Source: http://docplayer.fi/283967-17-moottorit-ja-generaattorit.html
Timestamp: 2016-12-05 21:04:29+00:00
Document Index: 8360308

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT
Download "17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT"
1 17. MOOTTORIT JA GENERAATTORIT IEC: n mitoitus Luku 17: Moottorit ja generaattorit IEC-tunnus IEC ( International Electrotechnical Commission ) on kehittänyt kansainväliset standardisarjat sähkökoneiden asennusmitoille sekä määritellyt niitä vastaavat kokoa ilmaisevat tunnukset. Koneet, joilla on sama tunnus, ovat asennusmittojensa puolesta keskenään vaihtokelpoisia. Kun akselinkorkeus on enintään 400 mm kuuluu jalallisten koneiden tunnukseen rungon tunnus ja vapaan akselinpään halkaisija, esim. 112 M 28. Rungon tunnus muodostuu akselinkorkeudesta ja kirjaimesta S, M tai L, joka ilmaisee rungon pituusluokan. Mikäli jalallinen kone on varustettu kiinnityslaipalla koneen käyttöpäässä, lisätään laipan tunnus, esim. 112M 28 FF215. Koneet, jotka ovat tarkoitetut ainoastaan laippakiinnitykseen, merkitään akselinpään halkaisijalla ja laipan tunnuksella, esim. 28FF215. Laipan tunnus muodostuu kirjaimista FF tai FT ja kiinnitysreikien jakoympyrän halkaisi jasta. Merkintää FF käytetään kun laipassa on vapaareiät ( läpimenevät, ilman kierteitä ) ja merkintää FT kun laipassa on kierrereiät. ABB:n TTT-käsikirja2 Eräiden moottorien IEC-tunnukset ja asennusmitat Taulukko 17.1a. Jalalliset moottorit. Luku 17: Moottorit ja generaattorit IEC- Asennusmitat Kiinnitystunnus A B C D E F G H ruuvi 71M M6 80M ,5 80 M8 90S M8 90L M8 100L M10 112M M10 132S M10 132M M10 160M M12 160L M12 180M ,5 180 M12 180L ,5 180 M12 200M M16 200L M16 Suurempien moottorien IEC-tunnukset ja asennusmitat ovat osittain pyörimisnopeudesta riippuvaisia. Kaikkien moottoriemme asennusmitat ovat moottoriesitteissämme sekä mittapiirustuksissamme. ABB:n TTT-käsikirja3 Taulukko 17.1b. Laipalliset moottorit. Luku 17: Moottorit ja generaattorit IEC- Asennusmitat Kiinnitystunnus D E F G M N ruuvi 14FF M8 19FF , M10 24FF M10 24FF M10 28FF M12 28FF M12 38FF M12 38FF M12 42FF M16 42FF M16 48FF , M16 48FF , M16 55FF M16 55FF M16 Suurempien moottorien IEC-tunnukset ja asennusmitat ovat osittain pyörimisnopeudesta riippuvaisia. Kaikkien moottoriemme asennusmitat ovat moottoriesitteissämme sekä mittapiirustuksissamme Liitinmerkinnät ja pyörimissuunta Standardi IEC määrittelee pyörivän sähkökoneen liitinmerkinnät ja pyörimissuunnan sekä liitinmerkintöjen ja pyörimissuunnan välisen riippuvuuden, kun sähkökone on liitettynä verkkoon. ABB:n TTT-käsikirja4 Liitinmerkinnät Kuvat a, b ja c esittävät tavallisten kolmivaiheisten vaihtosähkökoneiden käämityksiä ja liitinmerkintöjä. U V W N U V W KUVA 17.2a. Koneiden käämitykset on kytketty joko tähteen tai kolmioon koneen sisällä. U1 V1 W 1 U2 V2 W2 KUVA 17.2b. Koneen vaihekäämitysten alkuja loppupäät ( U 1 ja U 2 ) on kytketty suoraan liittimiin. ( Mikäli käämityksessä on väliulosottoja, niin ne on merkitty U 3, U4 ). Käämityksen kytkentä tähteen tai kolmioon suoritetaan joko liitäntäkotelossa tai koneen ulkopuolella. 1U 1V 1W 2U 2V 2 W KUVA 17.2c. Kaksinopeusmoottorin liitinmerkinnät. Suurempi etunumero vastaa suuremman pyörimisnopeuden käämitystä ( 2 U, 2 V ja 2 W ). Kolmivaiheisella käämityllä roottorilla varustetun epätahtikoneen ( tavallisesti liukurengaskone ) roottorin liitinmerkinnät saadaan staattorikäämityksen merkinnöistä korvaamalla: U kirjaimella K V kirjaimella L W kirjaimella M N kirjaimella Q Jos ensiökäämitys on roottorissa, kirjaimia U, V, W ja N käytetään roottorikäämitykselle ja kirjaimia K, L, M ja Q staattorikäämitykselle. Tahtikoneen ja tasasähkökoneen magnetointikäämityksen liitinmerkinnät ovat F1 ja F2. Yleisimmin käytetyt tasasähkökoneiden liitinmerkinnät ovat: ankkurikäämitys...a1 A2 kääntönapakäämitys...b1 B2 kääntönapa- + kompensointikäämitys (tai pelkkä kompensointikäämitys)...c1 C2 sarjakäämitys...d1 D2 vierasmagnetointikäämitys...f1 F2 apukäämitys (vierasmagnetointi)...h1 H2 sivuvirtakäämitys...e1 E2 Kuvassa 17.2d on esimerkki tasasähkökoneen kytkennästä liitinmerkintöineen. ABB:n TTT-käsikirja5 KUVA 17.2d. Esimerkki tasasähkökoneen kytkennästä liitinmerkintöineen. Pyörimissuunta Standardin IEC mukaan määritellään sähkökoneen päät kirjaimilla D ( Drive end ) ja N ( Non- drive end ), katso kuvaa 17.2e. Akselin pyörimissuunta on joko myötäpäivään tai vastapäivään sähkökoneen D- päästä katsottuna. N D KUVA 17.2e. Sähkökoneen päiden määrittelykirjaimet. Kolmivaiheisten vaihtosähkökoneiden sisäinen kytkentä on tehty siten, että kun verkon vaiheet L 1, L 2 ja L 3 kytketään tässä järjestyksessä liittimiin U, V ja W, niin akselin pyörimissuunta on myötäpäivään. Tämä sääntö pätee myös siinä tapauksessa, että kone rakenteellisista syistä voi pyöriä ainoastaan vastapäivään. Pyörimissuuntaa muutetaan vaihtamalla kahden vaihejohtimen päät keskenään. Tasasähkökoneille ei voida antaa yhtä yksinkertaisia sääntöjä. Tärkeimmät säännöt ovat seuraavat: Magnetoimiskäämitykset vaikuttavat samaan suuntaan, kun virta kulkee eri käämityksissä samassa numerojärjestyksessä liitinmerkintöjen viimeisten numeroiden mukaan, esim. F1 - F2 ja D1 - D2 tai F2 - F1 ja D2 - D1 Moottorina toimiva tasasähkökone pyörii myötäpäivään, kun virta kulkee ankkurikäämityksessä ja hallitsevassa magnetointikäämityksessä samassa ( suurenevassa tai pienenevässä ) numerojärjestyksessä. Tasasähkömoottorin pyörimissuunta vaihdetaan kääntämällä virran suunta joko ankkurikäämityksessä tai hallitsevassa magnetointikäämityksessä. ABB:n TTT-käsikirja6 Pyörimissuuntaa vaihdettaessa on kiinnitettävä huomiota erikoisesti kompoundi- ja apukäämitysten kytkentään, jotta mm. magnetointikäämitysten keskinäinen vaikutus tulee oikeaksi ja kone toimii halutulla tavalla. Kuvassa 17.2f on esimerkki tasasähkökoneen liittämisestä verkkoon. KUVA 17.2f. Esimerkki tasasähkökoneen liittämisestä verkkoon. Kone on sama kuin kuvassa 17.2d. Pyörimissuunnan vaihtaminen vaatii kompoundikäämityksen kytkennän muutoksen. Kone toimii myötäkompoundoituna moottorina tai vastakompoundoituna generaattorina Relesuojaus ja valvontalaitteet Lämpöaikavakio Yksinkertaisimmassa tapauksessa sähköjohtimen tai käämityksen lämpeneminen noudattaa eksponenttilakia, kuva 17.3a. Lämpenemiskäyrän kulun määrää lämpöaikavakio J, jonka kuluttua johtimen lämpenemä on saavuttanut 63 % loppuarvostaan. Kun aikaa on kulunut 4 J verran, voidaan katsoa loppulämpenemä θ saavutetuksi. Mitä suurempi on lämmitettävä massa ja mitä huonompi jäähdytys, sitä pidempi on aikavakio. KUVA 17.3a. Sähköjohtimen tai käämityksen lämpeneminen ja jäähtyminen. τ = lämpenemisaikavakio ja = jäähtymisaikavakio. τ j Loppulämpenemä θ on likimain verrannollinen johtimessa kulkevan virran neliöön. Virran suuruus ei sen sijaan vaikuta aikavakioon. ABB:n TTT-käsikirja7 Jäähtyminen käyttölämpimästä tilasta tapahtuu vastaavalla tavalla, mutta aikavakio saattaa nyt olla toinen kuin käämityksen tai kaapelin lämmetessä. Esim. tuuletuksen pysähtyminen aiheuttaa aikavakion moninkertaistumisen. Taulukko 17.3a. Pyörivien sähkökoneiden lämpenemisvakiota Konelaji ( teho yli 100 kw ) Suljettu rakenne Avoin rakenne tai lämmönvaihdin Pienet avoimet koneet Huom. Pidemmät aikavakiot liittyvät hitaampiin koneisiin. Lämpenemisaikavakio J /min Ylivirtasuojaus Pyörivän sähkökoneen ylivirta- ja oikokulkusuojaus toteutetaan tavallisesti seuraavilla yhdistelmillä: - lämpöreleellä varustettu moottorinsuojakytkin + sulakkeet, kun on kyseessä pieni moottori ja käsin tapahtuva paikallisohjaus, - lämpöreleellä varustettu kontaktori + sulakkeet suuremmalle moottorille ja aina, kun tarvitaan automatiikkaa tai kauko-ohjausta ja - lämpöreleellä ja hetkellisellä ylivirtareleellä varustettu katkaisija, kun on kyseessä suuri pienjännitekone tai suurjännitekone. Ylivirtasuojauksesta huolehtii näissä kaikissa yhdistelmissä lämpörele. Suurehkon sähkökoneen tarkkaan ylivirtasuojaukseen ei sulakkeiden ja tavallisen lämpöreleen yhdistelmä aina riitä, varsinkin jos käynnistys- tai käyntiolosuhteet ovat vaikeat. Tällaisiin tapauksiin tarjoaa tehokkaamman suojan erityinen moottorinsuojarele. Taajuusmuuttujakäytöissä ja pehmokäynnistimissä käytetään tarkoitukseen suunniteltuja suojalaitteita. Pyörivän koneen erityissuojat Edellä selostettua suojausta voidaan koneen laadun ja käytön mukaan edelleen täydentää. Niinpä on olemassa käynnistymisen, tahtikoneen epätahtikäynnin, takatehon, vinokuormituksen, maasulun, eristystilan ja tahtikoneen magnetoinnin valvontalaitteita. Mitä suurempi kone ja tärkeämpi käyttö on kysymyksessä, sitä monipuolisempi valvonta on tarpeen. Ellei moottori käynnistettäessä lähde pyörimään tai kun käynnissä oleva moottori äkkiä pysähtyy, sen sanotaan joutuneen jumitilaan. Jumitila aiheutuu tavallisesti työkoneen laakerivaurioista tai kiinnijuuttumisesta. Juuttuminen on yleinen häiriö esim. kuljettimissa ja hakuissa. Häiriötilassa moottorin häkkikäämitys saattaa helposti vaurioitua. Jumitilan ja epänormaalin pitkän käynnistyksen varalta oikosulku- ja tahtimoottori suojataan vakioaikayli-virtareleillä. Releen virta-asettelu on tavallisesti x nimellisvirta. Aika-asettelu valitaan % pidemmäksi kuin todellinen käynnistysaika. Toinen tarkempi tapa käynnistyksen valvontaan on käyttää erityistä käynnistyksenvalvojaa ( I 2 s ts ). Tällöin alijännitteen vaikutus käynnistysaikaan tulee automaattisesti otetuksi huomioon. Tahtigeneraattorin epäsymmetrinen kuormittaminen aiheuttaa roottorin ylimääräistä lämpenemistä. Tietty, konelajista riippuva vinokuorma voidaan kuitenkin sallia. Mikäli suuri epäsymmetria on käytössä mahdollinen, voidaan suojana käyttää vinokuormitusrelettä. Myös oikosulkumoottorin roottorissa syntyy ylimääräisiä häviöitä, jos syöttävä verkko on epäsymmetrinen. Jo 10 % jännite-erot saattavat, koneesta riippuen, tehdä vinokuormitusreleen käytön tarpeelliseksi. Tahtimoottori tai -generaattori voi joutua epätahtikäyntiin esim. verkkohäiriön, säätöhäiriön, magnetointihäiriön tai kuor mitushäir iön johdosta. ABB:n TTT-käsikirja8 Epätahtitilan toteamiseen voidaan tapauksesta riippuen käyttää: - ylivirtarelettä - takatehorelettä - loistetehorelettä tai - magnetoimispiirissä olevaa erikoisrelettä. Releet irrottavat koneen verkosta, jolloin mm. suurjännitekoneen magnetoinnin heikennys tai katkaisu voi olla tarpeen. Moottorin pudotessa tahdista se alkaa ottaa loistehoa verkosta. Tämän havaitsee loistehorele. Sopivan viiveen avulla annetaan moottorille mahdollisuus uudelleen tahdistumiseen. Ellei tahdistuminen onnistu, rele ohjaa moottorin irti verkosta. Tahtimoottorin tehosta riippuen sen magnetointivirtapiirissä voi olla elin, joka tuntee tahdista putoamisen yhteydessä roottoriin indusoituvan vaihtojännitteen. Takatehosuojaus on tarpeen tahtigeneraattorille, joka voimakoneen häiriötilan vuoksi mahdollisesti alkaa käydä verkon syöttämänä moottorina. Tällainen käynti saattaa vahingoittaa voimakonetta. Ylijännitereleet ovat tarpeen omaa verkkoaan yksin syöttävälle generaattorille, mikäli verkossa on laitteita, jotka ovat arkoja poikkeaville jännitteille. Sekä oikosulku- että tahtimoottorille saattaa olla tärkeätä, ettei niitä voi käynnistää tai käyttää alijännitteellä. Käynnistys saattaa esim. suuren vastamomentin vuoksi katketa kesken tai kone jää muuten pyörimään suurella jättämällä. Eristyksen valvonta Jos pyörivä sähkökone on liitetty maasta erotettuun verkkoon, verkon maasulkusuojaus valvoo myös koneen staattorin eristystilaa. Maasulun paikka on erikseen selvitettävä. Tahtikoneen roottoripiiri on aina maasta erotettu ja saattaa tästä syystä tarvita maasulkureleen. Suuren sähkökoneen käämitysten valvontaan käytetään usein differentiaalireleitä. Releet toimivat, jos käämitykseen syntyy oikosulkuja. Lämpötilan valvonta Lämpökytkimet ovat bimetalliliuskan taipumiseen perustuvia napin kokoisia, moottorin käämitykseen tavallisesti valmistuksen yhteydessä sijoitettavia kytkimiä. Ne avautuvat kulloinkin lajille ominaisessa lämpötilassa ja sulkeutuvat hiukan jäähdyttyään. Lämpökytkimiä käytetään tavallisesti vain alle 10 kw moottoreissa. Yksivaihemoottorien lämpökytkimet liitetään usein sar jaan päävirtapiiriin. Jos laukaisun jälkeen lämpötilan laskiessa tapahtuva moottorin uudelleen käynnistyminen voi aiheuttaa vaaraa, sen estämiseksi on käytettävä kontaktoria. Kolmivaihemoottorin käämitykseen sijoitetut lämpökytkimet kytketään sar jaan kontaktorin ohjauspiiriin. Koneiden käämitysten lämpösuojausta voidaan parantaa varustamalla ne termistorisuojin. Näin voidaan varmistaa, ettei käämityksen lämpötila nouse liiaksi esim. jäädytyksen huononemisen vuoksi. Tähän tarkoitukseen käytetään PTC-termistoreita. Ne ovat mm läpimittaisia puoli johdehelmiä, joiden vastus ri ippuu lämpötilasta kuvan 17.3c osoittamalla tavalla. Ne sijoitetaan koneen käämitykseen tavallisesti jo käämimisen yhteydessä, useimmiten vyyhdenpäiden sisään eristettyinä. Kun termistori saavuttaa toimintalämpötilansa, sen vastus kasvaa moninkertaiseksi. Vastuksen kasvun tuntee termistoriin liitetty ja sopivaan paikkaan koneen ulkopuolelle sijoitettu ohjauslaite. ABB:n TTT-käsikirja9 Termistoreja on saatavana useita eri toimintalämpötiloja varten. Koneen valmistaja valitsee näistä sopivan sen mukaan, mikä on käämityksen eristysluokka ja onko suojaus tarkoitettu hälytystä vai laukaisua varten. Mikäli halutaan molemmat, kumpaakin varten on varattava omat termistorinsa ja oh jauslaitteensa. Valittuja toimintalämpötiloja ei voida jäljestä päin muuttaa. Kolmivaihekoneen käämitykseen sijoitetaan tavallisesti kolme termistoria, yksi kuhunkin vaiheeseen. Termistorien liitäntäjohtimet tuodaan tarkoitusta varten varattuun erilliseen riviliittimeen. Ohjauslaite sisältää syöttövirtalähteen, releen ja useimmiten myös merkkilampun. Laite toimii lepovirtaperiatteella. Jos jonkun termistorin vastus äkkiä kasvaa tai virtapiiri katkeaa, rele suorittaa hälytyksen tai laukaisun. KUVA 17.3b. Termistorin ominaiskäyrä ( esimerkki ). KUVA 17.3c. Vastuslämpömittari. Termistorin kunto voidaan todeta mittaamalla vastus ohmimittarilla tai sillalla, jonka syöttöjännite on enintään 1,5 V mitattavaa sar jakytkettyä termistoria kohti. Lukeman tulisi huoneen lämpötilassa olla kolmivaihekoneessa. Termistorien eristyskoe käämitykseen ja runkoon nähden voidaan useimmiten tehdä 1000 V vaihtojännitteellä. ABB:n TTT-käsikirja10 Termistoreja käytetään tavallisesti pienjännitekoneiden käämitysten suojaamiseen. Suurjännitekäämityksissä käytetään termistorien sijasta useimmiten vastuslämpömittaria. Vastuslämpömittarit rakentuvat mittausvastuksista, niiden suojuksista, kytkentäjohtimista ja mittauskojeesta, johon voi liittyä valvonta- ja ohjauslaite; kuva 17.3d. Mittausvastukset ovat yleensä ohuesta platinalangasta valmistettuja ja nimellisarvoltaan 100 9, mistä nimitys Pt 100. Sähkökoneen uriin sijoitettavat mittausvastukset on rakennettu ohuen eristeliuskan sisään. Metallisuojukseen sijoitettu vastus voidaan asenta laakeriin, ilmakanavaan tai jäähdytysvesiputkeen. Mittausvastusten kytkentäjohtimet tuodaan erilliselle liittimelle. Vastusten kunto voidaan tarkistaa ohmimittarilla tai sillalla, jonka syöttöjännite on enintään 1,5 V. Vastusten eristys runkoon nähden sietää yleensä enintään 250 V jännitteen. Yksinkertaisin mittauskoje on osoittava ohmimittari, johon on laadittu lämpötila-asteikko ja joka on varustettu vaihtokytkimellä usean mittausvastuksen lämpötilan tarkkailua varten. Täydellisessä järjestelmässä kuten esim. valvonta- ja hälytysjärjestelmässä, jokaisella mittauspisteellä on oma valvontalaitteensa, jossa hälytys- ja laukaisulämpötilat ovat erikseen aseteltavissa. Järjestelmään voi lisäksi kuulua piirturi- ja tietokoneliitäntä. Vastuslämpömittareita käytetään tavallisesti suurjännitekoneissa, joskus pienjännitteisissä laivageneraattoreissa. Vastuslämpömittarin osoitus jää usein hieman johtimen lämpötilaa alemmaksi, mikä on otettava huomioon mittarinlukemia tulkittaessa ja hälytys- sekä laukaisulämpötiloja aseteltaessa. Mekaanisen toiminnan valvonta Edellä selostetut moottorien ja generaattorien suojalaitteet toimivat usein vasta, kun vaurio on jo alkamassa. Suurten koneiden korjaukset ja käyttökeskeytykset tulevat kalliiksi ja siksi niihin kannattaa asentaa valvontalaitteita, jotka tuntevat jo vaurion oireen. Näiden laitteiden avulla valvotaan mm. jäähdytystä, voiteluaineen saantia ja vierintälaakerien kulumista. Erillisiä tuulettimia käytettäessä varmistetaan, että pääkone voidaan käynnistää ja se voi käydä vain kun tuulettimet ovat jo toiminnassa. Tuuletusilman saanti voi vähentyä esimerkiksi suodattimien tukkeutuessa. Jäähdytyksen huononemista voidaan välttää valvomalla suodattimien painehäviöitä tai jäähdytysilman lämpötilaa koneen sisällä. Vedenvirtaushälytintä käytetään jäähdytysveden saannin varmistamiseen. Kiertovoitelulla varustettujen liukulaakerien voitelujärjestelmien valvontalaitteistoon voi kuulua painemittari sekä laakerimetallin ja öljyn lämpötilanmittaus. Jos kaikkia näitä suureita valvotaan, on todennäköistä, että järjestelmässä ilmenevät häiriöt voidaan havaita ajoissa. Vierintälaakerien kulumista valvotaan parhaiten pulssimittauksen avulla. Useimpiin suuriin moottoreihin ja generaattoreihin asennetaan valmistuksen yhteydessä tätä varten erikoisnipat. Niihin voidaan liittää joko kannettava SPM-mittari määräaikaistarkastuksia varten tai kiinteä mittalaitteisto jatkuvaan valvontaan. Tieto laakerivaurion lähentymisestä saadaan niin varhain, että laakerin vaihto voidaan järjestää sopivana ajankohtana. Pyörimisnopeusvahtia käytetään varmistamaan, että kone todella on käynnistynyt. Sen avulla voidaan myös ohjata koneen jarrutusta. Täydellisempi pyörimisnopeuden valvonta vaatii takogeneraattorin. ABB:n TTT-käsikirja11 17.4. Käyttötavat Luku 17: Moottorit ja generaattorit Sähkökoneen nimelliskäyttötavat merkitään S1, S2, S3...S10 standardin IEC mukaan. Seuraavassa esitetään käyttämämme IEC-standardiin pohjautuva sovellus nimelliskäyttötavoista ja niiden leimauksesta. S1 Jatkuva käyttö Kone toimii vakiokuormituksella niin pitkän ajan, että loppulämpötila savutetaan. Leimaus: S1 S2 Lyhytaikainen käyttö Kone toimii vakiokuormituksella määrätyn, niin lyhyen ajan, että loppulämpötilaa ei saavuteta. Jokaista toiminta-aikaa edeltää niin pitkä tauko, että kone saavuttaa ympäröivän ilman tai muun jäähdytysaineen lämpötilan. Suositellaan käyttöaikoja 10, 30, 60 ja 90 min. Leimaus esim. S2 60 min. S3 Jaksollinen ajoittaiskäyttö Käyttö muodostuu sarjasta keskenään samanlaisia jaksoja, joista jokaiseen kuuluu toimintaaika vakiokuormituksella sekä seisonta-aika. Loppulämpötilaa ei saavuteta jakson aikana. Käynnistykset eivät sanottavasti vaikuta lämpenemiseen. Ajoittaiskäyttökerroin on 15, 25, 40 tai 60 %. Jakson pituus on 10 min. Leimaus esim. S3 25 %. S4 Jaksollinen käynnistyskäyttö Käyttö muodostuu sarjasta keskenään samanlaisia jaksoja, joista jokaiseen kuuluu käynnistysaika, toiminta-aika vakiokuormituksella sekä seisonta-aika. Loppulämpötilaa ei saavuteta jakson aikana. Tässä käytössä moottori pysähtyy luonnollisella tavalla hidastuen tai mekaanisella jarrulla jarruttaen, jolloin moottori ei rasitu termisesti. Leimauksessa on käyttötavan jälkeen ilmoitettava ajoittaiskäyttökerroin, jaksojen lukumäärä tunnissa ( c / h ), moottorin roottorin hitausmomentti J M, moottorin nimellisnopeudelle redusoitu kuorman hitausmomentti J ext ja sallittu keskimääräinen nopeuden muutoksen aikana esiintyvä vastamomentti T v nimellismomentin avulla ilmoitettuna. Leimaus esim. S4-25 % c / h - J M = 0,1 kgm 2 - J ext = 0,1 kgm 2 - T v = 0,5 T N. S5 Jaksollinen käynnistys- ja jarrutuskäyttö Käyttö muodostuu sarjasta keskenään samanlaisia jaksoja, joista jokaiseen kuuluu käynnistysaika, toiminta-aika vakiokuormituksella, jarrutusaika ja seisonta-aika. Loppulämpötilaa ei saavuteta jakson aikana. Tässä käytössä käytetään sähköistä jarrutusta, esim. vastavirtajarrutusta. Leimauksessa on käyttötavan jälkeen ilmoitettava ajoittaiskäyttökerroin, jaksojen lukumäärä tunnissa c / h, moottorin hitausmomentti J M, kuorman hitausmomentti J ext ja sallittu vastamomentti T v ( katso käyttöä S4 ) Leimaus esim. S5-40 % c / h - J M = 1,3 kgm 2 - J ext = 2,6 kgm 2 - T v = 0,3 T N. S6 Pysähtymätön ajoittaiskäyttö Käyttö muodostuu sarjasta keskenään samanlaisia jaksoja, joista jokaiseen kuuluu toimintaaika vakiokuormituksella sekä tyhjäkäyntiaika. Loppulämpötilaa ei saavuteta jakson aikana. Ajoittaiskäyttökerroin on 15, 25, 40 tai 60 %. Jakson pituus on 10 min. Leimaus esim. S6 40 %. ABB:n TTT-käsikirja12 S7 Keskeytymätön käynnistys- ja jarrutuskäyttö Käyttö muodostuu sarjasta keskenään samanlaisia jaksoja, joista jokaiseen kuuluu käynnistysaika, toiminta-aika vakiokuormituksella sekä jarrutusaika. Jarrutus tapahtuu sähköisesti ( esim. vastavirtajarrutus ). Loppulämpötilaa ei saavuteta jakson aikana. Leimauksessa on käyttötavan jälkeen ilmoitettava jaksojen lukumäärä tunnissa c / h, moottorin hitausmomentti J M, kuorman hitausmomentti J ext ja sallittu vastamomentti T v (katso käyttöä S4 ). Leimaus esim. S7-500 c / h - J M = 0,08 kgm 2 - J ext = 0,08 kgm 2 - T v = 0,3 T N. S8 Pysähtymätön määräjaksollinen käyttö Käyttö muodostuu sarjasta keskenään samanlaisia jaksoja. Jokaiseen jaksoon kuuluu toiminta-aika vakiokuormituksella määrätyllä nopeudella, jota välittömästi seuraa toiminta-aika toisella nopeudella ja toisella vakiokuormituksella. Pyörimisnopeuksia voi olla kaksi tai useampia. Loppulämpötilaa ei saavuteta jakson aikana. Tällainen käyttö tulee kysymykseen esim. napavaihtokoneilla. Leimauksessa on käyttötavan jälkeen ilmoitettava moottorin hitausmomentti J M, kuorman hitausmomentti J ext sekä jaksojen lukumäärä tunnissa c / h, sallittu vastamomentti T v (katso käyttöä S4) ja ajoittaiskäyttökerroin jokaiselle pyörimisnopeudelle. Leimaus esim. S8 - J M = 2,2 kgm 2 - J ext = 40 kgm 2 30 c / h - T v = T N - 24 kw r / m i n - 30 % 30 c / h - T v = 0,5 T N - 60 kw r / m i n - 30 % 30 c / h - T v = 0,5 T N - 45 kw r / m i n - 40 % Kuormitus- pyörimisnopeusyhdistelmät leimataan siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät käytössä. S9 Käyttö vaihtelevalla kuormalla ja nopeudella Käyttö muodostuu sallitulla käyttöalueella tapahtuvista kuorman ja nopeuden vaihteluista, jotka yleensä eivät ole jaksollisia. Tämä käyttö sisältää usein tapahtuvia ylikuormituksia, jotka voivat merkittävästi ylittää nimelliskuorman. Ylikuormituksen suuruus on huomioitava moottorin nimellistehon valinnassa. S10 Käyttö vaihtelevalla vakiokuormalla Käyttöjakso muodostuu enintään neljästä osajaksosta erisuurella vakiokuormalla. Käyttöaika kullakin vakiokuormalla on niin pitkä, että loppulämpötila saavutetaan Jäähdytys ja kotelointi Sähkökoneiden kotelointiluokat määritellään standardissa IEC Jäähdytysmenetelmät määrittelee IEC Kotelointiluokka riippuu valitusta jäähdytystavasta ja päinvastoin. Jos esimerkiksi kotelointiluokka on IP 44, se merkitsee kohtalaisen hyvää mekaanista ja vesisuojausta. Jäähdytysmenetelmä IC 01 ei sovi yhteen kotelotiluokan IP 44 kanssa, koska IC 01 edellyttää avointa konetta. Yhteensopivat yhdistelmät voidaan löytää tutkimalla samanaikaisesti edellä mainittuja standardeja ( IC ja IP ) ABB:n TTT-käsikirja13 Jäähdytyksen IC-luokitus IEC-standardi sisältää merkintäjärjestelmän, jolla esitetään sähkökoneiden jäähdytystavat. Lisäksi se esittää yksinkertaistetun merkintäjärjestelmän. Taulukossa 17.5a on esitetty sähkökoneiden tavallisimmat IC-luokat. Standardin toinen laitos IEC (1991) eroaa huomattavasti ensimmäisestä laitoksesta IEC (1969). Koneiden jäähdytys ja eristysluokat Jokaisella koneella on sille ominainen hyötysuhde. Koneen ottamasta tehosta muuttuu siis osa lämpöenergiaksi, mikä poistetaan konetta jäähdyttämällä. Pienehkössä ( alle MW ) koneissa jäähdytysaineena on useimmiten ilma ja suuremmissa vesi. Seuraavan yhtälön avulla voidaan arvioida koneiden jäähdytysilman tarve ( ilman lämpötilan nousu O C). q = ( 0,1...0,04 ) P H, jossa q = ilmamäärä [ m 3 /s] P H = häviöteho [ kw ] Jos jäähdytysaineena on vesi, on yhtälö sama kuin edellä, mutta q = vesimäärä [ m 3 /h] Oikosulkumoottoreita valmistetaan nykyään noin 1000 kw saakka ripajäähdytteisinä IC 411 ( IP 54 tai IP 55 ). Tämä suljettu rakenne takaa suuren käyttövarmuuden erilaisissa käyttöolosuhteissa. Kotelointi IP 23S sopii käytettäväksi olosuhteissa, joissa ei esiinny pölyä tai roiskevettä. Jos sähkökone sijoitetaan tilaan, jossa saattaa esiintyä syövyttäviä kaasuja, pölyä tai muita epäpuhtauksia tai korkeita ympäristön lämpötiloja, on eduksi liittää se ilmakanavaan, josta saadaan puhdasta ja viileää jäähdytysilmaa. Tällöin on huomattava, ettei koneen oman tuulettimen mitoituksessa ulkopuolista virtausvastusta normaalisti ole otettu huomioon. Tämän virtausvastuksen voittamiseksi tarvitaan ulkopuolinen tuuletin, mikäli ilmavirtaus muuten alenisi enemmän kuin 10 %. Sähkökoneet mitoitetaan aina johonkin eristysluokkaan, jolle on määritelty käämitykselle korkein sallittu keskilämpötila ja kuumimman mitattavissa olevan pisteen lämpötila. Esimerkiksi erityisluokan B korkein sallittu keskilämpötila on taulukon 17.5b mukaisesti 120 O C ja kuumimman pisteen lämpötila 130 O C. Käämityksen eristeet valitaan siten, että niillä saavutetaan tietyssä eristysluokassa kohtuullinen elinikä. Mikäli sähkökone joutuu toimimaan liian kuumana esim. ylikuormituksen tai jäähdytyksen heikkenemisen johdosta, sen eristyksen elinikä lyhenee jyrkästi ( puoleen aina O C lämpötilan nousua kohti ). ABB:n TTT-käsikirja14 Taulukko 17.5a. Sähkökoneiden tavallisimmat IC-luokat, IEC ( 1991 ). Merkintä Määritelmän epävirallinen suomennos IC 00 Konetta ympäröivä ilma jäähdyttää koneen sisäosat. Roottorin tuuletusvaikutus on merkityksetön. Jäähdytysaineen liike johtuu lämpötilaeroista. IC 01 Kuten IC 00, paitsi että akselille tai roottoriin asennettu tuuletin saa aikaan ilman virtauksen. IC 06 Jäähdytysmenetelmä on sama kuin kohdassa IC 01, mutta jäähdytysaineen virtaus saadaan aikaan koneeseen asennetulla tuulettimella, jonka toiminta on riippumaton pääkoneen pyörimisnopeudesta. IC 11 Koneeseen kanavan kautta tuleva ilma poistuu vapaasti koneen ympäristöön. Ilmanvirtaus saadaan aikaan tuulettimella, joka on asennettu akselille tai roottoriin. IC 31 Tuleva ja lähtevä ilma virtaa kanavien kautta. Virtauksen aiheuttava tuuletin on kiinnitetty akselille tai roottoriin. IC 411 Suljettu, sisäinen ilman virtaus ja vaippajäähdytys koneen akselille asennettujen tuulettimien avulla IC 511 Suljettu, sisäinen ilman virtaus. Lämpö johdetaan koneen sisään rakennetun ilma-ilma-lämmönvaihtimen kautta (tavallisesti ns. putkijäähdytin) ulkopuoliseen ilmaan, jonka virtaus saadaan aikaan akselille asennetulla tuulettimella IC 611 Kuten IC 511, mutta lämmönvaihdin on kiinnitetty koneeseen sen ulkopuolelle IC 7A1 W7 Suljettu, sisäinen jäähdytysaineen virtaus. Sisäisen ilmankierron saa aikaan pääkoneen pyörimisnopeudesta riippuva tuuletin. Lämpö johdetaan koneen sisään rakennetun vesi-ilma-lämmönvaihtimen kautta jäähdytysveteen, jonka virtaus saadaan aikaan joko verkkopaineen tai apupumpun avulla IC 8A1 W7 Kuten IC 7A1 W7, mutta lämmönvaihdin on kiinnitetty koneeseen sen ulkopuolelle. Taulukko 17.5b. Sähkökoneiden eristysluokat IEC mukaan, tavallisin tapaus. Määritelmät Eristysluokka B F H Sallittu kuumimman pisteen lämpötila O C Sallittu vastusmittauksen avulla määritetty käämityksen lämpötila O C Sallittu käämityksen lämpenemä, kun ympäristön korkein lyhytaikainen lämpötila on + 40 O C O C ABB:n TTT-käsikirja15 17.6. Oikosulkumoottorit Luku 17: Moottorit ja generaattorit Lukumäärältään suurimman sähkökoneryhmän muodostavat oikosulkumoottorit. Niitä valmistetaan kolmi- ja yksivaiheisina. KUVA 17.6a. Kuvassa on kaavamaisesti esitetty muutamien pienien, n = 1500 r / min moottorien momenttikäyrät. 1. kolmivaiheinen oikosulkumoottori, 2. käyntikondensaattorimoottori ja 3. kaksikondensaattorimoottori. Yksivaiheiset oikosulkumoottorit Yksivaiheisessa oikosulkumoottorissa on pääkäämin lisäksi käynnistysapukäämi, jonka kanssa kondensaattori on kytketty sarjaan. Edellisessä kuvassa 17.6a on esitetty erityyppisten oikosulkumoottoreiden tyypilliset momenttikäyrät. Käyntikondensaattorimoottorissa kondensaattori ja apukäämi ovat myös koneen käydessä verkkoon kytkettyjä. Kaksikondensaattorimoottoreissa on suuremman lähtömomentin aikaansaamiseksi kaksi kondensaattoria, joista toinen on pysyvästi kytketty ja toinen erotetaan käynnistyksen jälkeen automaattisesti releellä. ABB:n TTT-käsikirja16 Kolmivaiheiset oikosulkumoottorit Taulukko 17.6a. Normaalien kolmivaiheisten, täysin suljettujen oikosulkumoottoreiden likimääräisiä arvoja, jännite 400 V ja taajuus 50 Hz. Käyntiarvot Käynnistymisarvot Moottorin teho [kw] Nimellisvirta [A] kun n = /min 1/1 kuorman tehokerroin (cos ) kun n = / min Käynnistymisvirta [A] Käynnistymisaika [s] ilman ulkoista kuormaa ja hitausmassaa, kun n= / min 0,25 0, ,15 0,74...0,55 3,5 0,06 0,37 1,0... 1,65 0,80...0,56 4,4 0, ,03 0,55 1,5... 2,4 0,80...0,57 7,3 0, ,04 0,75 1,8... 3,0 0,82...0,57 9,7 0, ,05 1,1 2,5... 3,5 0,85...0, , ,06 1,5 3,3... 4,5 0,85...0, , ,06 2,2 4,6... 6,0 0,86...0, , ,06 3,0 6,0... 8,0 0,88...0, , ,06 4,0 8,3...10,5 0,88...0, , ,06 5,5 11, ,88...0, , ,06 7,5 15, ,89...0, , , , ,89...0, , , , ,89...0, , ,10 18, ,90...0, , , ,89...0, ,2... 0, ,89...0, ,3... 0, ,89...0, ,3... 0, ,88...0, ,3... 0, ,89...0, ,3... 0, ,88...0, ,4... 0, ,90...0, ,6... 0, ,86...0, ,6... 0, ,88...0, ,8... 0, ,89...0, , ,89...0, , ,90...0, , ,92...0, , ,92...0, ,0... Kontaktorin ja katkaisijan valintaan vaikuttava virran transientti on noin 2,3...2,8 kertaa käynnistymisvirran tehollisarvo. Muita nimellisjännitteitä vastaavat virran arvot lasketaan kääntäen verrannollisina jännitteeseen. Tehokerroin ja käynnistymisaika tyhjänä eivät yleensä riipu suunnittelujännitteestä. Yli 100 kw:n tehoisilla pienjännitekoneilla voivat eri jännitteelle suunniteltujen koneiden arvot kuitenkin poiketa toisistaan. ABB:n TTT-käsikirja17 17.7. Tahtikoneet Luku 17: Moottorit ja generaattorit Yleistä Tahtikoneille on ominaista, että ne pyörivät tahtikierrosluvulla ( f / p; f = taajuus, p = napapariluku ). Tahtikoneissa napapyörä on tasavirralla magnetoitu ( joskus myös kestomagnetoitu ). Sama tahtikone voi toimia joko generaattorina tai moottorina riippuen akselilla vaikuttavan ulkoisen vääntömomentin suunnasta. Jokaista kuormitustilaa vastaa tietty magnetoimisvirta. Yksin käyvän generaattorin jännitettä säädetään magnetoinnilla; useimmiten kuitenkin verkko määrää tahtikoneen napajännitteen ja magnetoinnilla säädetään lähinnä tahtikoneen loistehon suuntaa ja määrää. KUVA 17.7a. Tahtigeneraattorin osoitindiagrammi. A = kuormituspiste ( nimellikäyttöpiste ), B = tyhjäkäyntipiste nimellismagnetoinilla, C = tyhjäkäyntipiste tyhjäkäyntimagnetoinnilla, D = tyhjäkäyntipiste ilman magnetointia, CA = staattorivirta ( = i ), FA = nimellismagnetointivirta, DC = tyhjäkäyntimagnetointivirta, 1 = vakiostaattorivirtakäyrä, staattorin lämpenemisen asettama raja, 2 = vakiomagnetointikäyrä, roottorin lämpenemisen asettama raja, 3 = voimakoneen pätötehoraja, 4 = käytännön stabiilisuusraja, 5 = alimagnetointiraja, u = staattorijännite, P = pätöteho, Q = loisteho, I = staattovirta (i p = pätövirta i q = loisvirta), E = tyhjäkäyntijännite nimellismagnetoinnilla, x d = pitkittäinen tahtireaktanssi, = poikittainen tahtireaktanssi, x = kuormituskulma ( napakulma ), = tehokulma ( cos = tehokerroin ), ( tehot, virrat, jännitteet ja reaktanssit suhteellisarvoja ). ABB:n TTT-käsikirja18 KUVA 17.7b. Tahtimoottorin osoitindiagrammi. P max = huipputeho nimellismagnetoinnilla. Muut merkinnät samat kuin tahtigeneraattorin osoitindiagrammissa. Tahtikoneen maksimiteho (vääntömomentti) riippuvainen koneen mitoituksesta, verkkojännitteestä ( U ) ja magnetoinnista ( E ). T max k U E (1,5...2,5) T N, jossa k = vakiokerroin, T N = nimellismomentti. Kun tämä teho ylitetään, kone putoaa tahdista. Tahdista putoamisen aiheuttaa verkkojännitteen ja magnetoimisvirran aleneminen tai vastamomentin kasvu. T max on pysyvän tilan maksimimomentti. Nopeita momenttimuutoksia vastaan muodostuu tahtikoneissa noin % edellistä suurempi hetkellinen maksimimomentti. Tahtigeneraattoria käynnistettäessä sen kierrosluku yleensä nostetaan ensin voimakoneella (esim. turbiini tai diesel) aivan lähelle tahtikierroslukua ( f / p ) ja sitten se magnetoidaan ja tahdistetaan verkkoon. Tahdistus tapahtuu nykyisin useimmiten automatiikan avulla. Tahtimoottorit on taas useimmiten varustettu häkkikäämityksellä tai vastaavalla rakenteella ( massiivinapaiset ), jolloin ne käynnistetään kuten oikosulkumoottorit ja tahdistetaan magnetoiden. Tahtikone tarvitsee napapyörän magnetointiin tasavirran. Har jallisessa tahtikoneessa tasavirta syötetään ulkopuoliselta magnetointilaitteelta hiiliharjojen ja liukurenkaiden kautta napapyörään. Harjattoman tahtikoneen akselille on rakennettu pieni vaihtovirtageneraattori, jonka pyörivästä ankkurista saadaan diodisillan kautta magnetoimisvirta. Tämän apukoneen navat ovat kiinteät ( staattorissa ) ja syötettävissä suoraan ulkopuolelta ja tarvittava magnetoimisteho on pieni. Generaattoreissa käytetään aina magnetoinnin säätölaitetta, jännitteensäätäjää. Säätäjä pitää generaattorin jännitteen asetteluarvossaan halutulla tarkkuudella riippumatta kuormituksen, lämpötilan tai taajuuden vaihteluista. Rinnankäytössä verkon tai toisten generaattoreiden kanssa säätäjä säätää reaktiivista tehoa verkon jännitteestä ja asettelustaan riippuen. Myös tahtimoottori voidaan varustaa magnetoinnin säätä jällä, joka pitää moottorin antaman loistehon tai tehokertoimen vakiona. ABB:n TTT-käsikirja19 Harjattomat tahtikoneet S ä ä t ä j ä P y ö r i v ä o s a KUVA 17.7c. Harjaton tahtigeneraattori. Jännitteensäädön periaatekytkentä. U2 U1 V2 V1 W2 W1 F1 F2 S y t y t i n y k s i k k ö P y ö r i v ä o s a KUVA 17.7d. Harjaton tahtimoottori. Moottorin sisäinen kytkentä. ABB:n TTT-käsikirja20 Taulukko 17.7a. Tahtikoneiden vakioita. Reaktanssit 1 2 Luku 17: Moottorit ja generaattorit Turbogeneraattori (massiivinen Varsinapakoneet 4 (vaimen- Vaihe-kompensaattorit 4 (vai- Tahtimoottori 4 (käynnistyskäämi) roottori) nuskäämi) mennuskäämi) alh. kesk. kork. alh. kesk. kork. alh. kesk. kork. alh. kesk. kork. x d 0,95 1,10 1,45 0,60 1,15 1,45 1,50 1,80 2,20 0,80 1,20 1,50 x q 0,92 1,08 1,42 0,40 0,75 1,00 0,95 1,15 1,40 0,60 0,90 1,10 x d 0,12 0,23 0,28 0,20 0,37 0,50 0,30 0,40 0,60 0,25 0,35 0,45 x q 0,12 0,23 0,28 0,40 0,75 1,00 0,95 1,15 1,40 0,60 0,90 1,10 x d 0,07 0,12 0,17 0,13 0,24 0,35 0,18 0,25 0,38 0,20 0,30 0,40 x q 0,10 0,15 0,20 0,23 0,34 0,45 0,23 0,30 0,43 0,30 0,40 0,50 x p 0,07 0,14 0,21 0,17 0,32 0,40 0,23 0,34 0,45 0,25 0,37 0,45 x 2 0,07 0,12 0,17 0,13 0,24 0,35 0,17 0,24 0,37 0,25 0,35 0,45 x O 3 0,01 0,10 0,02 0,21 0,03 0,15 0,04 0,27 Resistanssit 2 ra 0,0015 0,005 0,003 0,020 0,002 0,015 r 0,003 0,008 0,003 0,015 0,004 0,010 r 2 0,025 0,045 0,012 0,20 0,025 0,07 Aikavakiot [ s] T do 2,8 5,6 9,2 1,5 5,6 9,5 6,0 9,0 11,5 T d 0,40 1,1 1,8 0,5 1,8 3,3 1,2 2,8 T d = T q 0,02 0,035 0,05 0,01 0,035 0,05 0,02 0,035 0,05 T a 0,04 0,16 0,35 0,03 0,15 0,25 0,1 0,17 0,3 1 Kyllästymättömiä arvoja; kyllästys pienentää reaktansseja % 2 Reaktanssit ja resistanssit suhteellisarvoina; kertomalla suhteellisarvo nimellisellä vaihejännitteellä ja jakamalla nimellisvirralla saadaan reaktanssin ja resistanssin ohmiarvo 3 x O riippuu oleellisesti staattorikäämin jänteistyksestä 4 Ilman vaimennuskäämiä x d 0,8 4 x d x x q q x 2 x d x q 2 x d = pitkittäinen tahtireaktanssi x q = poikittainen tahtireaktanssi x d = pitkittäinen muutosreaktanssi poikittainen tahtireaktanssi x q = poikittainen muutosreaktanssi x d =pitkittäinen alkureaktanssi x q =poikittainen alkureaktanssi x 2 = vastareaktanssi x 0 =nollareaktanssi x p =Potierin reaktanssi r = staattorikäämin resistanssi vaihtovirralla r 2 = vastaresistanssi T dó = pitkittäinen avoimen piirin muutosaikavakio T d = pitkittäinen oikosuljetun piirin muutosaikavakio T d = pitkittäinen oikosuljetun piirin alkumuutosakavakio T q = poikittainen oikosuljetunpiirin alkumuutosakavakio T a = staattorikäämin oikosulkuaikavakio r a = staattorikäämin resistanssi tasavirralla ABB:n TTT-käsikirja Näytä lisää
SÄHKÖJOHDOT Pienjännitejohtoa voidaan kuvata resistanssin ja induktiivisen reaktanssin sarjakytkennällä. R jx Resistanssit ja reaktanssit pituusyksikköä kohti saadaan esim. seuraavasta taulukosta. Huomaa, Lisätiedot Tämä luentomoniste käsittelee kahta yleisintä sähkömoottorityyppiä ja moottorisuojakytkintä.
SÄHKÖMOOTTORIT Tämä luentomoniste käsittelee kahta yleisintä sähkömoottorityyppiä ja moottorisuojakytkintä. H. Honkanen YLEISTÄ: Käyttötavat Sähkökoneen nimelliskäyttötavat merkitään S1, S2, S3...S10 standardin Lisätiedot Oikosulkumoottorin vääntömomenttikäyrä. s = 0 n = n s
Oikosulkumoottorin vääntömomenttikäyrä M max M n M nk. kippauspiste M = momentti M max = maksimimomentti M n = nimellismomentti s = jättämä n = kierrosnopeus n s = tahtikierrosnopeus n n = nimelliskierrosnopeus Lisätiedot Sähkökäyttötekniikka, teollisuuden konetyypit. Suomessa teollisuus käyttää hieman yli puolet tuotetusta sähköstä
Sähkökäyttötekniikka, teollisuuden konetyypit Suomessa teollisuus käyttää hieman yli puolet tuotetusta sähköstä noin 8 % tästä kulutetaan sähkömoottoreissa Teollisuus pyörii kolmen sähkökonetyypin varassa Lisätiedot SÄHKÖMOOTTORI JA PROPULSIOKÄYTTÖ
SÄHKÖMOOTTORI JA PROPULSIOKÄYTTÖ Sähkökonetyyppien soveltuvuus pienitehoiseen propulsioon 25.5.2011 Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Sisältö Sähkökoneen funktio Sähkökonetyyppejä Lataavan propulsion vaatimuksia Lisätiedot SÄHKÖKÄYTÖT. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio
Lappeenrannan teknillinen yliopisto Konetekniikan osasto Mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun laboratorio Ko4210000 Mekatroniikan peruskurssi Kevät 2007 SÄHKÖKÄYTÖT SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lisätiedot Tahtikoneen pyörimisnopeus on sidoksissa syöttävän verkon taajuuteen f
10 SÄHKÖKONEET, osa2 10.3 Tahtikoneet 10.3.1 Rakenne Toinen merkittävä vaihtovirtakoneiden ryhmä on tahtikoneet. Tahtikoneiden nimitys tulee siitä, että niiden roottorit pyörivät koneen sisäisen magneettikentän, Lisätiedot 10 SÄHKÖKONEET, osa 1
10 SÄHKÖKONEET, osa 1 10.1 Yleistä 10.1.1 Konetyypit ja niiden perusosat Sähkökoneet muuttavat energiaa muodosta toiseen. Moottorit muuttavat niihin syötettyä sähköenergiaa mekaaniseksi energiaksi ja generaattorit Lisätiedot Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC
Yleistä ebmpapst-puhaltimista - Kuvaus teknisistä tiedoista AC ULKOROOTTORIMOOTTORI Ulkoroottorimoottorin toimintaperiaate - esimerkkinä keskipakopuhallin eteenpäin kaartuvin siivin. Ulkoroottorimoottorissa Lisätiedot Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen
Pumppujen käynnistys- virran rajoittaminen Seppo Kymenlaakson Sähköverkko Oy Urakoitsijapäivä Sokos Hotel Vaakuna 12.3. 2014 Kouvola Käynnistysvirrat, yleistä Moottori ottaa käynnistyshetkellä ns. jatkuvan Lisätiedot IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT
IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin Lisätiedot Savolainen. Pienvoimalaitoksen käyttötekniikka
Tekijä: Markku Savolainen Pienvoimalaitoksen käyttötekniikka Sisältö Erilaiset generaattorityypit Sähköntuotannossa käytetyt generaattorityypit Verkkomagnetoitu epätahtigeneraattori Kondensaattorimagnetoitu Lisätiedot Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801
Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin Lisätiedot Varavoiman asiantuntija. Marko Nurmi
Varavoiman asiantuntija Marko Nurmi kw-set Oy (www.kwset.fi) Sähköverkon varmistaminen Sähköverkon varmistaminen Varmistamistavat UPS Kuorma ei havaitse sähkökatkoa Varmistusaika riippuvainen akkujen mitoituksesta Lisätiedot SMG-4500 Tuulivoima. Viidennen luennon aihepiirit YLEISTÄ ASIAA GENERAATTOREISTA
SMG-4500 Tuulivoima Viidennen luennon aihepiirit Tuulivoimaloiden generaattorit Toimintaperiaate Tahtigeneraattori Epätahtigeneraattori Vakionopeuksinen voimala Vaihtuvanopeuksinen voimala 1 YLEISTÄ ASIAA Lisätiedot Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit
Sisällysluettelo sivu Käyttökerroin... 2 Kierukkavaihteen valinnassa ja asennuksessa huomioitava... 2 Kierukkavaihdemoottorit ja Kierukkavaihteet... 3 Vaihtoehtoiset rakenteet... 4 Välityssuhde- ja moottorisovitevaihtoehdot... Lisätiedot 3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55. - 400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.
3.02.20 KARAMOOTTORIT IP 55-400N 3000N - 210mm 310mm - IP 55 - säädettävissä molemmilta rajoilta - rajaulosotot merkkilampuille vakiona 02.99 1 Rakenne MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen. Lisätiedot Energiatehokkaat sähkömoottorit
Energiatehokkaat sähkömoottorit Opas energiatehokkaiden sähkömoottoreiden hankintaan ja moottorin ja järjestelmän energiatehokkuuden parantamiseen SÄHKÖMOOTTORIT HANKINNAT 1 ENERGIATEHOKKAAT HANKINNAT Lisätiedot Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon
Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen Lisätiedot 2. Vastuksen läpi kulkee 50A:n virta, kun siihen vaikuttaa 170V:n jännite. Kuinka suuri resistanssi vastuksessa on?
SÄHKÖTEKNIIKKA LASKUHARJOITUKSIA; OHMIN LAKI, KIRCHHOFFIN LAIT, TEHO 1. 25Ω:n vastuksen päiden välille asetetaan 80V:n jännite. Kuinka suuri virta alkaa kulkemaan vastuksen läpi? 2. Vastuksen läpi kulkee Lisätiedot Huonelämpötilan säädin
336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne. Lisätiedot Jännite, virran voimakkuus ja teho
Jukka Kinkamo, OH2JIN oh2jin@oh3ac.fi +358 44 965 2689 Jännite, virran voimakkuus ja teho Jännite eli potentiaaliero mitataan impedanssin yli esiintyvän jännitehäviön avulla. Koska käytännön radioamatöörin Lisätiedot Oikosulkumoottorikäyttö
Oikosulkumoottorikäyttö 1 DEE-33040 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt TTY Oikosulkumoottorikäyttö T. Kantell & S. Pettersson 2 Laboratoriomittauksia suorassa verkkokäytössä 2.1 Käynnistysvirtojen Lisätiedot kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki.
Sähkö 25 Esineet saavat sähkövarauksen hankauksessa kipinäpurkauksena, josta salama on esimerkki. Hankauksessa esineet voivat varautua sähköisesti. Varaukset syntyvät, koska hankauksessa kappaleesta siirtyy Lisätiedot Kolmivaihejärjestelmän perusteet. Pekka Rantala 29.8.2015
Kolmivaihejärjestelmän perusteet Pekka Rantala 29.8.2015 Sisältö Jännite- ja virtalähde Kolme toimintatilaa Theveninin teoreema Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä Virrat ja jännitteet Tähti- ja kolmiokytkentä Lisätiedot Sähkövirran määrittelylausekkeesta
VRTAPRLASKUT kysyttyjä suureita ovat mm. virrat, potentiaalit, jännitteet, resistanssit, energian- ja tehonkulutus virtapiirin teho lasketaan Joulen laista: P = R 2 sovelletaan Kirchhoffin sääntöjä tuntemattomien Lisätiedot BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi
BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen Lisätiedot 9. Pyörivän sähkökoneen jäähdytys
81 9. Pyörivän sähkökoneen jäähdytys Sähkökoneen lämmönsiirron suunnittelu on yhtä tärkeää kuin koneen sähkömagneettinenkin suunnittelu, koska koneen lämpenemä määrittää sen tehon. Lämmön- ja aineensiirto Lisätiedot KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet Lisätiedot Mitä on pätö-, näennäis-, lois-, keskimääräinen ja suora teho sekä tehokerroin? Alla hieman perustietoa koskien 3-vaihe tehomittauksia.
OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse Lisätiedot DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT
DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT Lisätiedot Tekninen opas nro 7. Tekninen opas nro 7. Sähkökäytön mitoitus
Tekninen opas nro 7 Tekninen opas nro 7 Sähkökäytön mitoitus 2 Tekninen opas nro 7 - Sähkökäytön mitoitus Sisällysluettelo 1. Johdanto... 5 2. Sähkökäyttö... 6 3. Mitoituksen yleiskuvaus... 7 4. Oikosulkumoottori Lisätiedot a) Kuinka pitkän matkan punnus putoaa, ennen kuin sen liikkeen suunta kääntyy ylöspäin?
Luokka 3 Tehtävä 1 Pieni punnus on kiinnitetty venymättömän langan ja kevyen jousen välityksellä tukevaan kannattimeen. Alkutilanteessa punnusta kannatellaan käsin, ja lanka riippuu löysänä kuvan mukaisesti. Lisätiedot Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT
Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa. Lisätiedot ESMART202 Teholähde ja akkulaturi
7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF Lisätiedot DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet
DEE-11110 Sähkötekniikan perusteet Antti Stenvall Teho vaihtosähköpiireissä ja symmetriset kolmivaihejärjestelmät Luennon keskeinen termistö ja tavoitteet Kompleksinen teho S ja näennästeho S Loisteho Lisätiedot SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN
SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa, Lisätiedot Antti Vuorivirta, ABB Oy Kotimaan myynti, SSTY Sairaalatekniikan päivät, 12.2.2014. Uudet sähkömoottoritekniikat energiasäästöjen tuojana
Antti Vuorivirta, ABB Oy Kotimaan myynti, SSTY Sairaalatekniikan päivät, 12.2.2014 Uudet sähkömoottoritekniikat energiasäästöjen tuojana Sisällys Moottoreiden hyötysuhde Oikosulkumoottori Tahtireluktanssimoottori Lisätiedot DIESELPUMPUT SPRINKLERI- JA PALOVESIPUMPPUKÄYTTÖÖN
DIESELPUMPUT SPRINKLERI- JA PALOVESIPUMPPUKÄYTTÖÖN Dieselmoottorit AGCO Sisu Power-sprinkleripumppujen voimanlähteenä käytetään nelitahtisia, nestejäähdytteisiä joko 3-, 4- tai 6-sylinterisiä, turboahdettuja Lisätiedot Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen
Harmonisten yliaaltojen vaikutus johtojen mitoitukseen Pienjännitesähköasennukset standardin osassa SFS6000-5-5 esitetään johtojen mitoitusperusteet johtimien ja kaapelien kuormitettavuudelle. Lähtökohtana Lisätiedot RATKAISUT: 22. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi
Physica 9. painos (0) RATKAST. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi RATKAST:. Vaihtovirtapiiri ja resonanssi. a) Vaihtovirran tehollinen arvo on yhtä suuri kuin sellaisen tasavirran arvo, joka tuottaa vastuksessa Lisätiedot HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET
HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle. Lisätiedot Tietolehti: Wilo-TOP-Z 30/7 (3~400 V, PN 10, RG)
Tietolehti: Wilo-TOP-Z 3/7 (3~4 V, PN 1, RG) Ominaiskäyrät 3-vaihevirta H/m 5 v,5 1 1,5 2 2,5 Wilo-TOP-Z 3/7 3~4 V - Rp 1¼ m/s Sallitut pumpattavat aineet (muut aineet tiedustelun perusteella) Käyttövesi Lisätiedot FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT. 1 Johdanto
FYSP105/2 VAIHTOVIRTAKOMPONENTIT Työn tavoitteet o Havainnollistaa vaihtovirtapiirien toimintaa o Syventää ymmärtämystä aiheeseen liittyvästä fysiikasta 1 Johdanto Tasavirta oli 1900 luvun alussa kilpaileva Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM
Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen Lisätiedot Jarrukatkojat ja -vastukset
VACON CX/CXL/CXS TAAJUUSMUUTTAJAT Jarrukatkojat ja -vastukset Oikeudet muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta pidätetään F O R S M O O T H C O N T R O L Sivu 2 (15) Jarrukatkojat ja -vastukset Vacon SISÄLLYSLUETTELO Lisätiedot Cummins 175-550 kva dieselgeneraattorit
Cummins 175-550 kva dieselgeneraattorit kw-set Oy on varavoimaan erikoistunut yritys Edustamme maailmalla tunnettuja Cummins Power Generation dieselgeneraattoreita ja EuroDiesel AS DRUPS-laitteistoja. Lisätiedot PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS
PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä. Lisätiedot 1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.
FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden Lisätiedot Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). Lisätiedot Pienjännitteiset IEC-oikosulkumoottorit 400 V 50 Hz. Moottorit kaikkiin sovelluksiin
Pienjännitteiset IEC-oikosulkumoottorit 400 V 50 Hz Moottorit kaikkiin sovelluksiin Entistä kilpailukykyisemmäksi ABB on valmistanut moottoreita jo yli 100 vuoden ajan. Tuotteemme ovat luotettavia, tehokkaita Lisätiedot SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE
SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden Lisätiedot Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.
MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C) Lisätiedot LTY/SÄTE Säätötekniikan laboratorio Sa2730600 Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi. Servokäyttö (0,9 op)
LTY/SÄTE Säätötekniikan laboratorio Sa2730600 Säätötekniikan ja signaalinkäsittelyn työkurssi Servokäyttö (0,9 op) JOHDNTO Työssä tarkastellaan kestomagnetoitua tasavirtamoottoria. oneelle viritetään PI-säätäjä Lisätiedot ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen.
ELEC-C6001 Sähköenergiatekniikka, laskuharjoitukset oppikirjan lukuun 10 liittyen. X.X.2015 Tehtävä 1 Bipolaaritransistoria käytetään alla olevan kuvan mukaisessa kytkennässä, jossa V CC = 40 V ja kuormavastus Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta Lisätiedot AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin
AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet lämpimälle vedelle raskaisiin ympäristöihin LÄMPÖPUHALTIMET RASKAISIIN YMPÄRISTÖIHIN AW C, AW D, AW Ex ja AW H Lämpöpuhaltimet raskaisiin ympäristöihin AW-puhaltimet Lisätiedot Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57
3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä Lisätiedot ERISTETTY IPO-kanavapuhallin Omakoti-, rivi- ja kerrostalot, teollisuus Hiljainen Helppo huoltaa Portaattomasti säädettävä Paloeristetty Hyvä hyötysuhde Laaja valikoima www.ilto.fi Kanavapuhaltimien uusi Lisätiedot TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE
03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin Lisätiedot 20 kv Keskijänniteavojohdon kapasiteetti määräytyy pitkien etäisyyksien takia tavallisimmin jännitteenaleneman mukaan:
SÄHKÖENERGIATEKNIIKKA Harjoitus - Luento 2 H1 Kolmivaiheteho Kuinka suuri teho voidaan siirtää kolmivaihejärjestelmässä eri jännitetasoilla, kun tehokerroin on 0,9 ja virta 100 A. Tarkasteltavat jännitetasot Lisätiedot 2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari.
TURUN AMMATTKORKEAKOULU TYÖOHJE 1 TEKNKKA FYSKAN LABORATORO 2.0 2. Sähköisiä perusmittauksia. Yleismittari. 1. Työn tavoite Tutustutaan tärkeimpään sähköiseen perusmittavälineeseen, yleismittariin, suorittamalla Lisätiedot Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite
Sähkötekninen standardointi Sähkötekniikan peruskäsitteet Osa 1 Jännite www.sesko.fi ja www.sfsedu.fi 1 Suure ja yksikkö Jännite on kansainvälisen suurejärjestelmän (ISQ) johdannaissuure ja sen tunnus Lisätiedot D700 TAAJUUSMUUTTAJA TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE
TAAJUUSMUUTTAJA D700 TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE Peltotie 37, 28400 ULVILA Puh. 0207 463 540 Fax 0207 463 541 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi, Lisätiedot HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI
SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet, Lisätiedot TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI.
TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. Sytytysvastuksen ja jännitteen kontrollointi Sytytysvastus tarkistetaan Lisätiedot EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W
himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla Lisätiedot FI Asennusohjeet. devireg 120
FI Asennusohjeet devireg 120 Ž Käyttökohteet: devireg 120 on lattialämmityssäädin. Toiminta: Termostaatissa on anturijohto, jonka avulla valvotaan lattian lämpöä pysymään säädetyssä lämpötilassa. Termostaatissa Lisätiedot RULMECA yhtiöt. Rumpumoottori 250kW massatavaran käsittelyyn ESITTELY FI 10/10
ESITTELY RULMECA yhtiöt Rumpumoottori 250kW massatavaran käsittelyyn FI 10/10 Sisältö Esittely sivu 3 Rakenne sivu 4 Lisävarusteet sivu 5 Mitat sivu 6 Tehot sivu 7 Käyttökohteita sivu 8 Yhteystiedot sivu Lisätiedot Yleistä. Tekniset tiedot. Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01
TOUR & ANDERSSON AB QUALITY AND ENVIRONMENT SYSTEM Certification of Registration Number 2125 and 2125 M Certified by SP TA-Therm 6-15-5 FI Lämpimän käyttöveden omavoimainen säätöventtiili 2001.01 Yleistä Lisätiedot 3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT. Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99
3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99 1 RAKENNE MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen. Moottorina Lisätiedot Tasavirtajarrut. Tasavirtajarrujen käyttö parantaa sekä turvallisuutta. Dold tasavirtajarruja
Tehoelektroniikka Tehoelektroniikka DOLD tehoelektroniikka Doldilla on yli 70 vuoden kokemus sähköteknisten laitteiden valmistuksesta. Dold on yksi Euroopan johtavia relevalmistajia. Toiminta on sertifioitu Lisätiedot 7. Resistanssi ja Ohmin laki
Nimi: LK: SÄHKÖ-OPPI Tarmo Partanen Teoria (Muista hyödyntää sanastoa) 1. Millä nimellä kuvataan sähköisen komponentin (laitteen, johtimen) sähkön kulkua vastustavaa ominaisuutta? 2. Miten resistanssi Lisätiedot VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT, 3x400V AS-, KN- ja KM-sarjat, laipalliset DN32-DN65. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP
SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP LOREM IPSUM JE ZULT MAAR HZ m Head m/s m/s m/s m/s m/s Ø m Ø Ø Ø Ø l/s Flow kw Shaft power P Ø m/h Ø Ø Ø kw Total input power P VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT, Lisätiedot Elektroniikan kaavoja 1 Elektroniikan Perusteet 25.03.1998 I1 I2 VAIHTOVIRROILLA. Z = R + j * X Z = R*R + X*X
TASAVOLLA Sähkökenttä, potentiaali, potentiaaliero, jännite, varaus, virta, vastus, teho Positiivinen Negatiivinen e e e e e Sähkövaraus e =,602 * 0 9 [As] w e Siirrettäessä varausta sähkökentässä täytyy Lisätiedot KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3
KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja Lisätiedot Energiatehokkaat moottorikäytöt KOULUTUSMATERIAALI
Energiatehokkaat moottorikäytöt KOULUTUSMATERIAALI Moottorit teollisuudessa Sähkömoottorit ovat teollisuuden suurin yksittäinen sähkön kuluttaja. Keskimäärin Suomen teollisuuden käyttämästä sähköstä 60-70 Lisätiedot PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. www.kolmeks.fi. Head. 3m/s. 1m/s. 5m/s. 2m/s. 4m/s NPSH Ø138 Ø144 Ø133. Flow.
PUMPPUJEN LISÄVARUSTEET LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 6 HZ m 35 Head 1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s Ø144 3 NPSH m 4 Ø8 8 Ø 14 2 6 15 Ø3 4 Ø128 2 5 5 15 2 3 35 4 l/s Flow kw 4 2 6 Shaft power P2 8 Ø144 12 14 3 m/h Lisätiedot Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen
Ledien kytkeminen halpis virtalähteeseen Ledien valovoiman kasvu ja samanaikaisen voimakkaan hintojen lasku on innostuttanut monia rakentamaan erilaisia tauluja. Tarkoitan niillä erilaista muoveista tehtyjä Lisätiedot Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle
Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä: Lisätiedot Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1
Kuvaus Virhehälytyksenestopumppu, jolla korvataan pienten vuotojen aiheuttama vedenhukka automaattisen sprinkleripumpun turhan käynnistymisen estämiseksi. Tekniset tiedot Tyyppi: Monivaiheinen keskipakopumppu Lisätiedot VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS VIM-M2. Sisältö
VIM-M2 VIBRATION MONITOR KUVAUS Sisältö 1. TEKNISET TIEDOT... 2 2. KUVAUS... 3 3. KÄYTTÖ... 4 4. LIITÄNTÄ... 5 5. VIAN ETSINTÄ... 6 6. VALMISTAJA... 6 VIM-M2 FI.docx 2006-03-01 / BL 1(6) 1. TEKNISET TIEDOT Lisätiedot Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille
Standalone UPS system PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Energiatehokas UPS skaalattavalla varakäyntiajalla Kriittisten laitteiden ja järjestelmien, kuten esim. talo- ja Lisätiedot Tekninen esite ECC 24
Käyttö ECC on elektroninen säädin lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien sarjasäätöön. Sitä käytetään konvektiojärjestelmissä, esim. jäähdytyspalkeissa, pattereissa ja konvektoreissa. ECC 24 voidaan käyttää Lisätiedot Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja
Vaihteen valinta moottori - taajuusmuuttaja Teollisuuden liikkeelle paneva voima VEM MOTORS FINLAND OY Vaihteen valinta Mihin vaihdetta tarvitaan? > nopeuden ja momentin muuttaminen > suuri vääntömomentti Lisätiedot KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ
KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 2004/108/EG MUKAINEN. Valmistaja Tuote Tyyppimerkintä Tuotteeseen Lisätiedot Korotetun tehon tahtireluktanssimoottori ja taajuusmuuttaja -paketti Optimoidut kokonaiskustannukset pumppu- ja puhallinsovelluksille
Korotetun tehon tahtireluktanssimoottori ja taajuusmuuttaja -paketti Optimoidut kokonaiskustannukset pumppu- ja puhallinsovelluksille ABB Title Lorem Ipsum dolor sit Possible Subtitle Uudet pumppu- ja Lisätiedot Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje
Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus Lisätiedot TEKNISET TIEDOT Moottoroitu pakokaasukela sarja 865
TEKNISET TIEDOT Moottoroitu pakokaasukela sarja 865 No. 981118101 Kuvaus Rajakytkimet asennettu moottoriyksikköön. Estää letkun ylikelautumisen. Moottori ohjaa kelaa planeettavaihteiston ja rummun päädyn Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa Lisätiedot IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö. Pasi Vähämartti, C1303, IST4SE
IIZE3010 Elektroniikan perusteet Harjoitustyö Pasi Vähämartti, C1303, IST4SE 2 (11) Sisällysluettelo: 1. Tehtävänanto...3 2. Peruskytkentä...4 2.1. Peruskytkennän käyttäytymisanalyysi...5 3. Jäähdytyksen Lisätiedot KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19
Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on Lisätiedot Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen
ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa Lisätiedot I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5
I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja. Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute