA kuormat Huom. kolmas yliaalto summautuu nollajohtimessa! vinokuorma käynnistysvirta 1516 Jännitevaihtelut, laiterikot Asiakas valitti talviaikaan ilmenneistä laiterikoista sen jälkeen, kun Soneran masto liitettiin samaan johtolähtöön. Rikkoutunut pakastimia, jääkaappeja, sähköpattereiden termostaatteja 3x160A liittymäoikeus Puhelimessa selvisi, että vika rajoittui erilliseen mökkiin, jonne vei oma kaapeli. Vika löytyi asiakkaan sisäisestä verkosta. n. 95 % tapauksista selviää asiakkaan/urakoitsijan kanssa keskustelemalla 1617 EMC ADCO tutkimustuloksia Tutkittiin EMC standardien vaatimusten täyttymistä, tutkimuskohteena powerit 1718 Välkyntä, hitsauslaitteet Asiakas ilmoitti, että kotona välkkyy aina valot, kun naapuri hitsaa autotallissaan ja aina kun autotallista välkkyy sininen valo. Hitsauslaitteiden valmistajat yleensä ilmoittavat laitteiden kuuluvan sähkömagneettisen yhteensopivuuden standardeissa CISPR 11 ja IEC luokkaan A, jolloin laitteet on suunniteltu käytettäväksi vain teollisuusympäristössä. Kehotettu keskustelemaan ensin naapurin kanssa hitsauslaitteen aiheuttamasta häiriöstä ja sopimaan laitteen käytölle ajankohta, jolloin sen käyttö aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriöitä Käyttöohjeessa luki: Tätä A-luokan laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinympäristössä, jossa sähkön jakelu tapahtuu julkisesta pienjänniteverkosta. 1819 Liesikellon resetoituminen Asiakkaan liesikello/ajastin resetoitui päivittäin. Vuorokaudenajalla ei ollut merkitystä. Lieden toimittaja testasi kellon omissa tiloissaan - kello toimi moitteettomasti. 3x25A liittymä, laskennalliset verkon arvot: Ik 740 A, U 227 V etäluettavalta mittarilta saatujen tietojen mukaan ei laatupoikkeamia Suositeltu asiakasta olemaan yhteydessä laitteen maahantuojaan tai valmistajaan. Esim. paristo backup kelloon estäisi sekoamisen ja olisi valmistajan toteutettavissa. Sopimusehdot VPE 4.11: Verkonhaltija ei vastaa käyttäjälle hänen laitteidensa yhteensopivuudesta jakeluverkon kanssa, ellei kyseessä ole sähkön laatuvirhe. 1920 Välkyntä, klapikone Asiakas ilmoitti: Tänään valot alkoivat vilkkumaan ja kävin katsomassa naapurissa onko heillä sama ongelma. He käyttivät parhaillaan uudehkoa sähkökäyttöistä puunhalkaisukonetta, joka siis pitää käynnistää uudelleen joka halkaisun yhteydessä. Valot lakkasivat vilkkumasta heidän lopetettua. Alla oleva taulukko Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusmateriaalista 2021 Käyttöpaikkojen oikosulkuvirtojen jakauma Suomessa Laitteiden EMC- testaukset (mm. laitteiden aiheuttaman välkynnän ja yliaaltojen mittaukset) tehdään verkossa, jonka Ik on n. 488 A Slaidin sisältö Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusmateriaalista. 2122 Lämmityskattila Uusi omakotitalo, johon tullut uusi sähkökattila Paikallinen ammattikoulu teki sähköurakointia Naula mennyt läpi kaapelista, jonka johdosta pääsulake palanut Havaittiin, että yhdessä vaiheessa 120 V jännite, vaikka pääsulake palanut Kattilassa ei ole nollattu tähtikytkentäisten vastusten tähtipisteitä eikä estetty toimintaa vaihekatkotilanteessa Mikäli pääsulake palaa, tulee yhdelle vaiheelle jäännösjännite, kun vastukset toimivat jännitteen jakajana Valmistajat: Hyödyt ovat lähinnä siinä, että asennuksessa pääsee helpommalla, kun ei tarvitse nollaa asentaa. Toinen hyöty, että 230V sijasta saadaan V eli isompi jännite kahden vaiheen välille, vastus pysyy samana ja virta pienenee. 