Source: http://www.slideshare.net/giselmarcza/proyecto-sanitaria
Timestamp: 2016-05-26 08:50:47
Document Index: 175411156

Matched Legal Cases: ['artículo 301', 'artículo 169', 'artículo 111', 'artículo 301', 'artículo 169', 'artículo 178', 'artículo 189']

giselmarcza
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA MARACAY – EDO ARAGUA. INSTALACIONES SANITARIASIng. Quintana Víctor Instalaciones Sanitarias.Integrantes: Barreto Yusmely Celis Rubén Zambrano Giselmar Flores Luis Hernández Ronald Sección: 09CIVN04 Maracay, Junio de 2012
MEMORIA DESCRIPTIVAUBICACION Y DESCRIPCION CENTRO COMERCIAL TIX05 La edificación será un centro comercial, con un área de parcela de 4650,95m², área de construcción de 1102,75m² y 36 puesto de estacionamiento. La edificación comercial privada se encuentra ubicada en el El Limón Av. Principal Caracas, Sector el Diamante, Maracay Estado Aragua. Sus límites son: al norte, con la Av. Principal Caracas; al sur con la parcela privada # 10-09: al Este con la parcela privada # 11-24 y al Oeste con la calle Principal de El Turpial.CARACTERISTICAS GENERALES  La presión de agua en la zona es de 11m.c.a.  Se utilizara tubería PVC, con coeficiente de rugosidad 140.  Se abastecerá con un sistema de bomba con hidroneumático.  Se contara con un estanque subterráneo cuyas dimensiones serán 3mx1.5mx1.5m, con capacidad de 6750lts.NORMAS APLICADAS Normas Sanitarias S/Gaceta oficial N° 4044 Extraordinario, 1988.
PROCEDIMIENTO DE ANALISISPara el cálculo de pérdidas la formula de Hazen Williams.Para el cálculo del diámetro. Q= VxAD= Para V se asumió 2m/seg haciendo referencia al artículo 301, querecomienda un velocidad entre 0,60m/seg como mínimo y 3 m/seg comomáximo. Según el artículo 169 de las normas sanitarias, señala que cuandose trate de edificaciones de una o dos plantas el diámetro de la tubería deaducción al estanque elevado podrá seleccionarse en base a la dotacióndiaria y a la capacidad del estanque con la tabla 20. Estos diámetros hansido calculados suponiendo una presión mínima de 10,00 metros a la salidadel medidor, un nivel máximo de agua 8m sobre el nivel de piso bajo, 4 horaspara el llenado del estanque elevado y tuberías de acero galvanizado, paraun coeficiente de rugosidad que corresponde a tuberías de 10 a 15 años deuso. Estas 4 horas se tomaron en cuenta para el cálculo del caudal.4horas x
MEMORIA DE CÁLCULODotaciónÁrea de ventas= 462,64m2Área de jardín= 619,63m2Área de cafetín= 20.48m2 Según el artículo 111 de las normas sanitarias, las dotaciones paraedificaciones destinadas a comercios se determinaran de acuerdo con lo quese indica a continuación: e). Supermercado, casa de abasto, localescomerciales de mercancías secas 20lts/d/m2 del área de ventas; g) bares,cervecerías, fuentes de sodas y similares 60 lts/d/m2 de área útil del local. Según el articulo 115 de la norma sanitaria, la dotación para jardines yáreas verdes se calculara a razón de 2lts/ d/m 2 de área verde o jardín aregar.20lts/d/m2 x 462,64m2= 9252,8lts/ d2lts/d/m2 x 619,63m2= 1239,26 lts/ d60 lts/d/m2 x 20,48m2 = 1228,8 lts/dDotación total= 11720,86lts/ d Dimensiones y capacidad de estanque bajo. Según el articulo 162 de las normas sanitarias, cuando se empleensistemas hidroneumáticos o sistemas de bombeo directo, la capacidad útildel estanque bajo, será por lo menos igual a la dotación de agua de laedificación.
3m x 2 m x 2m= 12m3Capacidad= 12000 lts. 2m 2m 3m Red de distribución de agua. Aducción: Q= V x A Para V se asumió 2m/seg haciendo referencia al artículo 301, querecomienda un velocidad entre 0,60m/seg como mínimo y 3 m/seg comomáximo. Según el artículo 169 de las normas sanitarias, señala que cuandose trate de edificaciones de una o dos plantas el diámetro de la tubería deaducción al estanque elevado podrá seleccionarse en base a la dotacióndiaria y a la capacidad del estanque con la tabla 20. Estos diámetros hansido calculados suponiendo una presión mínima de 10,00 metros a la salidadel medidor, un nivel máximo de agua 8m sobre el nivel de piso bajo, 4 horaspara el llenado del estanque elevado y tuberías de acero galvanizado, paraun coeficiente de rugosidad que corresponde a tuberías de 10 a 15 años deuso. Estas 4 horas se tomaron en cuenta para el cálculo del caudal.
Articulo 295 Cuando las piezas sanitarias sean abastecidas(o requieran) de aguafría solamente, el gasto probable para la tubería de alimentacióncorrespondiente se calculara con las unidades de gasto que aparecen en laprimera columna de las tablas 33 y 34. 4horas x = 0,81Lts/seg D=2,27cm Dcomercial= 1” Según tabla N°20 de la norma, para una dotacióndiaria de la edificación hasta 15000lts y una capacidad del estanque de10500lts a 15000lts el diámetro mínimo de aducción será 3,81cm (1 1/2”).D= 11/2”Perdidas en la aducción
-Longitud real = 5,0157m+62,37m+23,76m+0,30m= 91,45m-Longitud de conexión=1Medidor 11/4” a 11/4” = 16,5m1 Válvula de paso = 13,70m1 Válvula de retención= 3,50m3 Codo 90° 1,34 c/u = 4,02m1 Ampliación 11/4” = 0,27mLc= 37,99mLe= 37,99m+ 91,45 = 129,44m
Presión en aducción 11- 2,26 = 8,74m Diseño de la Bomba Las normas sanitarias nos señalan varios artículos que debemostomar en cuenta para el cálculo del diseño de bomba: Por norma y especificado en el articulo 159, todo estanque dealmacenamiento (bajo, intermedio y elevado), deberá tener acceso directodesde áreas comunes de la edificación para su debida operación,mantenimiento e inspección. Articulo 165 indica, los estanques subterráneos o semienterrados seconstruirán preferentemente de concreto armado y su boca de inspección selevantara un mínimo de 0,30m sobre el nivel del piso y estará ubicada dentrode un cuarto o una caseta dotada de puerta y cerradura. Para la tapa del tanque el artículo 178 de la norma expresa que todoestanque de almacenamiento de agua deberá ser dotada de bocas de visitasde dimensiones mínimas de 0,60 por 0,60 m libres de cubiertas con tapa delámina de hierro, cemento, concreto liviano o de materiales similares. Las bombas y motores deberán ubicarse a una distancia mínima de unmetro de los linderos de las parcelas, e instalarse sobre las fundaciones deconcreto, adecuadamente proyectadas para absorber las vibraciones. Laaltura mínima de estas fundaciones, deberá ser de 0,20m sobre el nivel delpiso. Los equipos se fijaran sobre las fundaciones, mediantes pernos deanclajes. (Articulo 182 de las normas sanitarias).
Para los diámetros de la tubería de impulsión de las bombas sedeterminaran en función del gasto de bombeo, seleccionándose de la tabla22 o a través de los cálculos respectivos. (Articulo 184). El artículo 189 muestra que salvo en el caso de viviendas unifamiliareso bifamiliares y para sistemas de hidroneumático y con estanque bajo yelevado, el equipo de bombeo deberá instalarse por duplicado,manteniéndose ambos equipos permanentemente en condiciones adecuadosde operación. Para la instalación de equipos hidroneumáticos el articulo 200 indicaque deberá disponerse de un tanque bajo de almacenamiento con capacidadmínima igual a la dotación total diaria de la edificación. En el artículos 200 señala que el equipo de bombeo deberá instalarsepor duplicado, salvo el caso de vivienda unifamiliares y bifamiliares. Cadaunidad tendrá una capacidad igual a la demanda máxima estimada para elsistema, la cual puede considerarse de 8 a 10 veces el consumo medio, porhora, en todo caso podrá calcularse la capacidad de las bombas en funcióndel numero de piezas sanitarias servidas.Articulo 201 El equipo de bombeo deberá instalarse por duplicado, salvo el caso deviviendas unifamiliares y bifamiliares. Cada unidad tendrá una capacidadigual a la demanda máxima estimada para el sistema, la cual debeconsiderarse de 8 a 10 veces el consumo medio por hora, en todo casopodrá calcularse la capacidad de las bombas en función del numero depiezas sanitarias servidas.
Articulo 203 Bajo la condición de máxima demanda, las bombas deberán tenerintervalos adecuados de reposo entre las paradas y los arranques. Serecomienda que el promedio de estos no sea mayor de 4 a 6 por hora. Entodo caso se tomara en cuenta la capacidad y las características de lasbombas del sistema y el numero de arranques y paradas que permitan lasespecificaciones del equipo a instalar.Articulo 206 El nivel mínimo de agua en el tanque hidromántico deberá tener unaaltura suficiente para cubrir las bocas de entrada y de salida del agua, paraevitar que el aire se escape por dichas bocas. Se recomienda que dichaaltura no se menor de 10cm, o que corresponda al 10% del volumen deltanque.Articulo 210 Se recomienda la instalación de interruptores alternadores paragarantizar el funcionamiento alternativo de las unidades de bombeo.El equipo hidromántico deberá estar construido y dotado de los componentesque se indican a continuación:• válvulas de retención en a de las tuberías de descarga de cada bombaal tanque hidromántico.• Llaves de paso entre la bomba y el hidromántico; entre este y elsistema de distribución y entre la bomba y el estanque bajo.Entre otros requisitos descritos en este articulo.Articulo 182 Las bombas y motores deberán ubicarse a una distancia mínima de un
metro de los linderos de las parcelas, e instalarse sobre fundaciones deconcreto, adecuadamente proyectadas para absorber las vibraciones. Laaltura mínima de estas fundaciones, deberá ser de 0,20 metros sobre el niveldel piso. Los equipos se fijaran sobre las fundaciones, mediante pernos deanclaje. B=Ef= 75%Hm=Manguera 10mImpulsión Q= 1,36 L/s = Ø 1”Succión Ø = 11/4”
1 Válvula de retención 11/4” = 3m 2 Válvula de paso 11/4” 11,60 c/u = 23,2 3 Codo 90° 11/4” 1,16 c/u = 3,48 1 Tee 11/4” = 0,73 m Le= 30,41m + 4m = 34,41m JHfs= Impulsión Lr = 2m Lconx = 2 Llave de paso 1” 8,80 c/u = 17,6m Le = 19,6m JHfi= h= 3,80+ 2+ 3,76+ 6,39+ 10 = 25,95m = 0,63 hp = 1 hp, La bomba seleccionada puedevencer una carga de 27mts, cumple ya que según calculo se requiere25,95mts.
Estanque a PresiónHmin= Hs+He+Hfs+Hfe+HmHs= 4mHe= 9,35mHfs= 3,76mHfe= 5,56mHm=10mHmin= 32,67mHmax= Hmin+HdHd= 14mHmax= 46,67m% Vol de Agua= 21%% Vol Aire= 78%% Vol Agua= 22-10= 12%Para 6 arranques, factor multiplicador= 1250Capacidad del estanque a presión= 1250x1,36lt/seg= 1700lts.
Para la tubería de abastecimiento a las piezas sanitarias, se contaracon agua fría. Piezas sanitarias en la edificación: 1Fregadero. 8 Lavamanos. 8Wc. 4 Urinarios. 1 Lavamopas. 9Manguera de jardín.Tramo A-BLr= 13,67mLconex= 1 Codos 90° 11/4”= 1,16m 1 Codos 90° 11/2” = 0,46m 1 Reducción 11/4” a ½” = 0,34 mLconex=1,96mLe= 13,67+ 1,56 = 15,63m
Tramo B-CLr = 0,15 + 39,13 = 39,28mLconex= 1 Tee 11/4” = 0,73m 1 codo 90° 11/4” =1,16m1 Reducción 11/4” a ½” =0,34m 1 codo 90° 11/2” =0,46mLconex= 2,69mLe= 2,69 + 39,28 = 41,97m
Tramo C-DLr=32,5mLconex= 3 Codos 90º 11/4”=3,48m 1 Tee 11/4” = 0,73m 1 Reducción 11/4” a 11/2” = 0,34m 1 Codos 90º 11/2” = 0,46mLconex= 5,01mLe= 32,5+ 4,96 = 37,46m
Tramo E-DLr= 0,15X2+22,5 = 22,80mLconex= 1 Tee 11/4” = 0,73m1Codo 90º 11/4” = 1,16m1 Reducción 11/2” a ½” = 0,34m1Codo 90º 11/2” = 0,46m1 Ampliación 11/4” a 11/2” = 0,27mLconex= 2,99mLe= 22,80+2,99= 25,79m
Tramo D-FLr= 0,15+ 50= 50,30mLconex= 1 Codo 90º 11/2” = 1,34m 2 Tee 11/2” = 1,70m2 Reducción 11/2” a ½” = 1,68m 2 Codo 90º ½”= 0,92mLconex= 4,64mLe= 50,30+4,64= 54,94m
Tramo F-GLr = 0,15+3+12,5= 15,65mLconex= 1 Codo 90º 11/2” = 1,34m1 Tee 11/2”= 0,85m1 Codo 90º 11/2” = 0,46m1 Reducción 11/2” a ½” = 0,34mLconex= 2,99mLe= 15,65+ 2,99=18,64m
Tramo I-HLr= 0,60X4+2,85 = 5,25mLconex= 3 Tee 11/2” 0,85C/U= 2,55m1 Codo 90º 11/2” = 1,34m4 Codo 90º 11/2” 0,46C/U = 1,84m4 Reducción 11/2” a ½” = 0,34C/U=1,36mLconex= 7,09mLe= 5,25+7,09 = 12,34m
Tramo G-HLr= 3,95+ 1,20= 5,15mLconex=1Tee 11/4 = 0,73m1 Reducción 11/4” a ½” = 0,34m 1 Codo 90º ½” = 0,46m 1 Tee 11/2 = 0,85mLconex= 2,65MLe= 5,15+2,65= 7,8m
Tramo H-JLr = 2,55mLconex= 2 Tee21/2”= 1,31m 1 Reducción 11/2” a 11/4” = 0,24m1 Ampliación 11/2” a 21/2” = 1,31mLconex= 2,62mLe= 2,55+ 2,62= 5,17m
Tramo Q-OLr= 0,60+ 5,65= 6,25mLconex=1 Codo 90º 11/4” = 1,16m 1 Codo 90º ½” = 0,46m 1 Reducción 11/4” a ½” = 0,34m 1 Tee 11/2 = 0,85m1 Ampliación 11/4” a 11/2” = 0,27mLconex= 2,08mLe= 2,08+ = 8,33m
Tramo P-OLr= 0,60x4+ 2,85= 5,25mLconex= 4 Codos 90° ½” 0,46 c/u = 1,84m 3 Tee 11/2” 0,85 c/u= 2,55m 4Reducción 11/2” a 11/4” = 0,24m 1 Codo 90° 11/2” = 1,34mLconex= 7,09mLe= 5,25+7,09= 12,34m
Tramo O-NLr= 0,85mLconex= 1 Tee 11/2 = 0,85m1 Reducción 11/2” a 11/4= 0,24mLconex= 1,09mLe= 0,85+1,09 = 1,94m
Tramo R-NLr= 8,40+0,15= 8,55mLconex= 1Codo 90° 11/4” =1,16m1 Codo 90° ½” = 0,46m 1 Reducción 11/4” a ½” = 0,34mLconex= 1,96mLe= 8,55+1,96= 10,51m
Tramo M-NLr= 0,85mLconex= 1 Codo 90° ½” a 2”= 0,37m1 Ampliación 11/2” a 2” = 0,37mLconex= 2,05mLe = 0,85+2,05= 2,90m
Tramo M-KLr= 0,30x5+5,60 =7,10mLconex= 5Codo 90° 11/2” 1,34c/u= 6,7m6 Reducción 2” a 1 ½” 0,27c/u= 1,62m 6Tee2” 1,07c/u= 6,42m 1 Ampliación 2” a 21/2” =0,43mLconex= 15,17mLe= 7,10+15,17= 22,27m
Tramo K-LLr= 0,45x4+1,90=3,70mLconex= 3 Tee 11/2” 0,85c/u= 2,55m4 Codo 90° ¾” 0,64c/u= 2,56m1 Codo 90° 11/2” = 1,34m4 Reducción 1 ½” a ¾” 0,24c/u= 0,96mLconex= 7,41mLe= 3,70+7,41= 11,11m
Tramo J-KLr=7,1 0mLconex= 1 Codo 90° 21/2” = 2,14m3 Tee 21/2” 1,31= 3,93m3 Reducción 2 ½” a 11/2” 0,46c/u= 1,38m3 Codo 90° 11/2” 1,34c/u= 4,02mLconex= 7,41mLe= 7,10+11,47=18,57m
Tramo J-HidroLr= 1,65mLconex= 0Le= 1,65mAguas Servidas y ventilaciónArticulo 320 Toda pieza sanitaria deberá estar dotada de un sifón cuyo sello deagua tendrá en general una altura no inferior a 5cm, ni mayor a 10cm.Articulo 323 Los diámetros nominales de los sifones en ningún caso seránmenores que los especificados en la tabla 39, ni mayores que los de lastuberías de descarga de las piezas sanitarias correspondientes.Articulo 329 Los conductos y ramales de desagüe así como también las cloacas deaguas servidas de la edificación, se proyectaran de manera tal que lavelocidad del flujo dentro de ellos no sea menor de 0,60m/seg.
Articulo 330 La pendiente mínima de los tramos de los conductos y ramales dedesagüe y de cloacas de aguas servidas de la edificación, se4ra constanteen cada tramo y en ningún caso menor del 1%. cuando el diámetro de losconductos y ramales de desagüe sea igual o menor de 7,62m (3”) lapendiente mínima de estos será del 2%.Articulo 332 Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe, bajantes ycloacas de aguas servidas se calcularan de acuerdo con el numero total deunidades de descarga de las piezas sanitarias servidas. La tabla 40 indicalas unidades de descarga correspondientes a cada pieza sanitaria.Articulo 333 Para la determinación del numero de unidades de descargacorrespondientes a piezas sanitarias o a equipos especificados en el artículoanterior, se utilizara la tabla 41, en función del diámetro del orificio dedescarga de la pieza o equipo.Articulo 335Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe y los de los bajantesde aguas servidas, deberán cumplir con los siguientes requisitos:a) El diámetro de un conducto o de un ramal de desagüe no podrá sermenor que el de cualquiera de los orificios de descarga de las piezas que porel desaguan.b) El diámetro mínimo de un conducto, de un ramal de desagüe o de unbajante que reciba la descarga de un excusado, será de 10cm (4”).
c) El diámetro de un bajante no podrá ser ser menor que el de cualquierade los conductos o ramales de desagüe de los que en el descarga.d) Los diámetros de los conductos y ramales de desagüe y de losbajantes de aguas servidas, se determinaran de acuerdo con la tabla 42 enfunción del número de unidades de descarga que ellos reciban. Dichosvalores son los señalados en la tabla 40 para cada pieza sanitaria.Articulo 336 El número máximo de unidades de descarga que pueden serconectadas al bajante en un piso cualquiera, no podrá exceder el valor dadopor la siguiente formula:U.D. MÀX= N(1/2n)+(1/4) Tramo Pieza U.D Total Diámetro A-B 5x6 30 30 4” B-H 3x6 18 18 4” H-T2 48 4” F-E 4x1 4 4 2” C-D 4x6 24 24 3” C-E 28 3” E-G 4x1 4 4 3” G-T1 32 3” T1-T2 32 3” T2-Cachimbo 108 4” T- cachimbo 360 5”108≤180,25
Para la ventilaciónen concordancia con los artículos (405-406) de lanorma:405: Cuando entre las piezas sanitarias instaladas en batería figuren:lavamanos, fregaderos, bateas o piezas similares, excusados, urinario cuyoconducto de desagüe tenga un tramo vertical, debran ser ventilados en frmaindividual de acuerdo con lo establecido sobre el particular en el presentecapitulo.406: Los excusados y urinario de descarga rápida o de expulsión directa(lipoblowout), dotadas con válvulas semi automáticas de descarga(flusometro), no deberán ser ventilados utilizando tuberías de ventilación enconjunto, debiendo ser ventilados en forma individual. Se pudo determinar los diámetros de ventilación. Tabla 44 de la norma sanitaria Tubería de ventilación para 30 UD.Tubería 2” longitud máxima tubería en metros hasta (30mts) Isometría de la ventilación