Source: http://docplayer.it/2276569-Norma-cei-0-16-edizione-iii.html
Timestamp: 2016-12-08 17:00:36+00:00
Document Index: 106487709

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 6', 'art.5']

⭐NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III
Download "NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III"
Oliviero Fabio Crippa
1 NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III Principali novità introdotte sulle protezioni ed implicazioni sui quadri MT Distributore TV-I f-f DG DDI SPG SPI TA-I TV-I f-n Utente2 3 Sommario INTRODUZIONE 4 1. NOVITÀ INTRODOTTE NELLA TERZA EDIZIONE DELLA NORMA CEI 0-16 PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI) DEGLI UTENTI ATTIVI 1.1. Logica a sblocco voltmetrico delle soglie restrittive delle protezioni di massima e minima frequenza Gestione transitoria e definitiva del SPI mediante comando locale Massima tensione a valore efficace su 10 minuti Nuove regolazioni del SPI Trasformatori di misura e loro posizionamento Tipologie di SPI SPG+SPI integrato Rincalzo contro la mancata apertura del DDI Un SPI più DDI Semplificazione del SPI per utenti attivi Prove del SPI ALIMENTAZIONE AUSILIARIA DEL SPI Caratteristiche dell UPS IMPLICAZIONI COSTRUTTIVE DELLA NORMA E RIFERIMENTO AI QUADRI MT Il Dispositivo Generale secondo la Norma CEI Il Dispositivo di Interfaccia secondo la Norma CEI La normativa vigente sui quadri MT Il DG e la Norma CEI EN : le tipologie di unità funzionale più adatte al DG Sicurezza e quadri MT Le diverse tecnologie costruttive alla luce delle prescrizioni della CEI NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III 34 INTRODUZIONE In questa introduzione si mettono in evidenza quali sono state le motivazioni che hanno portato alla pubblicazione della Norma CEI 0-16 edizione III ( Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica ). Nel seguito si presentano quindi le novità principali, con particolare riferimento alle parti della Norma che riguardano la protezione di interfaccia che deve essere installata per impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete di media tensione del distributore e alle sezioni che hanno implicazioni sui quadri di media tensione. La Norma CEI 0-16 edizione I è stata pubblicata ad aprile 2008 e resa cogente dalla Delibera ARG/elt 33/08 dell Autorità per l energia elettrica e il gas (AEEG). La Norma fornisce le prescrizioni di riferimento per la corretta connessione degli impianti degli utenti tenendo in considerazione le caratteristiche funzionali, elettriche e gestionali del maggior numero delle reti italiane. Le prescrizioni contenute tengono conto sia delle esigenze della distribuzione dell energia elettrica e della sicurezza funzionale delle reti, sia delle esigenze degli utenti che si connetteranno a tali reti. Grazie a questa Norma (che ha sostituito le prescrizioni dei singoli distributori di energia elettrica) tutti i distributori, nel dettagliare ai loro utenti le prescrizioni di connessione, garantiscono un comportamento uniforme, trasparente e non discriminatorio sull intero territorio nazionale. Con la Delibera 119/08, l AEEG ha reso cogente la Norma CEI 0-16 edizione II che è stata pubblicata ad agosto 2008 e ha disposto di prorogare al 1 aprile 2009 l entrata in vigore delle disposizioni della Norma CEI 0-16 riguardanti i Sistemi di Protezione. Ad aprile 2009 è stato pubblicato poi il Foglio di interpretazione F1 della Norma CEI Il Foglio fornisce risposte, elaborate da esperti del CEI (e condivise con l Autorità per l energia elettrica e il gas) che hanno partecipato alla preparazione della Norma CEI 0-16, a quesiti di interpretazione proposti da operatori del settore elettrico interessati, a diverso titolo, alla connessione degli utenti alle reti di distribuzione in alta tensione e in media tensione. A dicembre del 2011 è stato posto in consultazione da parte di Terna il nuovo allegato A70 al Codice di rete, relativo alla regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita. L allegato A70 è stato valutato positivamente dall AEEG che tramite la Delibera 84/2012/R/EEL dell 8 marzo 2012 ne ha dettato i tempi di entrata in vigore (alcune parti sono entrate in vigore già dal 1 aprile 2012, altre sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2013). Sempre tramite questa Delibera l AEEG ha dato mandato al CEI di aggiornare, entro la fine dell anno 2012, la Norma CEI 0-16 affinché essa recepisca le prescrizioni dell A70 (e alcune prescrizioni già previste in bassa tensione dalla Norma CEI 0-21). A fine aprile 2012 l Autorità ha pubblicato la Delibera 165/2012/R/EEL, con la quale modifica la Delibera 84/12 prevedendo per gli impianti di generazione tradizionali (rotanti) una parziale esclusione nell adeguamento ai nuovi limiti di frequenza e tensione. Ad agosto 2012 l allegato A70 al Codice di Rete di Terna viene pubblicato in seconda revisione e reso cogente dall AEEG tramite la Delibera 344/2012/R/EEL, con la quale viene approvato anche l allegato A72 al Codice di rete di Terna, Procedura per la riduzione della generazione distribuita in condizioni di emergenza del sistema elettrico nazionale (RIGEDI). Il CEI, tramite il nuovo comitato CT316 Connessione alle reti elettriche di distribuzione in alta, media e bassa tensione, ha aggiornato pertanto la Norma CEI 0-16 che è stata pubblicata in III edizione il 21 4 NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III5 dicembre 2012, recependo tutte le disposizioni di cui sopra. Data di richiesta di connessione Articolo Generatore Dal 01/01/13 al 31/03/13 Dal 01/04/13 al 30/09/2013 Dopo il 30/09/13 a) Sincroni SI SI SI b) Asincroni SI SI SI Scambio di potenza reattiva c) Eolici FC SI SI SI d) Eolici DFIG SI SI SI e) Statici (impianti < 400 kw) NO NO SI f) Statici (impianti 400 kw) NO NO SI Insensibilità alle variazioni di tensione (FRT) Limitazione della potenza attiva per valori di tensione prossimi al 110% Un c) Statici NO NO SI d) Eolici FC NO NO SI e) Eolici DFIG NO NO SI Tutti NO SI SI a) Sincroni SI SI SI Limitazione della tensione attiva per transitori di sovra-frequenza b) Asincroni SI SI SI c) Statici SI SI SI d) Eolici FC SI SI SI e) Eolici DFIG SI SI SI Partecipazione ai piani di difesa Statici o eolici (impianti 100 kw) SI Si Si Regolazioni del sistema di protezione di interfaccia Tutti NO SI SI 8.10 Disponibilità delle grandezze elettriche al punto di connessione 2) misure delle grandezze elettriche dell impianto 3) Segnali per la generazione distribuita NO NO NO NO NO NO NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III 56 Questa nuova edizione della Norma tiene conto di innovazioni tecniche che si stanno delineando sia a livello nazionale che europeo con riferimento alla prossima realizzazione delle smart grids e più in generale di segnali di comando trasmessi dai Distributori mirati a compensare situazioni locali o generalizzate correlate ai parametri afferenti alla qualità del servizio elettrico reso all utenza. 1 - Altre città 2 - Stazione di trasmissione 3 - Pannelli fotovoltaici 8 - Ricarica veicoli elettrici 9 - Industria 10 - Centro di monitoraggio Centrali elettriche 5 - Sistemi accumulo energetico 6 - Case 11 - Turbine eoliche 12 - Stazione di distribuzione 13 - Città Azienda Agricola Nello stesso giorno l AEEG ha pubblicato la Delibera 562/2012/R/EEL, nella quale sono stati definiti i tempi di entrata in vigore della III edizione della Norma CEI 0-16, modificando i dettami della precedente delibera 84/12. In particolare viene definito che, per gli impianti di produzione connessi alla rete MT che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012, gli impianti e i dispositivi installati devono essere conformi alla Norma CEI 0-16 Edizione III, ad eccezione di una serie di paragrafi, secondo le scadenze indicate nella tabella seguente. Per dichiarare conformi le proprie apparecchiature alla nuova edizione della Norma CEI 0-16, i costruttori di inverter potranno utilizzare, per richieste di connessione fino al 30 settembre 2013, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, mentre per richieste di connessione successive a tale data dovranno obbligatoriamente fornire una dichiarazione di conformità redatta sulla base dei test report ottenuti da laboratori accreditati. I costruttori di protezioni di interfaccia, invece, poiché vi è un solo paragrafo nella Norma ad essi dedicato e tale paragrafo è escluso dal campo di applicazione per richieste di connessione fino al 31 marzo 2013, potevano per richieste di connessione fino a tale data utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio secondo allegato A70, già utilizzate fino a dicembre 2012, mentre per richieste di connessione dopo il 31 marzo 2013 dovranno utilizzare dichiarazioni di conformità alla Norma CEI 0-16 ed III redatte sulla base dei test report ottenuti da laboratori accreditati. La Norma CEI 0-16 ed III non ha implicazioni sulla protezione generale per reti MT e sulla protezione generale per reti AT (limitatamente ai casi prescritti dalla Norma). 6 NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III7 1. NOVITÀ INTRODOTTE NELLA TERZA EDIZIONE DELLA NORMA CEI 0-16 PER IL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA (SPI) DEGLI UTENTI ATTIVI Il Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI), associato al Dispositivo Di Interfaccia (DDI), è composto da: trasformatori/trasduttori di tensione, con le relative connessioni al relè di protezione; relé di protezione di interfaccia (PI) con relativa alimentazione; circuiti di apertura dell interruttore. 1.1 Logica a sblocco voltmetrico delle soglie restrittive delle protezioni di massima e minima frequenza In attesa di una infrastruttura di rete di comunicazione del Distributore (DSO) che implementi la funzione di telescatto dei dispositivi di interfaccia (DDI) degli utenti attivi, la Guida Tecnica/Allegato A70 di Terna ha richiesto urgentemente modifiche alla logica di funzionamento delle protezioni di frequenza dei SPI, in ragione di due diversi obiettivi: garantire il distacco rapido della generazione in occorrenza di guasti sulla rete a cui è connessa, consentendo il successo delle richiusure automatiche tripolari presenti nelle reti di distribuzione MT e a beneficio della qualità del servizio; tale risultato è conseguibile con il ricorso a soglie restrittive di frequenza; garantire il mantenimento di connessione della generazione alla rete in caso di variazione lenta della frequenza (variazione che accompagna tipicamente perturbazioni sulla rete AT). Il risultato è conseguibile con il ricorso a soglie permissive di frequenza. La discriminazione tra i due comportamenti anzidetti è affidata alla logica di sblocco voltmetrico introdotta proprio dalla Guida Tecnica/Allegato A70 di Terna. Tale logica abilita le soglie restrittive di massima e minima frequenza (rapide e ad alta sensibilità) solo in occorrenza di guasti sulla rete MT; invece per variazioni di frequenza di altra origine (ad esempio quelle che interessano la rete AT) risultano abilitate le sole soglie permissive (ritardate e a bassa sensibilità). Lo schema a blocchi che illustra il funzionamento complessivo della protezione di interfaccia è rappresentato nella figura seguente, in cui è evidenziata la logica di sblocco voltmetrico. NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III 78 Misure tensione 59.S1 1 Un - 1,3 Un T 0 T - 0,1-30 s T 0 T - 3 s Bobina a mancanza di tensione del DDI Logica a sblocco voltmetrico (81V) reset time setting 1 = default setting 200 ms (dr NOTA successiva) 27.S2 0,05 Un - 1 Un T 0 T - 0,00-5 s 59N: max tensione omopolare (guasti mono e poli fasi con terra); 59INV: max tensione di sequenza inversa (guasti bifase isolati da terra); 27DIR: min tensione di sequenza diretta (guasti trifase e bifase isolati da terra); Massima tensione residua 59 V0 0,05 0,4 Um Massima tensione di sequenza inversa 59 VI 0,05 0,50 Un/En Minima tensione di sequenza diretta 27 Vd 0,10 0,90 Un/En Sbloco voltmetrico 81 v T 0 T - 0-0,2 s OR 59.S2 1 Un - 1,3 Un 27.S1 0,20 Un - 1 Un 81 < S Hz 81 < S Hz T 0 T - 0,05-1 s T 0 T - 0,05-5 s T 0 T - 0,06-5 s T 0 T - 0,06-5 s OR Scatto SPI Comando locale 81 < S Hz OR SOGLIE PERMISSIVE 81 > S Hz AND T 0 T - 0,06 5 s Reset Time setting 2 = default SOGLIE RESTRITTIVE setting 30 s (dr Nota successiva) T 0 T - 1-3C I Teledistacco La logica di sblocco voltmetrico abilita le soglie restrittive per: avviamento della funzione di massima tensione residua (59N), in occasione di guasti verso terra (permanenti o intermittenti); avviamento della funzione di minima tensione di sequenza diretta (27Vd), in occasione di cortocircuiti trifase; avviamento della funzione di massima tensione di sequenza inversa (59Vi), in occasione di cortocircuiti bifase. L abilitazione delle soglie restrittive viene mantenuta per l intera durata del ciclo di richiusura automatica operato dalle protezioni sulla linea MT del DSO. La necessità di abilitare le soglie restrittive al verificarsi di guasti verso terra sulla rete MT mediante la funzione di massima tensione residua (59N), impone a tutti gli utenti attivi di dotarsi di appositi trasformatori per la misura di tensione residua (a differenza di quanto prescritto nella seconda edizione della norma CEI 0-16 in cui la funzione 59N era richiesta per i soli utenti attivi dotati di generazione in grado di sostenere la tensione con potenza complessiva 400 kva). 1.2 Gestione transitoria e definitiva del SPI mediante comando locale Il comando locale indicato nello schema a blocchi di cui sopra è stato previsto per adattare il SPI sia alla situazione transitoria attuale, in cui il SPI opera senza comandi esterni trasmessi dal DSO (modalità stand alone) non essendo ancora disponibile un infrastruttura di comunicazione del DSO stesso, sia alla situazione definitiva quando il DSO potrà trasmettere il comando di telescatto all utente attivo mediante messaggio con protocollo IEC Mentre la profilazione di tale protocollo è tuttora allo studio, la Norma già richiede che il SPI sia 8 NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III9 predisposto per la ricezione del comando di telescatto. In particolare il SPI può ricevere il comando di telescatto ad un proprio ingresso digitale da un contatto reso disponibile da un convertitore del protocollo (esterno al SPI), oppure riceverlo direttamente (ad esempio come messaggio GOOSE Generic Object Oriented Substation Event) avendo nativo il protocollo IEC (senza necessità di convertitore). Qualora nativo nel SPI, il protocollo IEC deve essere certificato di livello A da ente accreditato. In via transitoria (SPI stand alone) lo stato logico del comando locale è definito prima della connessione nel regolamento di esercizio stabilito tra DSO e utente: se il comando locale è nello stato basso (0) si ottiene il funzionamento permanente in soglie permissive, tranne che in caso di attivazione della funzione di sblocco voltmetrico che abilita le soglie restrittive; se il comando locale è nello stato alto (1) si ottiene il funzionamento permanente in soglie restrittive (legato a possibili esigenze del DSO), indipendentemente dall attivazione o meno dello sblocco voltmetrico. In modalità definitiva (con rete di comunicazione del DSO) il comando locale dovrà essere invece stabilmente basso (salvo deroghe da parte del Gestore della rete di trasmissione), abilitando quindi permanentemente le soglie permissive. In caso di guasto sulla linea MT cui l utente attivo è connesso, lo scatto del SPI sarà ottenuto mediante telescatto (se la rete di comunicazione è operativa) oppure per scatto delle soglie restrittive abilitate dallo sblocco voltmetrico se la rete di comunicazione non fosse operativa. In modalità definitiva la logica di sblocco voltmetrico sarà quindi un rincalzo alla funzione di telescatto. NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III 910 1.3 Massima tensione a valore efficace su 10 minuti Per distaccare la generazione quando la tensione misurata secondo la Norma CEI EN superi il limite superiore di tolleranza del 110% del valore nominale, è stata aggiunta un ulteriore soglia di massima tensione (59.S1) la cui misura deve basarsi sul valore efficace di tensione su 10 minuti ed aggiornamento almeno ogni 3 s. 1.4 Nuove regolazioni del SPI Le regolazioni del SPI sono state definite ai valori di default della seguente tabella (tabella 8, paragrafo della Norma). Per particolari esigenze di servizio il DSO può comunque richiedere regolazioni differenti. Protezione Soglia di intervento Tempo di intervento () Tempo di apertura DDI ()() Massima tensione (59.S1, basata su calcolo valore efficace secondo