2223 Jännitekuopat, välkyntä 1/5 Asiakkaan ilmoitus: laiterikkoja, välkyntää epäilevät, että naapuri aiheuttaa ongelmat Carunan verkko vahvistettava tai ryhtyy oikeustoimiin 3x25A liittymä Naapuri: 3x100 A liittymä hankkinut vesileikkurin 2324 Naapuriliittymä 3x100A 2/5 2425 3x25 A liittymä 3/5 2526 Vaihejänniteet 10 min keskiarvoina 4/5 2627 Minimijännitteet 5/5 2728 Case pumppaamo 3x50A liittymä, pehmokäynnistin Sama liittymä taajuusmuuttajalla varustettuna 2829 Taajuusmuuttajan valmistajan esitteen mukaan: Soveltuu julkisiin sähköverkkoihin ja RFI -suodattimet sisältyvät vakiona. 2930 Urakoitsijapäivät Etäluettavat mittarit - mitä tietoja saadaan?31 Etäluettavat mittarit Mitataan tuntisarjaa Laskutettavan sähkön määrä = kuukauden tuntisarjojen summa (ei lukemien erotus!) Tuntimittausvaatimus perustuu lainsäädäntöön Auki kytkentä 0-painikkeesta! Esim. kun vapaa-ajan asunto jätetään tyhjilleen Kohteessa oltava sähköt päällä, että mittari saadaan aktivoitua! Tietyt laitteet voivat häiritä luentatietojen siirtämistä mittarilta järjestelmään VPE 2014 kohta 4.2. Sähköasennuksia ja laitteita ei saa käyttää niin, että niistä aiheutuu vahinkoa tai häiriötä jakeluverkolle tai toisille käyttäjille Mittarille on ohjelmoitu tietyt sähkönlaatuun liittyvät raja-arvot Kun tulee ylitys/alitus event kirjautuu lokiin Ei vielä aktiivista seurantaa, vaan haetaan tiedot tapauskohtaisesti esim. sähkönlaatureklamaation yhteydessä 3132 Häiriötä aiheuttavia laitteita? Frequency Converters Switching Power Supply Switching Power units Fiber switches Lars Blomkvist33 Taajuusmuuttajan asennus Taajuusmuuttaja on asennettava valmistajan ohjeiden mukaisesti! Muussa tapauksessa voi aiheuttaa häiriötä, joka estää mittarin etäluennan Huomioi nämä asiat asennuksessa: Taajuusmuuttaja asennetaan mahdollisimman lähelle ohjattavaa moottoria Moottorikaapelit: Maksimipituus on rajallinen, valmistaja määrittää pituuden! Moottorikaapeli vedetään erillään muista kaapeleista ja kaapeli on oltava häiriösuojattu ja maadoitettu taajuusmuuttajan ja moottorin runkoon 360 Moottorikaapelia ei saa katkaista tai jatkaa Mikäli moottorikaapelille asennetaan turvakytkin, on se oltava häiriösuojattu. IEC/EN ja IEC/EN (C1 tai C2) standardit EMC vaatimukset, soveltuvuus yleiseen jakeluverkkoon Tarvittaessa taajuusmuuttajan ensiöpuolelle asennettava erillinen verkkosuodatin 3334 Verkkosuodatin Filter Freq. Converter Load Lars Blomkvist35 Case maalämpöpumppu As Oy:n hallituksen edustaja ihmetteli miksi edellisenä keväänä asennettu maalämpöpumppu ei näy kulutuksessa Asiaa tutkittiin: Sähköt vedetty mittaamattomalta puolelta 2 urakoitsijaa työmaalla, kumman vastuulla korjata? Opit: Lisäasennusten jälkeen hyvä seurata kulutusta! Sähköasennusten laatu ja tietämys! Asennustarkastus!36 Urakoitsijapäivät Kysymyksiä?37 Kiitos! Samankaltaiset tiedostot
1/3 dnro 823/002/2013 Määräys sähkönjakeluverkon kehittämissuunnitelmasta Annettu Helsingissä 13 päivänä tammikuuta 2014 Energiavirasto on määrännyt 9 päivänä elokuuta 2013 annetun sähkömarkkinalain (588/2013) Lisätiedot Caruna. Urakoitsijapäivät 2015
