Source: http://docplayer.fi/7895403-Pelimannin-ala-aste-tutkimusraportti-haitta-aineista.html
Timestamp: 2018-01-16 12:26:28+00:00
Document Index: 20074040

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ']

PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA - PDF
Download "PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA"
1 PELIMANNIN ALA-ASTE: TUTKIMUSRAPORTTI HAITTA-AINEISTA HELSINGIN KAUPUNKI Haitta-ainekartoitus Pelimannintie 16 PROJEKTI: HELSINKI
2 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 TIIVISTELMÄ Kiinteistössä suoritettiin haitta-aine-kartoitus keväällä Työ suoritettiin keräämällä näytteitä rakennuksen pintamateriaaleista, käytetyistä liima-, laasti- ja tasoitesaumoista, sekä maalipinnoista. Työn tarkoituksena oli saada selville, miten haitta-aineet tulevat vaikuttamaan saneeraustoimiin työn suorituksen ja syntyvien kustannusten näkökulmasta. Kustannusnäkökulma tässä raportissa rajautuu määräarvioon. Rakennuksessa suoritettiin asbestikartoitus, jonka tuloksena todetaan, että rakennuksessa on varsin vähän asbestipitoisia materiaaleja.. Asbesti on terveydelle vaarallinen, kuitumineraalinen yhdiste, joka leviää erityisesti mekaanisen poistamisen ja hiontatyön yhteydessä pölynä hengitysilmaan.. Siksi rakennustöissä tulee löytyneiden materiaalien osalta noudattaa asbestipurkuun sovellettavia ohjeita ja säädöksiä. Tutkimuksen yhteydessä rakennuksesta kartoitettiin myös PAH -yhdisteet. PAH - yhdisteet ovat veteen liukenemattomia, pysyviä yhdisteitä, joilla on ihmisen terveyteen haitallinen vaikutus. Rakennuksen mikään näyte ei sisältänyt PAH -yhdisteitä. Materiaalien purku voidaan toisin sanoen suorittaa ilman PAH -aineille sovellettua purkuohjeistusta. PCB kartoituksessa mikään tutkittu näyte ei ylittänyt haitta-aineiksi luokiteltavia rajaarvoja. Raskasmetallikartoituksessa saatiin selville, että rakennuksen maaleissa on terveysviranomaisen ohjearvoja ylittävät määrät lyijyä ja sinkkiä. Tällaisissa materiaalien purkutöissä tulee noudattaa paikallisen ympäristöviranomaisen antamia ohjeita. Oikeita työmenetelmiä, sekä suojauksia käyttäen, edellä mainittujen vaarallisten aineiden purkutyö on turvallista. Erityishuomiota tulee kuitenkin kiinnittää huolellisiin työmenetelmiin ja varmistaa, että hengityssuojaimen suojaustaso täyttää työn vaatimustason. Työturvallisuuden parantamiseksi rakennuksen alipaineistamista ja kohdepoistoa suositellaan käytettäväksi kaikissa rakennuksen haitta ainepurkutöissä, vaikka työasetukset eivät sitä velvoittaisi. 2 (7)
3 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT Yleistiedot Tehtävä ja lähtötilanne Tutkimuksen rajaus ja luotettavuus 5 2 ASBESTIANALYYSIN TULOKSET Todetut asbestipitoiset materiaalit ja määräarviot Asbestityön turvallisuus 6 3 PAH-TUTKIMUKSET 7 4 PCB- ANALYYSIEN TULOKSET 7 5 RASKASMETALLIANALYYSIEN TULOKSET 7 LIITTEET Liite 1 Haitta-aineiden tutkimuskartat Liite 2 Haitta-aineiden analyysivastaukset - Asbestinäytteiden analyysivastaukset - PAH analyysi - PCB analyysi - Raskasmetallianalyysi 3 (7)
4 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Tilaaja: Käyttäjä: Helsingin kaupunki Tilakeskus PL Helsinki Tekninen isännöitsijä: Jari Sivula Opetusvirasto PL Helsingin kaupunki Kohde: Pelimannin ala-aste Pelimannintie Helsinki Haitta-ainetutkimus suoritettiin Pelimannin ala-asteen kerroksiin 1 ja 2. Tämän lisäksi haitta-aineet tutkittiin alakatoista, sekä vesikatolta, sekä märkätiloissa lattiarakenteen vedeneristekerroksesta. Alla olevassa kuvassa on hahmoteltuna rakennuksen pohjan muoto ja tilojen jakautuminen. Liitteessä 1 on tarkat tutkimuskartat, joista löytyy näytteenottokohdat. Kuva 1. Pelimannin kiinteistön 1.kerroksen pohja. 1.2 Tehtävä ja lähtötilanne Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää kohteen rakennusmateriaalien haitta-aineet mahdollisia purkutoimenpiteitä varten. Rakennuksesta otettiin materiaalinäytteitä seuraavanlaisesti: - Asbestianalyysi 8 kpl - PAH -analyysi 1 kpl - PCB -pitoisuuksia 3 kpl - Raskasmetallipitoisuuksia 4 kpl Kartoitus ja raportti on tehty RT-kortin ohjeiden mukaisesti. Kenttätyön tekivät DI Kai Nordberg sekä DI Markus Fränti. Työ suoritettiin keväällä (7)
5 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS 2013 Asbesti-, PAH-, PCB- ja raskasmetallinäytteet analysoitiin :n laboratoriossa. Tutkimusmenetelminä käytettiin polarisaatio- ja läpäisyelektronimikroskooppia sekä GC-MSD menetelmää. 1.3 Tutkimuksen rajaus ja luotettavuus Rakennus on valmistunut vuonna 1980-luvulla, jonka jälkeen tiloja on pintakorjattu, sekä ylimaalattu useamman kerran. Käytön aikana tehtyjen muutoksien takia haittaaineiden esiintyminen tämän hetkisten pintakerroksien alapuolisissa rakenteissa on mahdollista. Rakenneavaukset ja niissä havaitut haitta-aineet edustavat niitä tiloja, joihin avaukset ovat tehty. Saatavilla olevien piirustusten ja tietojen perusteella on arvioitu muutkin tilat, joissa todennäköisesti on vastaavia haitta-ainepitoisia materiaaleja. Mikäli purettaessa havaitaan materiaaleja, joissa saattaa esiintyä haittaaineita, tulee niiden haitta-ainepitoisuus selvittää tai materiaalin purku suorittaa asianmukaisin suojauksin. 5 (7)
6 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS ASBESTIANALYYSIN TULOKSET Materiaalinäytteitä asbestianalyysia varten otettiin yhteensä 8 kpl. Tutkimuskarttaan on merkitty näytteenottopaikat, joista asbestipitoisia materiaaleja on epäilty olevan. Materiaaleissa tulee huomioida, että esimerkiksi muovimattojen kohdalla myös liima ja tasoite saattavat olla asbestipitoisia. Siksi asbestityöohjeet tulee ulottaa koskemaan myös liima- ja tasoitepoistotöitä. 2.1 Todetut asbestipitoiset materiaalit ja määräarviot Seuraavassa taulukossa on esitetty löydökset, jotka ylittävät ympäristöministeriön mukaiset raja-arvot materiaalin asbestipitoisuudelle. Kaikki taulukossa kuvatut materiaalit tulee purkaa haitta-ainepurkuna, ja jätteet hävittää asbestipitoisena haittaainejätteenä.. Asbestien määräarviot perustuvat rakennuskuviin, sekä työmaakartoituksissa tehtyihin havaintoihin. Taulukossa kuvattu asbestilaatu on varmistettu WSP:n omassa laboratoriossa. nro Materiaali/ ottopaikka Määrä Yks Asbestilaatu WPA 1 IV-putken tiivistysmassa Ei arviota Krysotiili Taulukko 1.IV-putkitiivisteestä kerätty näytte on asbestipitoista. Määrää ei voi arvioida. 2.2 Asbestityön turvallisuus Valtioneuvoston päätöksen asbestityöstä (1380/1994) mukaan rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava siitä, että asbestikartoituksen tulokset kirjataan rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (629/94) 7 :ssä tarkoitettuun asiakirjaan. Asbestipitoisten rakennusosien purkutyössä on noudatettava Valtioneuvoston päätöksessä asbestityöstä (1380/1994) annettuja määräyksiä sekä käytettävä Työsuojeluhallituksen päätöksessä (231/1990) esitettyjä hyväksyttäviä asbestityön työmenetelmiä. Asbestipurkutyön työsuunnitelma on toimitettava vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista työpaikkaa tarkastavalle työsuojeluviranomaiselle Erityishuomiot Tilojen pintamateriaaleja on uusittu monin paikoin remonttien yhteydessä. Tehdyissä pintaremonteissa on voinut uuden materiaalin alle jäädä vanhoja asbestipitoisia materiaaleja. Yleisesti voisi todeta, että laatoissa ja mattokiinnityksissä oleva musta liima viittaa asbestiin. Tällaisten liiman löytyminen on aina selvitettävä tutkimuksin alueilta, joissa asbestipitoista materiaalia ei tämän raportin mukaan tulisi olla. 6 (7)
7 PELIMANNIN ALA-ASTE HAITTA-AINEKARTOITUS PAH-TUTKIMUKSET Rakennuksen välipohjatilan vedeneristeen PAH -pitoisuus jäi haitta-aineen osalta alle määritysrajan. Vedeneristeen voi rakennustyön purkutoimen yhteydessä purkaa normaaleilla työmenetelmillä ja jätteen hävittää ilman erityisiä toimenpiteitä.. 4 PCB- ANALYYSIEN TULOKSET PCB -pitoisia maaleja rakennuksesta analysoitiin 3 kpl. PCB -analyysin tuloksena ei löytynyt haitta-aineeksi luokiteltavan pitoisuusrajan ylittäviä arvoja mistään tutkitusta materiaalista. Kaikki purkujätteet voidaan tämän tutkimuksen perusteella hävittää normaaleilla työmenetelmillä ilman haitta-ainejätelajittelua. 5 RASKASMETALLIANALYYSIEN TULOKSET Raskasmetallipitoisuuksia analysoitiin materiaaleista 4 kpl. Raskasmetallien luokitusarvot ylittyivät kahdessa näytteessä. Alla olevaan taulukkoon on koottu näytteet, joissa ylitykset ovat lyijyn ja sinkin osalta selkeät. nro Materiaali/ ottopaikka Määrä Yks Löydetty raskasmetalli WPA 11 Ovi- ja ikkunatiiviste WPA 12 Teräsovimaali +tartuntapohja Ei arviota Ei arviota Lyijy Sinkki Taulukko 2. Raskasmetallipitoisuudet tutkittavissa näytteissä. Edellä taulukoitujen materiaalien kohdalla purku tulee suorittaa terveysviranomaisten / paikallisen ympäristökeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaikki purkujätteet, jotka ovat materiaalin kanssa kosketuksissa, tulee hävittää luokiteltuna ongelmajätteenä.. Tampereella Markus Fränti Tutkimusinsinööri DI Jani Hietakangas ins. (AMK), yksikönpäällikkö 7 (7)
8 LIITE 2 Haitta-aineiden analyysivastaukset - Asbestinäytteiden analyysivastaukset - PAH -analyysivastaukset - PCB -analyysivastaukset - Raskasmetallien analyysivastaukset
9 9573/ASB/13 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (1) OULU Fax Markus Fränti ASBESTIANALYYSI Kohde Pelimannin ala-aste Analyysimenetelmä Analyysit on tehty :n ottamista näytteistä polarisaatiomikroskoopilla (merkintä VM) ja läpivalaisuelektronimikroskoopilla (merkintä EM). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Tulokset Materiaali/ ottopaikka nro WPA1 lattiamuovimatto (harmaa) + liima + tasoite WPA2 lattiamuovimatto (ruskea) + liima + tasoite WPA3 valkoinen laatta 20x20 + sauma + tasoite WPA4 laatta harmaa ikkunapenkki + sauma + tasoite WPA5 keraaminen laatta (punainen) + sauma + laasti WPA6 lujalevy EM EM VM VM VM VM Menetelmä Asbestipitoisuus/- laatu Ei sisällä asbestia. Ei sisällä asbestia. Ei sisällä asbestia. Ei sisällä asbestia. Ei sisällä asbestia. Ei sisällä asbestia. WPA7 WPA13 IV-putken tiivistysmassa Vesieriste EM VM Sisältää asbestia, krysotiili. Ei sisällä asbestia. WSP FINLAND OY Heikkiläntie HELSINKI Puhelin OULU Y-tunnus
10 9573/ASB/13 TUTKIMUSRAPORTTI 2 (1) OULU Fax Jenny Karjalainen tutkija, FM Heikkiläntie HELSINKI Puhelin OULU Y-tunnus
11 9573/PAH/13 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (1) OULU Puh Fax Markus Fränti PAH-ANALYYSI Kohde Menetelmä Tulokset Pelimannin ala-aste Tilaajan toimittaman materiaalinäytteen PAH- analyysi on tehty GC- MSD -menetelmällä. Menetelmä on sovellettu standardista ISO Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. nro Materiaali/ ottopaikka Bentso(a)pyreenipitoisuus [mg/kg] ko- PAH-16 konaismäärä [mg/kg]* WPA13 Vesieriste < 2,0 < 30 * Valtioneuvoston asetuksen n:o 214/2007 mukainen PAH-yhdisteiden summapitoisuus. Menetelmän määritysraja on yhdistekohtainen ollen keskimäärin 2,0 mg/kg ja mittaepävarmuus (95 % luotettavuustasolla) keskimäärin ± 16 %. Tulokset on ilmoitettu 2 merkitsevän numeron tarkkuudella. L:\0009_TUTKIMUS\1_LABORATORIO\03_Valmiit\9573\9573, PAH-analyysi, Pelimannin ala-aste.doc Mall: Allmän - Stående dot ver 1.0 Mall: Allmän - Stående dot ver 1.0 Toimenpiteet Näytteen WPA13 PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus* ei ylitä ympäristö- /terveysviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (200 mg/kg kokonaispitoisuus raja-arvo) eikä se sisällä kivihiilipikeä. ttä vastaavan materiaalin purku suoritetaan rutiinimenetelmin ja jäte voidaan hävittää normaalin rakennusjätteen tavoin. WSP FINLAND OY Petri Perätalo laboratorioanalyytikko Heikkiläntie HELSINKI Puhelin OULU Y-tunnus
12 9573/PCB/13 TUTKIMUSRAPOTTI 1 (1) OULU Puh Fax Markus Fränti PCB-ANALYYSI Kohde Menetelmät Tulokset Toimenpiteet Pelimannin ala-aste Tilaajan toimittamien materiaalinäytteiden PCB-analyysi on tehty GC- MSD -menetelmällä. Menetelmä on sovellettu standardista ISO Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. nro Materiaali/näytteenottopaikka PCB-pitoisuus* [mg/kg] WPA10 elastinen saumamassa ulkosokkelissa < 12 WPA11 ovi + ikkunatiiviste < 12 WPA12 teräsovimaali + tartuntapohja < 12 * Valtioneuvoston asetuksen n:o 214/2007 mukainen PCB-yhdisteiden summapitoisuus. Näytteiden WPA10, WPA11 ja WPA12 PCB-pitoisuudet eivät ylitä ympäristöviranomaisten määrittelemää raja-arvoa (PCB 50 mg/kg). Purku voidaan suorittaa rutiinimenetelmin ja purkujäte hävittää normaalin rakennusjätteen tavoin PCB-yhdisteiden osalta. WSP FINLAND OY Petri Perätalo laboratorioanalyytikko Heikkiläntie HELSINKI Puhelin OULU Y-tunnus
13 9573/RM/13 TUTKIMUSRAPORTTI 1 (2) OULU Fax Markus Fränti RASKASMETALLIANALYYSI Kohde Menetelmät Tulokset Pelimannin ala-aste Raskasmetallipitoisuudet on määritetty XRF-tekniikalla. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. WPA8 betonilattian maali, harmaa WPA10 elastinen saumamassa ulkosokkelissa WPA11 ovi + ikkunatiiviste WPA12 teräsovimaali + tartuntapohja Raskasmetalli WPA8 mg/kg WPA10 mg/kg WPA11 mg/kg WPA12 mg/kg Ongelmajäteraja-arvo [mg/kg]* Antimoni < 100 < 100 < 100 < Arseeni < 100 < 100 < 100 < Kadmium < 100 < 100 < 100 < Koboltti < 100 < 100 < 100 < Kromi < 100 < 100 < 100 < Kupari < 100 < 100 < 100 < Nikkeli < 100 < 100 < 100 < Lyijy /2500** Vanadiini < 100 < 100 < 100 < Sinkki Elohopea < 100 < 100 < 100 < * Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007 ** RATU : Rakennusmateriaalien raja-arvo 1500 mg/kg Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007: Maa-aineksen ongelmajäteraja-arvo 2500 mg/kg Heikkiläntie HELSINKI Puhelin OULU Y-tunnus
14 9573/RM/13 TUTKIMUSRAPORTTI 2 (2) OULU Fax Toimenpiteet Näytteen WPA11 lyijyn pitoisuus ylittää sille asetetun ongelmajäteraja-arvon. Purku suoritetaan työterveysviranomaisten/ paikallisen ympäristökeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Purkujäte on käsiteltävä ja hävitettävä ongelmajätteenä. Näytteen WPA12 sinkin pitoisuus ylittää sille asetetun ongelmajäteraja-arvon. Purku suoritetaan työterveysviranomaisten/ paikallisen ympäristökeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti. Purkujäte on käsiteltävä ja hävitettävä ongelmajätteenä. Näytteiden WPA8 ja WPA raskasmetallipitoisuudet eivät ylitä niille asetettuja ongelmajäteraja-arvoja. Purku voidaan suorittaa rutiinimenetelmin ja purkujäte hävittää normaalin rakennusjätteen tavoin. WSP FINLAND OY Petri Perätalo laboratorioanalyytikko Heikkiläntie HELSINKI Puhelin OULU Y-tunnus
RAPORTTI TIKKURILAN KIRKKO HAITTA-AINETUTKIMUS
RAPORTTI TIKKURILAN KIRKKO HAITTA-AINETUTKIMUS VAHANEN OY Halsuantie 4, FI-00420 Helsinki +358 20 769 8698 Raportti 2 (17) Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena on selvittää rakennuksen muutostöissä huomioitavien