l Allegato S. 1,10 Un vedi paragrafo E.3.2 Variabile in funzione valore iniziale e finale di tensione, al massimo 603 s Massima tensione (59.S2) 1,20 Un 0,60 s Minima tensione (27.S1)*** 0,85 Un 1,5 s Minima tensione (27.S2)** 0,3 Un 0,20 s Massima frequenza (81>.S1) (soglia restrittiva) Minima frequenza (81<.S1) (soglia restrittiva) Massima frequenza (81>.S2) (soglia permissiva) 50,2 Hz 0,15 s 49,8 Hz 0,15 s 51,5 Hz 1,0 s Il tempo totale di apertura del DDI si ottiene dalla colonna precedente aggiungendo, al massimo, 70 ms per apparecchiature MT e 100 ms per apparecchiature BT. Minima frequenza (81<.S2) (soglia permissiva) 47,5 Hz 4,0 s Massima tensione residua (59V0) 5 % Urn (oo) 25 s Massima tensione sequenza inversa (59 Vi) Minima tensione sequenza diretta (27 Vd) 15% Un/En (o) 70% Un/En (o) ** Nel caso di generatori rotanti convenzionali, il valore può essere innalzato a 0,7 Un e t = 0,150 s. *** Soglia obbligatoria per i soli generatori statici. Per valori di tensione al di sotto di 0,2 Un, la protezione di massima/minima frequenza si deve inibire (non deve emettere alcun comando). (o) Regolazione espressa in % della tensione nominale concatenata Un o della tensione nominale di fase En (oo) Regolazione espressa in % della tensione residua nominale Vrn misurata ai capi del triangolo aperto o calcolata all interno del relè (Vrn=3En= 3Un). Per impianti particolari, dotati di generazione interna dedicata principalmente a soddisfare i consumi della rete utente e che quindi in condizioni ordinarie (quando eserciti in parallelo alla rete del Distributore) lavorino in assorbimento o con scambio di potenza attiva prossimo allo zero, la Norma consente di concordare un distacco più rapido dalla rete di distribuzione in caso di perturbazioni. Questo al fine di massimizzare la continuità di servizio della rete utente; gli impianti in questione devono essere ovviamente predisposti per il funzionamento in isola. 10 NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III11 A titolo esemplificativo, è possibile applicare queste prescrizioni a: a) impianti associati a processi industriali in cui la rete d utente alimenta carichi propri e carichi privilegiati; b) Impianti di cogenerazione per la produzione combinata di potenza elettrica e calore all interno di una utenza industriale, ospedaliera, commerciale ed utenze comparabili il cui scopo primario è produrre, tramite un sistema di cogenerazione, energia elettrica per autoconsumo e calore per usi tecnologici o termici vari; Il suddetto distacco più rapido può essere ottenuto grazie a funzioni di frequenza e tensione più sensibili di quanto prescritto per il SPI; tali funzioni possono essere realizzate da un relè di protezione dedicato da affiancare al SPI oppure per mezzo di un doppio banco di regolazioni incluso nel SPI stesso. Tale sistema con soglie più sensibili e tempi ridotti sarà disattivato da un relè direzionale di potenza in grado di controllare che il flusso di potenza in uscita dalla rete predisposta al funzionamento in isola sia superiore al 30% della Potenza massima producibile dall impianto; è previsto un ritardo alla ricaduta di 60 s per impedire interventi intempestivi durante eventi transitori di rete. 1.5 Trasformatori di misura e loro posizionamento La terza edizione della Norma CEI 0-16 ha introdotto, per i sistemi di protezione SPG e SPI, la corretta definizione delle tipologie dei trasformatori di misura sia voltmetrici che amperometrici destinati all uso con apparecchiature elettriche di misura e con dispositivi di protezione che funzionano a frequenze nominali comprese tra 15 Hz e 100 Hz, con chiari riferimenti alle normative di prodotto. TA-I: Trasformatori di corrente di tipo induttivo, conformi alla norma CEI EN TA-NI: Trasformatori di corrente non induttivi, conformi alla norma CEI EN , tipologie di trasformatori di recente apparizione sul mercato, si basano su una tecnologia che annovera tra i componenti dispositivi ottici equipaggiati con componenti elettrici, su bobine del tipo in aria (con o senza integratore incorporato), su bobine con nucleo in ferro con uno shunt integrato, utilizzato come convertitore corrente-tensione, o equipaggiati con componenti elettronici. Il loro principio di funzionamento è sempre basato sulle leggi dell induzione elettromagnetica. TV-I: Trasformatori di tensione di tipo induttivo, conformi alla norma CEI EN TV-NI: Trasformatori di tensione non induttivi, conformi alla norma CEI EN Anche queste tipologie di trasformatori sono di recente apparizione sul mercato. Costruttivamente sono dei divisori capacitivi o capacitivi-resistivi; essi sono altresì degli apparecchi privi di avvolgimenti su nucleo magnetico. Sono state inoltre recepite le esigenze di semplificare l installazione dei trasformatori di misura del SPI nei quadri elettrici, rendendone possibile anche l installazione a valle del Dispositivo di Interfaccia (DDI) oltre che a monte. Circa i TV, sia induttivi (TV-I) che non induttivi (TV-NI), la Norma ha fissato le seguenti regole: la frequenza, le tensioni concatenate e/o di fase, le tensioni di sequenza diretta e inversa devono essere misurate mediante TV-I collegati fra due fasi MT o BT, oppure direttamente da tensioni concatenate in BT (senza impiego di TV) oppure mediante TV-NI collegati fase-terra. La misura di frequenza con TV induttivi (TV-I) fase-terra non è ammessa. Per tali TV è ora richiesta la classe di precisione 0,5-3P. NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III 1112 La tensione residua deve essere misurata direttamente da TV-I stella-triangolo aperto oppure come somma vettoriale delle tre tensioni di fase misurate da TV-I o TV-NI inseriti fase-terra. Se i TV-I sono posizionati a valle del Dispositivo Generale (DG) e dei TA di fase del Sistema di Protezione Generale (SPG) non sono richieste protezioni dei TV-I, mentre, se posizionati a monte del DG o dei TA di fase del SPG, i TV-I devono essere protetti sul lato MT con un IMS combinato con fusibili (In 6,3 A). Qualunque protezione dei TV induttivi stella-triangolo aperto per misura di tensione residua (magnetotermici, fusibili, ecc), in caso di intervento, deve determinare l apertura del DDI. E ammessa l installazione dei TV-NI a monte del DG o dei TA di fase del SPG senza necessità di alcuna protezione, in quanto la Norma ha ritenuto trascurabile la possibilità che i TV-NI introducano guasti sulla rete MT. I TV-I o TV-NI per la misura di frequenza, sono di norma da installare a monte del DDI. Per i soli generatori statici (ed asincroni non autoeccitati), è comunque ammesso installarli a valle del DDI purché il SPI sia dotato di un automatismo tale da escludersi all apertura del DDI e da impostare automaticamente i tempi di intervento delle soglie 81>.S2, 81<.S2, 59N a 0,20 s per un tempo di almeno 30 s dopo la chiusura del DDI. È ammesso l impiego di TV-I con due avvolgimenti secondari, uno per misura e il secondo per protezione, seppur alimentati dallo stesso avvolgimento primario. I TV-I o TV-NI per la misura di tensione residua sono di norma da installare a monte del DDI. E comunque ammesso installarli a valle purché i generatori statici o asincroni non autoeccitati attendano un tempo di almeno 30 s prima di effettuare il parallelo con la rete MT del DSO, oppure per tutti i generatori (ad eccezione dei generatori sincroni), purché il SPI sia dotato di un automatismo tale da escludersi all apertura del DDI e da impostare automaticamente i tempi di intervento delle soglie 81>.S2, 81<.S2, 59N a 0,20 s per un tempo di almeno 30 s dopo la chiusura del DDI. I collegamenti tra i TV per la misura di tensione residua ed il relè di protezione di interfaccia (PI) deve essere realizzato mediante cavo bipolare twistato e schermato di sezione 1,5 mm2 (se PI e TV-I risiedono all interno dello stesso locale/cabina) oppure con cavo bipolare twistato, schermato e armato di sezione 1,5 mm 2 se PI e TV-I non risiedono nello stesso locale/cabina. La funzione garantita dall armatura del cavo può essere assolta con misure alternative che garantiscano un opportuna protezione meccanica. Se PI e TV fanno parte dello stesso quadro MT, il collegamento tra le due apparecchiature può essere realizzato con normali conduttori non twistati non schermati e non armati. In caso di SPI con misure di frequenza in BT e distanze elevate dai TV di tensione residua (oltre 300 m), è ammesso scorporare la funzione 59N ed installarla in prossimità di tali TV. In tal caso la protezione 59N deve inviare alla PI sia lo scatto sia l avviamento per sblocco voltmetrico. Con tale soluzione deve essere previsto un opportuno monitoraggio di continuità della connessione tra protezione 59N e PI, prevedendo l apertura del DDI qualora la connessione risulti assente. 12 NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III13 Di seguito sono riportati due esempi di schemi di posizionamento dei TA e TV del SPG e SPI; per ulteriori schemi si rimanda comunque all allegato H della Norma CEI Distributore Arrivo Distributore Misure V e f DG + DDI Partenza Linea TV-I f-f 3 PG 50/51/51N/67N DDR 2 TV f/f M 3 TV f/f 50/51/51N DG DDI SPG SPI PI V 59V0 Bobina mt 3 3 TA -I 1 1 ARRIVO LINEA RINCALZO DDR TV-I f-n Wh Utente Distributore TA -NI TV-NI DI + DG DG DDI SPG SPI TA UTIF TA -NI TV-NI TV UTIF TAo Utente In entrambi gli schemi è opportuno tenere presente che l installazione deve avvenire nel rispetto delle normative di prodotto e delle indicazioni del costruttore delle apparecchiature. NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III 1314 1.6 Tipologie di SPI Analogamente a quanto già previsto nella seconda edizione della Norma CEI 0-16 per il SPG, la terza edizione della Norma prevede che il SPI possa essere realizzato in due modalità: singoli PI, TV-I, TV-NI, ciascuno rispondente alle rispettive Norme di prodotto e con TV-I o TV-NI aventi le caratteristiche indicate (SPI non integrato). In tal caso il costruttore della PI dichiara la conformità della sola PI. un unica apparecchiatura integrata che svolga le funzioni di PI e TV-NI (SPI integrato), comunque realizzata a regola d arte. In tal caso il costruttore dichiara la conformità dell apparecchiatura integrata. 1.7 SPG+SPI integrato La terza edizione della Norma CEI 0-16 ammette l integrazione della PG e della PI in un unico apparecchio, anche per sfruttare le potenzialità date dai trasformatori di misura non induttivi che integrano sia le misure delle correnti che delle tensioni, minimizzando pertanto costi e ingombri nei quadri elettrici. Anche in tal caso l integrazione deve essere dichiarata conforme dal costruttore. 1.8 Rincalzo contro la mancata apertura del DDI Nella precedenti edizioni della Norma CEI 0-16 la funzione di rincalzo contro la mancata apertura del DDI era richiesta per i soli utenti attivi con generatori di potenza > 400 kva in grado di sostenere la tensione (sincroni, asincroni autoeccitati, inverter funzionanti come generatori di tensione). Nella terza edizione della Norma CEI 0-16 la funzione di rincalzo contro la mancata apertura del DDI viene estesa a generatori di qualunque tipo (quindi anche inverter di qualunque tipologia) e di potenza > 400 kw. 14 NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III15 1.9 Un SPI più DDI Il DDI deve essere di norma unico (in MT o in BT) e tale da escludere contemporaneamente tutti i generatori. DDI X SPI X DDG X DDG X DDG DDI UNICO Già la precedente edizione della Norma CEI 0-16 indicava la possibilità di impiego di più SPI (al limite una per ogni singolo generatore); per non degradare l affidabilità del sistema, il comando di scatto di ciascun SPI deve agire su tutti i DDI presenti in impianto (logica or). DDI1 X X X DDI2 DDIn SPI1 SPI2 SPIn PIÙ SPI CHE AGISCONO SU TUTTI I DDI (LOGICA OR) NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III 1516 La nuova edizione della Norma CEI 0-16 aggiunge che è ammesso l impiego di più DDI comandati da un unico SPI. DDI X SPI DDI1 X DDI2 X DDIn X PIÙ DDI COMANDATI DA UNICO SPI Inoltre la nuova edizione della CEI 0-16 precisa che, per richieste di installazione di generatori in impianti esistenti, connessi alla rete da almeno un anno rispetto alla richiesta di connessione, se la potenza complessiva dei generatori non supera 1000 kw, è possibile installare non più di tre DDI (in MT e/o in BT), anche senza logica or. DDI1 X X X DDI2 DDI3 SPI1 SPI2 SPI3 FINO A TRE SPI CHE AGISCONO SEPARATAMENTE (SENZA LOGICA OR) 16 NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III17 1.10 Semplificazione del SPI per utenti attivi Per utenti attivi connessi in MT con potenza complessiva dei gruppi di produzione fino a 30 kw e che non superi il 30% della potenza disponibile per la connessione può essere impiegato un SPI conforme alla Norma CEI 0-21 che risulta più semplice rispetto a quello della Norma CEI -16 non disponendo di sblocco voltmetrico e non essendo richiesti TV per la misura di tensione residua Prove del SPI E stato definito un nuovo protocollo di prove funzionali di tipo che il costruttore deve effettuare e superare per dichiarare la conformità del SPI alla terza edizione della Norma CEI Inoltre sono state introdotte a carico dell utente una serie di prove funzionali in campo per le verifiche di prima installazione e periodiche del SPI. Sia le prove funzionali di tipo sia le prove funzionali in campo del SPI, nonché le caratteristiche delle relative apparecchiature di prova, sono oggetto dell Allegato E della Norma CEI NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III 1718 18 NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III19 2. ALIMENTAZIONE AUSILIARIA DEL SPI Il sistema di alimentazione ausiliaria deve garantire il funzionamento del SPI per almeno 5 s dalla mancanza di alimentazione principale. Inoltre, alla mancanza di alimentazione principale, il sistema di alimentazione ausiliaria deve essere opportunamente dimensionato per mantenere per almeno 5 s la chiusura del DDI e dell eventuale dispositivo di comando per il rincalzo. Per quanto attiene la Norma CEI 0-16 ed III, di seguito si riportano per UPS chiarezza tutti i paragrafi con relative note ove si fa riferimento all alimentazione ausiliaria. Al paragrafo Circuiti di comando e alimentazione ausiliaria DDI X RP si afferma quanto segue: Le prescrizioni di seguito fornite sono finalizzate a dare la massima affidabilità ai circuiti di comando del DG e alimentazione ausiliaria della PG. A tal fine, i circuiti di alimentazione della PG (compreso l eventuale data logger) e i circuiti di comando del DG devono essere alimentati da un unica sorgente di tensione ausiliaria, la cui disponibilità deve essere garantita da un UPS o batterie in tampone per almeno un ora. Inoltre, per il comando di apertura del DG per azione della PG, deve essere impiegata una bobina a mancanza di tensione (69). Qualora infatti venisse a mancare la tensione di alimentazione della PG, (nonostante la presenza di UPS o batterie in tampone) per un qualsiasi motivo, si verifica l apertura del DG anche in assenza di comando proveniente dalla PG (senza tale accorgimento, il SPG potrebbe rimanere inefficiente a tempo indefinito lasciando l onere della selezione dei guasti interni all Utente all interruttore della linea di Distribuzione, con ovvie conseguenze negative per tutti gli altri Utenti alimentati dalla linea stessa (70)). Con le seguenti Note: (69) Ai fini del presente paragrafo, si considerano equivalenti alla bobina a mancanza di tensione anche sistemi di apertura automatica dell interruttore al mancare della tensione ausiliaria purché lo stesso interruttore disponga di un adeguato sistema di accumulo di energia interno in grado di assicurarne NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III 1920 l apertura. Si sottolinea che eventuali dispositivi di esclusione temporanea della bobina a mancanza di tensione, dovranno escludere la bobina stessa per tempi non superiori a 30 s, in modo da consentire esclusivamente la chiusura del DG e il ripristino dell alimentazione ausiliaria. (70) Onde evitare aperture intempestive del DG, l Utente può mettere in essere i seguenti accorgimenti: alimentare la PG (e il circuito di sgancio a minima tensione) tramite circuiti ausiliari dedicati che prevedano alimentazione ordinaria e di emergenza, ad esempio asserviti a un UPS o a una batteria tampone (o altra alimentazione di emergenza equivalente); per consentire la rienergizzazione dell impianto a seguito di una prolungata mancanza dell alimentazione all UPS, è necessario che quest ultimo sia provvisto di un accorgimento tale da mantenere una carica residuale sufficiente alla chiusura dell interruttore generale; predisporre un allarme che evidenzi immediatamente la mancanza della alimentazione normale ed il passaggio a quella di emergenza al fine di consentire il sollecito avvio degli opportuni interventi per il tempestivo ripristino dell alimentazione ausiliaria; dimensionare l autonomia dell alimentazione di emergenza dei circuiti ausiliari (comunque realizzata) dopo la comparsa dell allarme, tenendo conto dei tempi massimi previsti per il completamento dei sopra citati interventi di ripristino; effettuare la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria sui sistema di alimentazione dei circuiti ausiliari ordinari e di emergenza. La protezione deve essere munita di un contatto Normalmente Aperto (NA) in assenza di alimentazione ausiliaria. Tale contatto, qualora associato a un circuito di comando a mancanza di tensione, deve risultare chiuso in presenza della tensione ausiliaria. Devono essere previsti opportuni accorgimenti atti a prevenire l interruzione accidentale dei cavi di collegamento fra la PG e la bobina di apertura del DG. In alternativa alla bobina di apertura a mancanza di tensione, è possibile impiegare (per il comando del DG da parte della PG) una bobina di apertura a lancio di corrente, purché la PG sia dotata di un opportuno sistema di controllo e registrazione atto a consentire le verifiche del caso. Le caratteristiche di tale sistema di controllo e registrazione sono riportate in Allegato C e D. In questo caso (circuito di comando a lancio di corrente), il contatto NA della PG deve essere aperto in presenza di alimentazione ausiliaria. I comandi di apertura degli interruttori devono essere di tipo elettrico. Inoltre al paragrafo Protezioni associate al DDI si asserisce: omissis.. La tensione ausiliaria impiegata, per alimentazione di PI e PG, dei circuiti di apertura (a lancio di corrente e/o a mancanza di tensione), di eventuale data logger non integrati in PG, deve essere la medesima. Nel caso PG e PI coincidano, la durata dell alimentazione ausiliaria deve essere quella attualmente indicata nella presente norma, nel caso la PI sia una protezione a sé stante, l alimentazione ausiliaria deve consentire il funzionamento della PI per un tempo opportuno. 20 NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III Vedere altro
NORMA CEI 0-16 EDIZIONE III Principali novità introdotte sulle protezioni ed implicazioni sui quadri MT Distributore TV-I f-f DG DDI SPG SPI TA-I TV-I f-n Utente www.anienergia.it Sommario INTRODUZIONE Dettagli Novità introdotte dalle nuove Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 al sistema di protezione di interfaccia per utenti attivi
Novità introdotte dalle nuove Norme CEI 0-16 e CEI 0-21 al sistema di protezione di interfaccia per utenti attivi ing. Massimo Ambroggi Responsabile Service Tecnico THYTRONIC S.p.A. (MI) http://www.norma016.it/cei/index.asp?page=documentazione&type=2 Dettagli La Norma CEI EN 62271-200. in media tensione
La Norma CEI EN 62271-200 sui quadri elettrici in media tensione 2 Elenco aziende associate sottogruppo Quadri mt La Norma CEI EN 62271-200 sui quadri elettrici in media tensione, vantaggi per: sicurezza Dettagli IA 010 Cabina di trasformazione MT/BT Giugno 2015
IA 010 Cabina di trasformazione MT/BT Giugno 2015 Per la parte di ricezione/immissione vedi IA 005. Riferimenti normativi Generali: CEI EN 62271-202 (17-103) Sottostazioni prefabbricate ad Alta tensione/bassa Dettagli Dalle DK alla Norma CEI 0-16
Dalle DK alla Norma CEI 0-16 A. Cerretti - ENEL Distribuzione Protezione generale (PG) Deve essere costituita da: Protezione di massima corrente di fase almeno bipolare a tre soglie, una a tempo dipendente, Dettagli Seminario dell'innovazione Ordine Ingegneri Catania 11/12/14
1 Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alla rete AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica. 2 Parte 1 Parte 2 Parte 3 Parte 4 Parte 5 Parte 6 Parte Dettagli Novità introdotte nella terza edizione della norma CEI 0-16 per il sistema di protezione di interfaccia (SPI) degli utenti attivi.
Novità introdotte nella terza edizione della norma CEI 0-6 per il sistema di protezione di interfaccia (SPI) degli utenti attivi. Il Sistema di Protezione di Interfaccia (SPI), associato al Dispositivo Dettagli Norma CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
Norma CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica Regola tecnica di connessione BT Norma CEI 0-21: Dettagli Regolamento di esercizio per la generazione di energia elettrica in parallelo con reti MT di AEMD
Regolamento di esercizio per la generazione di energia elettrica in parallelo con reti MT di AEMD 1. DATI IDENTIFICATIVI DELL UTENTE PRODUTTORE Dati del titolare dei rapporti con AEMD ed avente la disponibilità Dettagli "FOTOVOLTAICO: QUALI OPPORTUNITÀ OGGI?
"FOTOVOLTAICO: QUALI OPPORTUNITÀ OGGI? CONVEGNO DEL 30/05/2012 Novità per dimensionamento impianto Principali novità per dimensionamento: regole tecniche di connessione Passaggio dalle Normative di riferimento Dettagli GUIDA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE AEVV
Pag. 1 di 41 GUIDA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE AEVV Documenti allegati alla Specifica Tecnica Allegato A.1: REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT AEVV DI IMPIANTI Dettagli Medium Voltage Products. Guida tecnica Utenti attivi secondo la Norma CEI 0-16
Medium Voltage Products Guida tecnica Utenti attivi secondo la Norma CEI 0-16 2 Indice 4 I vantaggi ambientali e socio-economici delle energie rinnovabili 5 1. Utenti attivi secondo la Norma CEI 0-16 8 Dettagli ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT
ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT fac-simile da utilizzare per dichiarare la conformità dell impianto alla RTC - regola tecnica di connessione La dichiarazione deve essere compilata Dettagli Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica
N O R M A I T A L I A N A C E I Norma Italiana Data Pubblicazione CEI 0-21;V2 2013-12 Titolo Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici Dettagli di Schneider Electric
Implicazioni della norma CEI 0-16 su DG e SPG e relative SOLUZIONI: L esperienza di Schneider Electric Implicazioni CEI 0-16 su DG e SPG Per Sistema di Protezione del cliente è da intendersi l insieme Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
RTC REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE DELL AZIENDA PUBBLISERVIZI BRUNICO INDICE 1. Scopo 3 2. Campo di applicazione Dettagli ALLEGATO A INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT. Caratteristiche dell impianto di produzione
ALLEGATO A INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ESERCIZIO MT Quanto segue annulla e sostituisce le parti del Regolamento di Esercizio relative a capability dell impianto di produzione e caratteristiche ed impostazioni Dettagli NORMA CEI 0-210 REQUISITI FUNZIONALI, DI PROVA E CERTIFICAZIONE. ing. Massimo Ambroggi Responsabile Service Tecnico THYTRONIC S.p.A.
NORMA CEI 0-210 CENNI AL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER IMPIANTI DI ENERAZIONE BT : REQUISITI FUNZIONALI, DI PROVA E CERTIFICAZIONE ing. Massimo Ambroggi Responsabile Service Tecnico THYTRONIC Dettagli MODALITA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA E MEDIA TENSIONE
Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Aggiornamenti legislativi, Problematiche tecniche, Problematiche di installazione, Rapporti con gli enti MODALITA PER LA CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Dettagli CNA UNAE Bologna 15 Aprile 2014 - Claudio Francescon ABB s.p.a. Power Product Division CEI 0-16, Versione 3 Regole Tecniche di connessione in Media
CNA UNAE Bologna 15 Aprile 2014 - Claudio Francescon ABB s.p.a. Power Product Division CEI 0-16, Versione 3 Regole Tecniche di connessione in Media Tensione L evoluzione da Guida a Norma CEI DK 5600 ed. Dettagli REGOLAZIONE TECNICA DEI REQUISITI DI SISTEMA DELLA GENERAZIONE DISTRIBUITA
N 02 1 di 13 REGOLAZIONE TECNICA DEI REQUISITI DI SISTEMA DELLA GENERAZIONE DISTRIBUITA Storia delle revisioni 01 13/03/2012 Prima emissione 02 03/08/2012 Chiarimenti interpretativi N 02 2 di 13 INDICE Dettagli Claudio BRAZZOLA Arezzo 23 Novembre 2012 RTC BT: Nuova CEI 0-21 Regola tecnica per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT.
Claudio BRAZZOLA Arezzo 23 Novembre 2012 RTC BT: Nuova CEI 0-21 Regola tecnica per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti BT. La nuova regola tecnica di connessione BT: Norma CEI 0-21 La Norma Dettagli REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI MT DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A.
REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLE RETI MT DI AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.p.A. Pagina 1 di 48 INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE... 5 2. BASI PRINCIPALI E DEFINIZIONI... Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO PER GLI UTENTI UTILIZZATORI E AUTOPRODUTTORI ALLA RETE MT
3 CRITERI DI ALLACCIAMENTO PER GLI UTENTI UTILIZZATORI E AUTOPRODUTTORI ALLA RETE MT 3.1 INTRODUZIONE Il collegamento dei clienti utilizzatori e di quelli autoproduttori alla rete di distribuzione necessita Dettagli LINEE GUIDA PER LA CONNESSIONE DI
DI TETTI FOTOVOLTAICI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE BT Documento DBU/003 Agosto 2005 Pag.2 di 23!"#$%&%! ''&% ( ) * + ),-%,.%! -#// ' + ),-%,.% + ),-%,.%!"'' 0 ),'1! -%$%!2"'' 3 ),-%,.%! % )) %&-,,!&,# ( Dettagli Nuovi requisiti e prove in campo per le protezioni di interfaccia, secondo le norme CEI 0-21 e CEI 0-16
LA GESTIONE DELL INTEGRAZIONE DEL FOTOVOLTAICO NELLE RETI Nuovi requisiti e prove in campo per le protezioni di interfaccia, secondo le norme CEI 0-21 e CEI 0-16 Francesco Groppi Responsabile GDL2 del Dettagli Le Regole Tecniche per. e la nuova edizione della Guida CEI 82-25
Le Regole Tecniche per la Connessione alle reti e la nuova edizione della Guida CEI 82-25 Ing. Francesco Iannello Responsabile Tecnico ANIE/Energia Vicenza, 16 Dicembre 2010 Indice Connessione alle reti Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI ALLA RETE MT DELLA DISTRIBUZIONE-DK5600. Relatore GUIZZO P.I. GASTONE. Università di Padova 26 giugno 2004
CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI ALLA RETE MT DELLA DISTRIBUZIONE-DK5600 Relatore GUIZZO P.I. GASTONE Università di Padova 26 giugno 2004 L Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (AEEG) con delibera Dettagli NORMA CEI 0-160 LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA: CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE
NORMA CEI 0-160 LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI E PASSIVI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA: ing. Massimo Ambroggi Responsabile Service Tecnico THYTRONIC S.p.A. (MI) 0 Introduzione Scopo di questa presentazione Dettagli Impianto fotovoltaico
a cura di Antonello Greco Oggetto dellʼintervento Installazione di un impianto fotovoltaico da 6 kw su edificio. Norme, Leggi e Delibere applicabili Guida CEI 82-25: 2010-09: Guida alla realizzazione di Dettagli A.1 Caratteristiche del cavo di collegamento e della sezione ricevitrice MT (da inserire solo per connessioni alla rete MT)
ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata da professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Dettagli PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE L'APPROCCIO THYTRONIC
PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE L'APPROCCIO THYTRONIC ing. Massimo Ambroggi Responsabile Service Tecnico THYTRONIC S.p.A. (MI) PREMESSA La tecnologia dei relè di protezione per le reti elettriche Dettagli L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2012 344/2012/R/EEL APPROVAZIONE DELLA MODIFICA ALL ALLEGATO A70 E DELL ALLEGATO A72 AL CODICE DI RETE. MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Dettagli Le novità tecnologiche introdotte dalla Norma CEI 0-21
Le novità tecnologiche introdotte dalla Norma CEI 0-21 Ing. Francesco Iannello Responsabile Tecnico ANIE/GIFI Reggio Emilia, 25 luglio 2012 SOMMARIO Obiettivi della Norma CEI 0-21 Entrata in vigore della Dettagli A.1 Caratteristiche del cavo di collegamento e della sezione ricevitrice MT (da inserire solo per connessioni alla rete MT)
ALLEGATO J: ADDENDUM TECNICO La seguente dichiarazione deve essere compilata e firmata da professionista iscritto all albo o dal responsabile tecnico di una impresa abilitata ai sensi della legge vigente. Dettagli CM-UFD.M32 Relè di protezione d interfaccia conforme alla norma CEI 0-21
Relè di protezione d interfaccia conforme alla norma CEI 0-21 Relè di protezione di interfaccia conforme alla norma CEI 0-21 Il nuovo relè di protezione di interfaccia (SPI), deputato al controllo della Dettagli Seminario LA NUOVA NORMA CONNESSIONI IN BASSA TENSIONE
Seminario LA NUOVA NORMA CONNESSIONI IN BASSA TENSIONE La nuova Norma CEI 0-21: novità per la connessione di utenti attivi alle reti di distribuzione BT (prog. C1058) A.Cerretti Enel Distribuzione S.p.A. Dettagli tecnologie per l energia
tecnologie per l energia Sommario azienda 1 3 4 5 prodotti 7 9 13 35 45 67 77 83 AD Welcome Gruppo Gaia Energy Gaia Energy in Italia e nel Mondo Gecab Caratteristiche Tecniche e Costruttive Normative nazionali Dettagli Norma CEI 11 20 : impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria
Norma CEI 11 20 : impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II categoria 2 Ottobre 2008, Catania, Marco Ravaioli Norma CEI 11-20 La norma CEI ha per oggetto Dettagli PROTEZIONI GENERALE PROTEZIONE DI MASSIMA CORRENTE DI FASE
PROTEZIONI GENERALE I valori di tempo di estinzione della sovracorrente (estinzione del guasto) indicati in tabella sono da intendersi come somma del tempo di intervento della protezione, del tempo di Dettagli ORGANO UFFICIALE DI INFORMAZIONE TECNICA DELL'UNAE Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese d'installazione di Impianti SUPPLEMENTO
ORGANO UFFICIALE DI INFORMAZIONE TECNICA DELL'UNAE Istituto Nazionale di Qualificazione delle Imprese d'installazione di Impianti SUPPLEMENTO Norma CEI 0-16 Regola tecnica di riferimento per la connessione Dettagli Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica
N O R M A I T A L I A N A C E I 1 Data Scadenza Inchiesta C. 1136 22-11-2014 Data Pubblicazione 2014-10 Classificazione 0-21; V Titolo Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi Dettagli ITC. ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI SET DISTRIBUZIONE S.p.A.
Pag. 1 di 35 ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI SET DISTRIBUZIONE S.p.A. CON TENSIONE (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per l Dettagli ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI MEDIA TENSIONE ALLE DELIBERE DELL AEEG
Ottobre 2012 ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI MEDIA TENONE ALLE DELIBERE DELL AEEG Come risparmiare evitando il pagamento del CTS Delibera AEEG 198/11 Norma CEI 0-16 Delibera AEEG 33/08 Associazione Energia Dettagli Delibera 84/2012/R/EEL Requisiti per gli impianti di produzione MT BT ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale
Delibera 84/2012/R/EEL Requisiti per gli impianti di produzione MT BT ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale Comunicazione di Gelsia Reti ai sensi degli art.5.2 e 6.6. della delibera 84/2012/R/EEL Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DELLA GERMANO INDUSTRIE ELETTRICHE S.R.L.
REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DELLA GERMANO INDUSTRIE ELETTRICHE S.R.L., DISTRIBUTORE DI ENERGIA ELETTRICA NELLE ISOLE TREMITI Dettagli Requisiti tecnici degli impianti dei clienti MT e condizioni per avere diritto all indennizzo
Comunicazione all utenza MT ai sensi della Deliberazione dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas n. 333/07, articolo 35.4. Gentile Cliente, La informiamo che l Autorità per l energia elettrica e Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SEA S.C.
IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SEA S.C. Agosto 2007 1/14 1. SCOPO DELLE PRESCRIZIONI Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di definire i criteri e le modalità Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI ALLA RETE MT DI DISTRIBUZIONE SECONDO ENEL DK5600 MARZO 2004
1 CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI CLIENTI ALLA RETE MT DI DISTRIBUZIONE SECONDO ENEL DK5600 MARZO 2004 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE ing. Massimo Ambroggi Service Tecnico THYTRONIC S.p.A. 2 PRINCIPIO Dettagli AZIENDA ELETTRICA ITC
COMUNE DI CAVALESE PROVINCIA DI TRENTO AZIENDA ELETTRICA ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DEL COMUNE DI CAVALESE CON TENSIONE NOMINALE Dettagli E-Werk Lüsen Gen.m.b.H. / Azienda Elettrica Luson Soc. Coop.
ALLEGATO B - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI DELL ART. 5 BIS3 DELLA DELIBERA 243/2013/R/EEL CIRCA LE FUNZIONALITÀ E LE REGOLAZIONI DELLE PROTEZIONI (SEZIONE RISERVATA AL TECNICO DEL CLIENTE) La seguente Dettagli CRITERI DI ALLACCIAMENTO DI TETTI FOTOVOLTAICI ALLA RETE BT DI DISTRIBUZIONE INDICE 3. NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO 2
Ed. 1.1-1/15 INDICE 1. SCOPO DELLE PRESCRIZIONI 2 2. CAMPO DI APPLICAZIONE 2 3. NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO 2 4. DEFINIZIONI 2 5. CRITERI GENERALI 3 5.1 CRITERI GENERALI DI FUNZIONAMENTO Dettagli DICHIARAZIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI CONNESSI ALLA RETE ELETTRICA DI ASM TERNI A TENSIONE >1kV
DEGLI IMPIANTI CONNEI ALLA RETE ELETTRICA DI AM TERNI A TENIONE >1kV AM TERNI.p.A. ervizio Elettrico AM D.T.010409/1 NOME CONVENZIONALE CABINA...CODICE... NOME CONVENZIONALE UTENTE...CODICE... TENIONE Dettagli Incontro tecnico COME NASCE. Relatore. Gastone Guizzo. Padova, 11 maggio 2012
Incontro tecnico NORMA CEI 0-21 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica Relatore Gastone Guizzo Padova, Dettagli Nuova regola tecnica di connessione in BT: Norma CEI 0-21 II ediz. e relè d interfaccia
Firenze, 12 Aprile 2013 - Sergio G. Carrara Nuova regola tecnica di connessione in BT: Norma CEI 0-21 II ediz. e relè d interfaccia 12 aprile 2013 Slide 1 Fonti Rinnovabili una sfida per il futuro ABB Dettagli Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica
N O R M A I T A L I A N A C E I Norma Italiana Data Pubblicazione CEI 0-21;V1 2014-12 Titolo Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici Dettagli Dipartimento di Energia Politecnico di Milano
Dipartimento di Energia Politecnico di Milano Prof. Maurizio Delfanti maurizio.delfanti@polimi.it Mezzocorona (TN), 28 ottobre 2011 La nuova regola tecnica 2 La Norma tecnica è stata elaborata da un gruppo Dettagli SISTEMI DI CONTROLLO E PROTEZIONE DELLE CENTRALI EOLICHE [PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE]
1 di 17 SISTEMI DI CONTROLLO E PROTEZIONE DELLE CENTRALI EOLICHE [PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE] Redatto Collaborazioni Verificato Approvato R. Gnudi - L. Caciolli C. Cassaro N. Garau A. Costanzo Dettagli Criteri di allacciamento di clienti alla rete MT della Distribuzione DK 5600 Ed.IV - Marzo 2004
Questo documento contiene informazioni di proprietà di Enel SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata qualsiasi forma Dettagli Energia Solare Fotovoltaica Sezione 4 Gli organi di manovra
Energia Solare Fotovoltaica Sezione 4 Gli organi di manovra Corso di ENERGETICA A.A. 2014/2015 Docente: Prof. Renato Ricci Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche Definizioni (2) Gli Dettagli Claudio Francescon ABB s.p.a. Power Product Division CEI 0-16, Versione 3 Regole Tecniche di connessione in Media Tensione
Claudio Francescon ABB s.p.a. Power Product Division CEI 0-16, Versione 3 Regole Tecniche di connessione in Media Tensione Apporto della GD NUMERO DI IMPIANTI GD POTENZA DA IMPIANTI GD FONTE AEEG 2010 Dettagli Codici 15307 Sistema per l allacciamento alla rete e il monitoraggio locale degli impianti PianetaSole Beghelli
CENTRALE PIANETASOLE BEGHELLI Codici 15307 Sistema per l allacciamento alla rete e il monitoraggio locale degli impianti PianetaSole Beghelli ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE E L USO Indice Cos è la Centrale Dettagli IMPIANTI DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICA REQUISITI MINIMI PER LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO IN PARALLELO CON LA RETE AT
N 01 1 di 23 IMPIANTI DI PRODUZIONE FOTOVOLTAICA REQUISITI MINIMI PER LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO IN PARALLELO CON LA RETE AT Storia delle revisioni 01 13/03/2012 Prima emissione N 01 2 di 23 INDICE 1. Dettagli Guida: Gruppi generatori statici di energia in B.T. (UPS) - prima parte -
Guida: Gruppi generatori statici di energia in B.T. (UPS) - prima parte - Pubblicato il: 11/07/2004 Aggiornato al: 11/07/2004 di Gianluigi Saveri La qualità dell alimentazione elettrica può essere fonte Dettagli Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica
N O R M A I T A L I A N A C E I Norma Italiana Data Pubblicazione CEI 0-16 2012-12 Titolo Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SORESINA RETI E IMPIANTI
Via Cairoli, 17-26015 Soresina CR tel. 0374 341858 (4 linee r.a.) fax 0374 341838 numero verde 800 292433 e-mail: info@aspmsoresina.it web: www.aspmsoresina.it Capitale sociale 4.500.000,00 R.E.A. 159431 Dettagli MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA
Pag. 1 di 11 1. Misura dell energia dei clienti produttori L attuale quadro regolatorio di riferimento prevede che il sistema di misura, installato nel punto di connessione alla rete di un impianto di Dettagli Fra C.E.G. e Cliente (titolare dei rapporti con C.E.G.) si stabiliscono le seguenti condizioni.
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DELLA SOCIETA COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL PRODUTTORE GENERALITÀ Il presente regolamento Dettagli ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI STET S.p.A. CON TENSIONE NOMINALE 1 KV.
Pag. 1 di 32 ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DI STET S.p.A. CON TENSIONE NOMINALE 1 KV (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per Dettagli Rete Alta Tensione (AT)
Il seguente documento risponde a quanto prescritto dall Allegato A alla delibera dell AEEG ARG/elt 198/2011 e smi comma 44.1 lettera a, b, e c. Esso descrive macroscopicamente il funzionamento dei dispositivi Dettagli ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DEL COMUNE DI ISERA CON TENSIONE NOMINALE 1 KV
ITC ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE DEL COMUNE DI ISERA CON TENSIONE NOMINALE 1 KV (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per l Energia Dettagli Componenti per quadri di interfaccia ABB Indispensabili per Norma, eccezionali per qualità
Componenti per quadri di interfaccia ABB Indispensabili per Norma, eccezionali per qualità La protezione semplicemente necessaria Da ABB una soluzione completa per rispondere alla Norma CEI 0-21 Come richiesto Dettagli ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE BT DELL AZIENDA ELETTRICA COMUNE DI TIRES
ISTRUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLA RETE BT DELL AZIENDA ELETTRICA COMUNE DI TIRES (Riferimento. Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08) INDICE 1. Scopo 2. Dettagli REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO
REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO IN PARALLELO CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE MT DI UNARETI SPA DELL IMPIANTO DI PRODUZIONE AI SENSI DELLA DEL.243/2013/R/EEL RAG. SOCIALE.. VIA, COMUNE I N D I C E 1. Oggetto e Dettagli REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT IMPRESA ELETTRICA DANNA E BONACCORSI SRL -USTICA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI BT IMPRESA ELETTRICA DANNA E BONACCORSI SRL -USTICA DI IMPIANTI DI PRODUZIONE (In vigore dal 01/01/2013) 1. DATI DELL UTENTE ATTIVO DATI IDENTIFICATIVI UTENTE Dettagli Parte A Regolamento d esercizio in parallelo con reti MT di Alto Garda Servizi S.p.A. di impianti di produzione
Pag. 1 di 32 Parte A Regolamento d esercizio in parallelo con reti MT di Alto Garda Servizi S.p.A. di impianti di produzione Il presente regolamento è sottoscritto dall Utente Produttore sotto riportato Dettagli Impianti fotovoltaici (Prescrizioni Particolari e Verifiche)
Impianti fotovoltaici (Prescrizioni Particolari e Verifiche) Ultimo aggiornamento: 1 nov. 2007 Prescrizioni particolari Prescrizioni previste dalla sezione 712 della norma CEI 64-8 Sistemi fotovoltaici Dettagli I sistemi elettrici: lezione introduttiva. Prof.ssa Maria Dicorato
I sistemi elettrici: lezione introduttiva Prof.ssa Maria Dicorato La produzione di energia elettrica L insieme dei mezzi di produzione, denominato centrali elettriche, nei quali avviene la trasformazione Dettagli La cabina di trasformazione MT/BT
Seminario tecnico La cabina di trasformazione MT/BT Questo incontro è un estratto dei corsi : C1 Studio e progettazione di una cabina MT/BT (durata 20 ore) CEI 0-16 Connessione di utenze private alla rete Dettagli SPECIFICA TECNICA. Cancellare le voci che non interessano Materiale Prestazione Servizio. RTC Clienti produttori BT Prescrizioni tecniche
Settore = elettrico Regole Tecniche per la Connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione a terzi di LINEA RETI E IMPIANTI a tensione nominale minore o Dettagli GENERALITA Cabine MT/BT
CABINE MT/BT GENERALITA Cabine MT/BT anno 2012 Cabine MT/BT 2 sistemi elettrici Categorie dei sistemi elettrici In relazione alla tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in (1) : Categoria 0 Dettagli ENEL Listing Certificazione Dispositivi di Interfaccia con la rete
ENEL Listing Certificazione Dispositivi di Interfaccia con la rete I dispositivi di interfaccia con la rete ENEL di distribuzione in bassa tensione devono essere sottoposti ad una procedura di approvazione. Dettagli REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A
REGOLAMENTO DI ESERCIZIO IN PARALLELO CON RETI MT DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DELL ENERGIA ELETTRICA DI PROPRIETA' DEL PRODUTTORE GENERALITÀ Il presente regolamento fra Enel Dettagli Allegato ITC. Edizione V del 1 Gennaio 2013
S. E L. I. S. L a m p e d u s a S. p. A. - C a p i t a l e S o c i a l e 3. 4 0 6. 9 2 4, 0 4 i. v. R e g i s t r o d e l l e I m p r e s e P a l e r m o, C. F. e P. I V A 0 3 6 2 0 8 5 0 8 2 0 S E D E Dettagli 1000 0-16, CEI 0-21, AEEG 84/2012/R/EEL,
Dispositivo automatico di prova per sistemi protezione interfaccia (SPI) e sistemi protezione generale (SPG), secondo gli standard CEI 0-16, CEI 0-21, AEEG 84/2012/R/EEL, allegato A.70 di TERNA Strumento Dettagli REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE 1kV
REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE PER IMPIANTI DI GENERAZIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE 1kV SECAB Società Cooperativa (Riferimento: Deliberazione dell Autorità per l energia elettrica e il gas n. 89/07) Dettagli L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 6 GIUGNO 2013 243/2013/R/EEL ULTERIORI INTERVENTI RELATIVI AGLI IMPIANTI DI GENERAZIONE DISTRIBUITA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NAZIONALE. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE Dettagli ASPETTI NORMATIVI E DI PROGETTAZIONE
Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Novità legislative (nuovo conto energia), problematiche tecniche, problematiche di installazione, rapporti con gli Enti ASPETTI NORMATIVI E DI PROGETTAZIONE Dettagli AMIAS SERVIZI SRL Corso Milano 19 24020 Selvino (Bg) Tel. 035.76.35.24 - fax 035.76.36.24 info@amiasservizi.it
Corso Milano 19 24020 Selvino (Bg) Tel. 035.76.35.24 - fax 035.76.36.24 info@amiasservizi.it Progetto: Condizioni per l erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale Dettagli Funzioni aggiuntive: - Registrazione oscillografica, - Logica programmabile (PLC) - Richiusura automatica per impianti fotovoltaici (opzionale)
SOLUZIONI THYTRONIC PER L ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA AI REQUISITI DELL ALLEGATO TERNA A70 CHE LA DELIBERA 84/2012/R/EEL (08-03-2012) PRESCRIVE PER LA CONNESSIONE DI UTENTI ATTIVI Dettagli ALLEGATO AIB - APPARECCHIATURE DI INTERFACCIA CON LA RETE BT: PRESCRIZIONI E PROVE
ALLEGATO AIB - APPARECCHIATURE DI INTERFACCIA CON LA RETE BT: PRESCRIZIONI E PROVE 1. GENERALITA Ai fini della connessione con la rete ACSM vengono distinti tre elementi: Dispositivo di interfaccia Protezione Dettagli Integrazione degli impianti fotovoltaici nella rete elettrica
Integrazione degli impianti fotovoltaici nella rete elettrica G. Simioli Torna al programma Indice degli argomenti Considerazioni introduttive Quadro normativo - Norma CEI 11-20 Isola indesiderata - Prove Dettagli GUIDA TECNICA. A.8 CORRENTI DI CORTO CIRCUITO E TEMPO DI ELIMINAZIONE DEI GUASTI NEGLI IMPIANTI DELLE RETI A TENSIONE UGUALE O SUPERIORE A 120 kv
GUIDA TECNICA Allegato A.8 1 di 23 A.8 DI ELIMINAZIONE DEI GUASTI NEGLI Storia delle revisioni Rev.00 25/05/2001 Prima emissione Rev.01 26/04/2005 Rev.02 01/09/2010 Modifiche al paragrafo 5.2.2 (Correnti Dettagli Deliberazione AEEG 84/2012/R/EEL 8 Marzo 2012: requisiti e modalità di attuazione per inverter Power-One Aurora
Deliberazione AEEG 84/2012/R/EEL 8 Marzo 2012: requisiti e modalità di attuazione per inverter Power-One Aurora Principali contenuti della Delibera AEEG 84/2012/R/EEL In data 08 Marzo 2012, l Autorità Dettagli CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE
Cabtrasf_parte_prima 1 di 8 CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE parte prima Una cabina elettrica è il complesso di conduttori, apparecchiature e macchine atto a eseguire almeno una delle seguenti funzioni: Dettagli REGOLE TECNICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI BASSA TENSIONE DI SORESINA RETI E IMPIANTI
Via Cairoli, 17-26015 Soresina CR tel. 0374 341858 (4 linee r.a.) fax 0374 341838 numero verde 800 292433 e-mail: info@aspmsoresina.it web: www.aspmsoresina.it Capitale sociale 4.500.000,00 R.E.A. 159431 Dettagli Impianti di carica per i veicoli elettrici (Seconda parte) Sistemi di carica
Impianti di carica per i veicoli elettrici (Seconda parte) Sistemi di carica Il sistema di carica dei veicoli elettrici è attualmente oggetto di acceso dibattito internazionale per la definizione o meglio Dettagli IMPIANTO ELETTRICO: ADEGUAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE ALLA NORMA CEI
RELAZIONE TECNICA 1. IMPIANTO ELETTRICO: ADEGUAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE ALLA NORMA CEI 0-16... 2 1.1. - Premessa... 2 1.2. Nuovo dispositivo di protezione generale... 4 1.2.1 Prescrizioni previste Dettagli Sede : 01/03/11 ALLEGATO N : CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE DI MEDIA TENSIONE DI AIM
Sede : 01/03/11 ALLEGATO N : CONNESSIONI ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE DI MEDIA TENSIONE DI AIM REGOLAMENTO DI ESERCIZIO PER IL PARALLELO CON LA RETE DI DISTRIBUZIONE MT DI AIM DI GRUPPI GENERATORI Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back