Caruna Urakoitsijapäivät 2015 1 2 Uusi yritys sadan vuoden kokemus Uusi yhtiö sadan vuoden kokemuksella Aloitimme sähkönsiirron vuonna 1912 kylässä nimeltä Karuna. Suomi oli silloin pimeä maa, johon halusimme Lisätiedot Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen
Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen Seppo Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivä Sokos Hotel Vaakuna 12.3. 2014 Kouvola Käynnistysvirrat, yleistä Moottori ottaa käynnistyshetkellä ns. jatkuvan Lisätiedot Kehittämissuunnitelmista toteutukseen
Kehittämissuunnitelmista toteutukseen Verkostomessut, Tampere Miljardi-investoinnit sähköverkkoon -seminaari Johtaja Simo Nurmi, Energiavirasto 28.1.2015 Yleistä sähkönjakeluverkon kehittämisestä Sähkön Lisätiedot Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11. Voimassa 1.7.2011 alkaen
Liite verkkopalveluehtoihin koskien sähköntuotannon verkkopalvelua Tvpe 11 Voimassa 1.7.2011 alkaen Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA Lisätiedot Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista
Määräys sähkön jakeluverkon kehittämissuunnitelmista EMV keskustelupäivät 18.11.2013 Tarvo Siukola Sähkömarkkinalaki 52 Jakeluverkon kehittämissuunnitelmat Kehittämissuunnitelmat tulee ilmoittaa kahden Lisätiedot Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015
Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.1.2015 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän Lisätiedot LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA
1 (3) Energiateollisuus ry:n suosittelema LIITE VERKKOPALVELUEHTOIHIN KOSKIEN SÄHKÖNTUOTANNON VERKKOPALVELUA TVPE 11 A Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1. Soveltamisala Lisätiedot Liittymismaksuhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013
Liittymismaksuhinnasto Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Mitä liittymismaksulla tarkoitetaan? Liittymismaksulla katetaan jakeluverkon rakennuskustannuksia liittämiskohtaan saakka. Jakeluverkoston rakentamiskustannuksilla Lisätiedot Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle
Loissähkön hallinnan muutosten vaikutus jakeluverkkoyhtiölle Turo Ihonen Käyttöpäällikkö, Elenia Oy Fingrid käyttötoimikunnan kokous 24.6.2015 Helsinki Palvelun ja säävarman sähkönjakelun suunnannäyttäjä Lisätiedot Liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen eikä siitä peritä arvonlisäveroa. LIITTYMISMAKSUPERIAATTEET PIENJÄNNITEVERKOSSA
Naantalin Energia Oy LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET 1.5.2011 ALKAEN YLEISTÄ Alla olevia hinnoittelumenetelmiä ja periaatteita sovelletaan jakeluverkossa ja suurjännitteisessä jakeluverkossa. LIITTYMIEN Lisätiedot LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI METSÄ- JA RIKOSLAIN MUUTTAMI- SESTA
Sähköverkko LAUSUNTO 1(5) Kenneth Hänninen 21.3.2013 Maa- ja metsätalousministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO kirjaamo.mmm@mmm.fi Viite Lausuntopyyntönne MMM044;00/2011 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI Lisätiedot SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET
Ohje SUM5 1 (9) SÄHKÖLÄMMITYKSENOHJAUKSIEN KYTKENTÄOHJEET Ohje SUM5 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot Kooste sopimusehtomuutoksista
Sivu 1 / 6 Kooste sopimusehtomuutoksista Tähän koosteen on kerätty kaikki ehtoihin tehdyt muutokset. Sähköntoimitusehtoihin on tehty sähkönmyynti- ja verkkopalveluehtoja vastaavat muutokset, mutta niistä Lisätiedot BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi
BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Sähkönlaatu Sähkön toimituksen laatu Sähkön laatu Sähkön toimittamiseen liittyvien palvelujen laatu, informaatio asiakkaille Jännitteen laatu Verkon käyttövarmuus, Lisätiedot JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO
JOHTOALUEIDEN VIERIMETSIEN HOITO Keskijännitelinjojen (20 kv) vierimetsät 4.12.2014 Lähteenä mm. Johtoalueiden vierimetsien hoito -esite Suomen metsäkeskus, Pohjois-Pohjanmaa Julkiset palvelut Irmeli Ruokanen Lisätiedot SÄHKÖNTOIMITUKSEN LAATU- JA TOIMITUS- TAPAVIRHEEN SOVELLUSOHJE
SÄHKÖNTOIMITUKSEN LAATU- JA TOIMITUS- TAPAVIRHEEN SOVELLUSOHJE 17.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 4 1 Virhettä, vahingonkorvausta ja hinnanalennusta koskevat säädökset... 5 1.1 Sähkömarkkinalaki... Lisätiedot Sähkönmyynti-, toimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehdot uudistuvat
Sähkönmyynti-, toimitus-, verkkopalvelu- ja liittymisehdot uudistuvat Lahti Energia Oy ottaa 1.1.2015 alkaen käyttöön uudet, Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014, Sähköntoimitusehdot Lisätiedot Kymenlaakson Sähköverkko Oy. Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä
Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivät 12.3.2014 Raimo Härmä Kymenlaakson Sähkö Oy Yhtiökokous Hallintoneuvosto Hallitus Kymenlaakson Sähkö konserni (energia-, verkko- ja verkonrakennusliiketoiminta) Lisätiedot Verkkopalveluhinnasto. Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013
Verkkopalveluhinnasto Fortum Sähkönsiirto Oy 1.6.2013 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa Lisätiedot seppo.vehviläinen@electrix.fi
moduuli Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 eql sähkön laadun hallinta MITTAUKSESTA RAPORTOINTIIN Jännitetasot Välkyntä Jännitekatkot Jännitekuopat Kokonaissäröt Harmoniset Lisätiedot Liittymismaksuhinnasto. Caruna Espoo Oy 1.5.2015
Liittymismaksuhinnasto Caruna Espoo Oy 1.5.2015 Mitä liittymismaksulla tarkoitetaan? Liittymismaksulla katetaan jakeluverkon rakennuskustannuksia liittämiskohtaan saakka. Jakeluverkoston rakentamiskustannuksilla Lisätiedot KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot Kiinteistön sähköverkko
Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä Lisätiedot Valitun siirtotuotteen voi vaihtaa toiseen tuotteeseen aikaisintaan yhden vuoden käytön jälkeen.
Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme Lisätiedot JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE
JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N OHJE SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE JÄRVI-SUOMEN ENERGIA OY:N YLEISOHJEET SÄHKÖURAKOITSIJOILLE JA SUUNNITTELIJOILLE 1 Asiakkaan vastuut liittymisessä jakeluverkkoon Lisätiedot Tiedotustilaisuus 16.1.2014. Scandic Simonkenttä, Helsinki
Tiedotustilaisuus 16.1.2014 Scandic Simonkenttä, Helsinki Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2013-1.1.2014 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 Lisätiedot Palvelemme sähköpostitse asiakaspalvelu@elenia.fi ja puhelimitse 020 690 022.
Hyvä Elenian asiakas Energiateollisuus ry:n suosittelemat verkkopalveluehdot ja liittymisehdot on päivitetty. Uudet ehdot tulevat voimaan 1.2.2015 alkaen. Sinun ei tarvitse tehdä muutoksen vuoksi mitään. Lisätiedot Sähkö. Hinnasto 1.1.2015 alkaen
Sähkö Hinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkönsiirto on sähköenergian siirtämistä markkinapaikalta, Suomen kantaverkosta sähkönkäyttöpaikalle, asiakkaalle. Kuopion Sähköverkko Oy vastaa hyvästä sähkön toimitusvarmuudesta Lisätiedot Tele-sähköprojekti - case
Tele-sähköprojekti - case 7.11.2007 Paula Ala-Nojonen Kainuun Sähköverkko Oy Esityksen sisältö Lyhyesti yhtiöstämme Muutamia tietoja verkostamme ja toimintaympäristöstämme Miten olemme lähteneet purkamaan Lisätiedot Liittymismaksuhinnasto. Caruna Oy 1.1.2015
Liittymismaksuhinnasto Caruna Oy 1.1.2015 Mitä liittymismaksulla tarkoitetaan? Liittymismaksulla katetaan jakeluverkon rakennuskustannuksia liittämiskohtaan saakka. Jakeluverkoston rakentamiskustannuksilla Lisätiedot Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta. Esa.Eklund@KodinEnergia.fi. Kodin vihreä energia Oy 30.8.2012
Lämpöä tuulivoimasta ja auringosta 30.8.2012 Esa.Eklund@KodinEnergia.fi Kodin vihreä energia Oy Mitä tuulivoimala tekee Tuulivoimala muuttaa tuulessa olevan liikeenergian sähköenergiaksi. Tuulesta saatava Lisätiedot Sähköliittymä ja työmaasähkö
Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa Lisätiedot Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto alkaen
Sähkön siirto- ja verkkopalveluhinnasto 1.1.2015 alkaen Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa Lisätiedot Tavoitteena sähkön siirron häiriöttömyys
R e u n a p u i d e n k ä s i t t e l y vo i m a j o h t o a l u e i l l a Tavoitteena sähkön siirron häiriöttömyys Fingrid vastaa Suomen päävoimansiirtoverkosta. Huolehdimme siitä, että Suomi saa sähkönsä Lisätiedot Työ- ja elinkeinoministeriön asetus
TEM-asetus, AR, 7.7.2015 lausuntokierros Työ- ja elinkeinoministeriön asetus sähkökaupassa ja sähköntoimitusten selvityksessä noudatettavasta tiedonvaihdosta Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti Lisätiedot Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan tunnuslukuja koskevaksi määräykseksi
SÄHKÖVERKKO LAUSUNTO 1(5) Tuomas Maasalo 14.12.2011 Energiamarkkinavirasto virasto@emvi.fi Viite: Lausuntopyyntö 25.11.2011 dnro 963/002/2011 Lausunto Energiamarkkinaviraston luonnoksesta sähköverkkotoiminnan Lisätiedot MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN
MENETELMÄT TUOTANNON LIITTÄMISESTÄ PERITTÄVIIN MAKSUIHIN SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ...2 2. LIITTYMIEN HINNOITTELUPERIAATTEET...2 2.1. Enintään 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2 2.2. Yli 2 MVA sähköntuotantolaitteisto...2 Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot Verkkopalveluhinnasto. Caruna Oy 1.3.2016
Verkkopalveluhinnasto Caruna Oy 1.3.2016 Sähkön siirtohinnasto Tämän siirtohinnaston mukaisilla maksuilla verkkoyhtiö huolehtii sähköenergian siirtämisestä tuottajalta asiakkaalle ja tarjoaa siirtoon liittyvän Lisätiedot Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus. Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009
Sähkönkulutuksen mittauksen uudistus Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen tiedotustilaisuus 5.2.2009 Sähkönkulutuksen mittaus uudistuu Valtioneuvoston asetukset sähkömarkkinoista sekä sähköntoimitusten Lisätiedot Sähköpalveluhinnasto. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät. Turun Sataman palveluhinnasto 2014 Sähköpalveluhinnasto 1/5. Yleistä.
Sähköpalveluhinnasto 1/5 Sähköpalveluhinnasto Voimassa 1.6.2014 alkaen. LIITTYMISHINNASTO Pysyvät liittymät Yleistä Liittymishinnastossa on esitetty liittymis- ja kytkentämaksut. Liittymismaksulla liittyjä Lisätiedot Sähkölaitteiden aiheuttamien verkkohäiriöiden arviointi
Sähkölaitteiden aiheuttamien verkkohäiriöiden arviointi Tampereen Teknillinen yliopisto pertti.pakonen@tut.fi Sähkötutkimuspoolin tutkimusseminaari Rantasipi Airport Congress Center, Vantaa Esityksen sisältö Lisätiedot T8 Sanpek-LED PUTKET
50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm Lisätiedot Ajankohtaista marraskuu 2013. Tasevastaavailtapäivä 21.11.2013 Helsinki Pasi Aho
Ajankohtaista marraskuu 2013 Tasevastaavailtapäivä Helsinki Pasi Aho 2 Asiakkaat Asiakastoiminnan kehityshankkeet etenevät: Asiakaspalautekäytännöt, liittymisprosessi ja liittymisehtojen seurantakäytännöt Lisätiedot Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa
Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Kymenlaakson Sähkön tietoisku urakoitsijoille 13.3.2012 Kouvola upseerikerho Sähkönlaadun valvonta verkkoyhtiössä Lisätiedot Bosch-lämpöpumput. Takuu antaa lisäturvaa. Uudella Bosch-lämpöpumpullasi on tehdastakuu, joka kattaa kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat
KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi- Lisätiedot SATAVAKKA OY Kairakatu 4, 26100 Rauma Y-tunnus: 0887665-6
SATAVAKKA OY Kairakatu 4, 26100 Rauma Y-tunnus: 0887665-6 SATAVAKAN suurjännitteisen jakeluverkon liittymismaksut 1.5.2011 2 SATAVAKKA OY:N LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄYTYMISPERIAATTEET 110 KV:N SUURJÄNNITTEISESSÄ Lisätiedot Ennen mahdollista uusintakaivua on hankittava ajan tasalla oleva kartta.
KAUKOLÄMPÖ-, KAUKOJÄÄHDYTYS- 1(5) JA KAASUJOHDOT YLEINEN OHJE 3 115-1 Luotu 16.12.2013 Korvaa ohjeen 10.02.2012 Voimassa toistaiseksi 1 Yleistä Sähkölaitoksen sijaintikartoilla on esitettynä maahan asennettuja Lisätiedot Huoletonta asumista talvipakkasilla
J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty Lisätiedot Tuulivoimalaitos ja sähköverkko
Tuulivoimalaitos ja sähköverkko Mikko Tegel 25.5.20 Tarvasjoki Voimantuotannon sähköverkkoon liittymistä koskevat säännökset ja ohjeet 2 / Tuulivoimalatyypit 3 / Suosituksia Tekniset vaatimukset Tuulivoimalan Lisätiedot Sähkömarkkinat - hintakehitys
Sähkömarkkinat - hintakehitys Keskeiset muutokset kuluttajan sähkölaskuun 1.1.2014-1.1.2015 Kotitalouskäyttäjä 5000 kwh/vuosi Sähkölämmittäjä 18000 kwh/vuosi Sähköenergian verollinen hinta (toimitusvelvollisuushinnoilla) Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot 110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ
110 kv JOHTOKADUT JA RAKENTAMINEN NIIDEN LÄHEISYYDESSÄ Tällä ohjeella määritetään ulkopuolisille toimijoille erilaisten kaavoitus- ja rakentamishankkeiden yhteydessä Turku Energia Sähköverkot Oy:n (TESV) Lisätiedot Sähkö. Hinnasto 1.7.2010 alkaen
LIITTYMISHINNASTON SOVELTAMISOHJE 1.1.2013 Tässä soveltamisohjeessa tarkennetaan liittymishinnastossa esitettyjä liittymismenettelyjä. LIITTYMISJOHTO PIENJÄNNITELIITTYMISSÄ Yleistä Liittymismaksulla katetaan Lisätiedot Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Lisätiedot Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta. Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj
Moderni muuntajaomaisuuden kunnonhallinta Myyntipäällikkö Jouni Pyykkö, Infratek Finland Oy Tuotepäällikkö Juhani Lehto, Vaisala Oyj Kunnonhallinnan strategia Muuntajan kunnossapito ja kunnonhallinta tulee Lisätiedot Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). Lisätiedot arvot myös kirjassa: Yliaallot ja kompensointi, STUL 2006.
Loistehon kompensointi 1(4) LOISTEHON HINNOITTELU JA KOMPENSOINTI 1. Yleistä Valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj on velvoittanut paikalliset verkkoyhtiöt huolehtimaan alueensa loistehon tarpeesta. Lisätiedot VERKKOPALVELUHINNASTO
VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 VERKKOPALVELUHINNASTO 1.4.2016 Verkkopalveluhinnaston mukaisilla maksuilla tarjoamme seuraavia palveluita: Siirrämme sähköenergian tuotantolaitokselta asiakkaalle, mittaamme Lisätiedot Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite
Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus Lisätiedot Pidetään huolta linjoista
Pidetään huolta linjoista 2 Fingrid lyhyesti Sähkö on välttämätön osa kaikkien suomalaisten arkipäivää. Yhteiskunta toimii sähköllä. Fingrid Oyj on yritys, joka vastaa sähkönsiirtojärjestelmän toimivuudesta Lisätiedot Kaukoluettavine mittareineen Talouslaskelmat kustannuksineen ja tuottoineen on osattava laskea tarkasti
Tornio 24.5.2012 Tuulivoimala on vaativa hanke Esim. viljelijän on visioitava oman tilansa kehitysnäkymät ja sähkötehon tarpeet Voimalan rakentaminen, perustuksen valu ja lujuuslaskelmat ovat osaavien Lisätiedot eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari
eql Laatumittauslaitteet eql Laatuvahti2 -mittari EDF3GL / EDFTL Seppo Vehviläinen MX Electrix Oy seppo.vehviläinen@electrix.fi 1 Energia/laatumittari etäluenta 3G Ethernet (TCP/IP) energiamittaus: pätö- Lisätiedot Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi. kwh-mittaus kylmälaitoksesta
Sami Tikkanen sami.tikkanen@combicool.fi kwh-mittaus kylmälaitoksesta kwh-mittaus ADAP-KOOL:ssa tai m2:ssa m2 virtamuuntajat 3 vaihesyöttö virtatieto AKL 111A jännitetieto kwh-mittarin ominaisuudet Mittari Lisätiedot Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin
Johdatus EMC:hen ja EMCdirektiiviin TkT Mikko Kuisma LUT EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus (electromagnetic compatibility) tarkoittaa laitteen tai järjestelmän kykyä toimia sähkömagneettisessa ympäristössä Lisätiedot YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE
YLEISOHJEET SÄHKÖSUUNNITTELIJOILLE JA URAKOITSIJOILLE 2 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Sähköliittymän tilaaminen... 3 2.1. Yleistä... 3 2.2. Liittymissopimukset... 3 2.3. Liittymän toimitusaika ja liittymismaksu... Lisätiedot Sähkönjakelutekniikka, osa 4 keskijännitejohdot. Pekka Rantala 1.11.2015
Sähkönjakelutekniikka, osa 4 keskijännitejohdot Pekka Rantala 1.11.2015 Sähkönjakeluverkon yleiskuva lähde: LUT, opetusmateriaali substation = sähköasema Keskijänniteverkko Se alkaa sähköasemalta, tyypillisesti Lisätiedot LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS
LÄÄKINTÄLAITTEEN VASTAANOTTOTARKASTUS SGS Fimko Oy Ilpo Pöyhönen Ilpo.Poyhonen@sgs.com Hermiankatu 12 B 33720 Tampere, Finland Puh. 043 8251326 MISTÄ PUHUTAAN Tarkoitus Vastaako hankinnassa sovitut asiat Lisätiedot Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011
Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönkulutuksen ja tuotannon liittymismaksuperusteet 1.5.2011 Yleistä Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n sähkönjakeluverkkoon liityttäessä noudatetaan kulloinkin voimassa Lisätiedot Liittymismaksuhinnasto alkaen
Liittymismaksuhinnasto 1.9.2014 alkaen Pienjänniteliittymismaksut Pj-liittymän hinnoittelussa on käytössä niin sanottu vyöhykehinnoittelu. Liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia (alv 24 %). Vyöhykehinnoittelua Lisätiedot SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON
OHJEITA OMAKOTIRAKENTAJALLE 1 Sähköverkkoon liittyminen 1. Sähkösuunnittelu Rakentajan sähkösuunnittelija laskee sähköliittymän pääsulakkeiden koon. 2. Liittymissopimus Sopimus kannattaa tehdä hyvissä Lisätiedot EVE-seminaari 6.11.2012
EVE-seminaari 6.11.2012 esini: Sähkötekniikan laitoksen tutkimusryhmä Matti Lehtonen Eero Saarijärvi Antti Alahäivälä Latausinfrastruktuuri ja sen vaatimukset Sähköautoilu aiheuttaa vaikutuksia sähköverkkoon Lisätiedot Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus
Pohjoismaisen sähköjärjestelmän käyttövarmuus 26.11.2003 Professori Jarmo Partanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto 1 Skandinaavinen sähkömarkkina-alue Pohjoismaat on yksi yhteiskäyttöalue: energian Lisätiedot Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon
Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen Lisätiedot Vierimetsän uudistaminen... 5. Vierimetsän taimikonhoito... 6. Vierimetsän puuston ensiharvennus... 6. Vierimetsän varttuneen puuston harvennus...
SISÄLLYS Vierimetsän uudistaminen......................... 5 Vierimetsän taimikonhoito......................... 6 Vierimetsän puuston ensiharvennus................. 6 Vierimetsän varttuneen puuston harvennus........... Lisätiedot KÄYTTÖOHJE KENTTÄPUHELIN LM ERICSSON M/37
1 (10) KÄYTTÖOHJE KENTTÄPUHELIN LM ERICSSON M/37 2 (10) 1. SISÄLLYS 1. Sisällys... 2 2. Kenttäpuhelin M/37... 3 3. Yleistä puheluista... 4 4. Kenttäpuhelimen kytkeminen ja käyttöönotto... 4 4.1 Paristojen Lisätiedot EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille
EQL sähkön laadun hallinta sähkönjakeluverkoille Seppo Vehviläinen Tekninen johtaja, MX Electrix Oy seppo.vehvilainen@electrix.fi puh. +358 3 5784847 gsm, +358 405 797844 www.electrix.fi Anssi Seppälä Lisätiedot Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä. Esittelijän nimi
Turvallinen toiminta sähköverkkojen lähellä Esittelijän nimi SISÄLTÖ 1. Tausta ja tavoitteet 2. Sähköverkon rakenteet 3. Vaaratilanteiden läpikäynti 4. Henkilövahingon sattuessa 5. Yhteenveto 1. TAUSTA Lisätiedot KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3
KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja Lisätiedot Varavoima maatiloilla
Varavoima maatiloilla Poista tarpeettomat logot Pihtauspäivä 15.3.2013 Jarmo Viitala Sähkökatkon aiheuttajat Lähde: energiateollisuus 2 Sähkökatkon aiheuttajat maaseudulla ja taajamissa Lähde: energiateollisuus Lisätiedot Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan Lisätiedot PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015
PALVELUMAKSUT Noudatetaan 1.4.2015 Järvenpään Vesi TJ 1 5.1.2015 Vesihuollon kustannusten kattamiseksi Järvenpään kaupungin vesiliikelaitos perii tässä palveluhinnastossa mainittuja maksuja. Verokannan Lisätiedot Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa. Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen
Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Sähkönlaadun valvonta verkkoyhtiössä Sähköasemamittaukset Valituksesta mittaus liittymispisteessä Mittaukset asiakkaan Lisätiedot PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello
PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset Lisätiedot Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin. Enston jännitekorottaja Get boosted!
Joustava ratkaisu sähkön laatuongelmiin Enston jännitekorottaja Get boosted! Sähkön laatua Enstolta Miten jännitekorottaja voi auttaa sinua? Ensto sähkönjakeluverkkoratkaisujen toimittaja, on ottanut ison Lisätiedot LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ
20XX-S-XXX SOPIMUSLUONNOSMALLI 18.5.2015 Huom! Tämä sopimusmalli on kytkinlaitosliityntää varten. Punaiset kohdat päivitetään. LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET Lisätiedot Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi Lisätiedot BIOKAASUSTA SÄHKÖÄ. BioG: Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla. Projektisuunnittelija Sanna Moilanen
BIOKAASUSTA SÄHKÖÄ BioG: Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Projektisuunnittelija Sanna Moilanen Biokaasun käyttö pienimuotoisessa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa: Lisätiedot Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014
Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähköntoimitusehdot STE 2014 A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset 1. Soveltamisala ja määritelmiä 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja, Lisätiedot A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset
Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2014 A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen keskeyttäminen C. Sähköntoimituksen Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute