Source: http://docplayer.pl/92725771-Idd-instytut-techniki.html
Timestamp: 2018-09-22 09:41:01+00:00
Document Index: 91587259

Matched Legal Cases: ['art. 4', 'art. 5', 'art. 8', 'art. 4', 'art. 5', 'art. 8', 'art 1']

IDD INSTYTUT TECHNIKI - PDF
IDD INSTYTUT TECHNIKI
Download "IDD INSTYTUT TECHNIKI"
1 D D tel.: PL WARSZAWA, IDD INSTYTUT TECHNIKI D'I (4822) ; (4822) BUDOWLANEJ ul. FILTROWA 1 - fax: (48 22) Czlonek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc Czlonek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005 Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497), w wyniku postepowania akceptacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek: Producentów wymienionych na stronach stwierdza sie przydatnosc do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwa: w zakresie i na zasadach okreslonych w Zalaczniku, który stanowi integralna czesc niniejszej Aprobaty Technicznej ITB. Termin waznosci: 31 sierpnia 2010 r. Zalacznik: Postanowienia ogólne i techniczne doc. dr inz. Stanislaw M. Wierzbicki Warszawa, sierpien 2005 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT /2005 zawiera 40 stron. Tekst tego dokumentu kopiowac mozna tylko w calosci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentów tekstu Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
2 A T /2005 5/40 ZALACZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT APROBATy Charakterystyka techniczna Asortyment 7 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA 7 3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Materialy Konstrukcja okien i drzwi balkonowych Wymiary Wykonanie Wlasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT OCENA ZGODNOSCi Zasady ogólne Wstepne badanie typu Zakladowa kontrola produkcji Badania gotowych wyrobów Czestotliwosc badan Metody badan Pobieranie próbek do badan Ocena wyników badan USTALENIA FORMALNO-PRAWNE TERMIN WAZNOSCi 21 INFORMACJE DODATKOWE 21 R Y S U N KI 24
3 A T /2005 6/40 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 1. PRZEDMIOT APROBATY 1.1. Charakterystyka techniczna Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sa okna i drzwi balkonowe systemu SPECTUS ELlTE 70, z ksztaltowników barwy bialej, z nieplastyfikowanego PVC, produkowane przez Producentów wymienionych na str Okna i drzwi balkonowe systemu SPECTUS ELlTE 70, których charakterystyczne przekroje przedstawiono na rysunkach 1 + 4, sa jednoramowe, dwuplaszczyznowe, w których zewnetrzne powierzchnie ksztaltowników z PVC nie sa zlicowane - nie leza w jednej plaszczyznie. Do wykonywania okien i drzwi balkonowych, objetych Aprobata, stosowane sa ksztaltowniki systemu SPECTUS ELlTE 70 (rysunki ) biale, z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) klasy B wedlug PN-EN 12608:2004 (klasa B wedlug ZUAT 1511I1.04/2004),produkowane przez brytyjska firme SPECTUS SYSTEMS Ltd., Snape Road, Macc!esfield Cheshire SK10 2NZ. Wlasciwosci techniczne ksztaltowników okreslono w p Ksztaltowniki oscieznic, ram skrzydel oraz slupków stalych (slemion i szczeblin) i slupków ruchomych wzmacniane sa ksztaltownikami stalowymi wedlug p (rysunki ). Okna i drzwi balkonowe systemu SPECTUS ELlTE 70 szklone sa szybami zespolonymi okreslonymi w p Szyby sa mocowane i uszczelniane we wrebach skrzydel przy uzyciu listew przyszybowych z nieplastyfikowanego PVC (rysunek 18). Do uszczelniania okien systemu. SPECTUS ELlTE 70 stosowane sa uszczelki przylgowe wewnetrzne i zewnetrzne oraz uszczelki przyszybowe z elastomeru termoplastycznego TPE, zespolone z ksztaltownikami tworzywowymi (rysunki ). Wymagane wlasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70 podano w p. 3.5.
4 A T /2005 7/ Asortyment Niniejsza Aprobata Techniczna obejmuje nastepujace okna i drzwi balkonowe: - szczelne (bez rozszczelnienia), - rozszczelnione, z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi zgodnie z p , Asortyment okien i drzwi balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70 pod wzgledem podzialu powierzchni i sposobu otwierania skrzydel obejmuje: - okna jednorzedowe jednodzielne stale lub otwierane: ze skrzydlem uchylnym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranym, - okna jednorzedowe dwudzielne (trójdzielne) ze slupkiem stalym lub ruchomym: z czesciami stalymi lub otwieranymi (ze skrzydlami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylnorozwieranymi) - w róznym ukladzie, - okna dwurzedowe jednodzielne stale lub otwierane: z czescia stala lub skrzydlem uchylnym nad slemieniem i czescia stala, skrzydlem uchylnym, rozwieranym lub uchylno-rozwieranym pod slemieniem, - okna dwurzedowe jednodzielne z czesciami stalymi lub otwieranymi (ze skrzydlami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi) - w róznym ukladzie nad i pod slemieniem, - okna dwurzedowe jednodzielne nad slemieniem i dwudzielne pod slemieniem ze slupkiem stalym lub ruchomym; z czesciami stalymi lub otwieranymi (ze skrzydlami uchylnymi, rozwieranymi lub uchylno-rozwieranymi) - w róznym ukladzie, - drzwi balkonowe jednodzielne i dwudzielne ze slupkiem stalym lub ruchomym rozwierane, uchylno-rozwierane lub odchylno-przesuwne. Ze wzgledów funkcjonalnych szerokosc skrzydel rozwieranych i uchylno-rozwieranych nie powinna byc wieksza niz 1500 mm. 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Okna i drzwi balkonowe systemu SPECTUS ELlTE 70 sa przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej, w nastepujacym zakresie, wynikajacym z wlasciwosci technicznych podanych w p. 3.5: A. Z uwagi na cechy wytrzymalosciowe - w zakresie ustalonym na podstawie obliczen statycznych uwzgledniajacych obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugiecia elementów okien i drzwi balkonowych okreslone w p oraz charakterystyke wytrzymalosciowa i geometryczna stalowych ksztaltowników wzmacniajacych.
5 A T /2005 8/40 B. Z uwagi na szczelnosc na przenikanie wody opadowej - w zakresie wynikajacym z Instrukcji ITB Nr 224, w zaleznosci od strefy obciazenia wiatrem wg PN-77/B oraz wodoszczelnosci okreslonej w p C. Z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynków - zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pózniejszymi zmianami), oraz ustaleniami p O. Z uwagi na wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza: 1) okna i drzwi balkonowe szczelne - wylacznie w pomieszczeniach z nawiewna wentylacja mechaniczna lub z odpowiednimi urzadzeniami nawiewnymi, 2) okna i drzwi balkonowe rozszczelnione (z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi) - w pozostalych przypadkach. E. Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowa pomieszczen - zgodnie z wymaganiami PN-B :1999 lub z wymaganiami okreslonymi indywidualnie dla konkretnego budynku oraz ustaleniami p Wbudowywanie okien i drzwi balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70 powinno byc wykonywane zgodnie z instrukcja Producenta, która powinna byc dolaczana do kazdej partii wyrobów przekazywanych odbiorcy. Zgodnie z Atestem Higienicznym HK/B/1058/01/2005, wydanym przez Panstwowy Zaklad Higieny w Warszawie, ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC do wykonywania okien i drzwi balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70 odpowiadaja wymaganiom higienicznym. 3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA 3.1. Materialy Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego PVC. Do wykonywania okien i drzwi balkonowych objetych Aprobata nalezy stosowac ksztaltowniki systemu SPECTUS ELlTE 70 z nieplastyfikowanego PVC, biale, produkowane sa przez brytyjska firme HW PLASTICS Ltd. Ksztaltowniki powinny spelniac wymagania okreslone w PN-EN 12608:2004 dla klasy B z uwagi na grubosc scianek. Ksztalt i wymiary ksztaltowników pokazano na rysunkach Ksztalt'owniki wzmacniajace. W celu zapewnienia sztywnosci ram okien i drzwi balkonowych oraz zwiekszenia wytrzymalosci z;amocowania okuc nalezy stosowac ksztal-
6 A T /2005 9/40 towniki stalowe o przekroju dopasowanym do komór ksztaltowników tworzywowych i grubosci scianek wynikajacej z obliczen statycznych. Przekroje poprzeczne stalowych ksztaltowników wzmacniajacych pokazano na rysunkach Ksztaltowniki stalowe powinny byc zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa co najmniej 275 g/m Szyby. Okna i drzwi balkonowe systemu SPECTUS ELlTE 70 szklone sa szybami zespolonymi, jednokomorowymi , z przestrzenia miedzyszybowa wypelniona argonem, o wartosci wspólczynnika przenikania ciepla w srodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wplywu mostków cieplnych) Uos = 1,1 W/(m2 K). Moga byc równiez stosowane: - szyby zespolone jednokomorowe , z przestrzenia miedzyszybowa wypelniona argonem - o wartosci wspólczynnika przenikania ciepla w srodkowej czesci szyby zespolonej (bez uwzglednienia wplywu mostków cieplnych) Uos = 1,1 W/(m2 K) po ustaleniu dla okien i drzwi balkonowych oszklonych tymi szybami klasy akustycznej zgodnie z p , - inne rodzaje szyb zespolonych, po ustaleniu dla okien i drzwi balkonowych oszklonych okreslonymi szybami wspólczynnika przenikania ciepla U - zgodnie z p i klasy akustycznej - zgodnie z p Szyby zespolone powinny spelniac wymagania PN-B-13079: Uszczelki. Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydel okien i drzwi balkonowych oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydla z oscieznica (slupkiem, slemieniem) powinny byc wykonywane z elastomeru termoplastycznego TPE spelniajacego wymania EN :2003. Przekroje uszczelek osadczych oraz przylgowych pokazano na rysunkach (lacznie z ksztaltownikami tworzywowymi) Listwy przyszybowe. Do zamocowania i uszczelnienia szyb we wrebach skrzydel okien i drzwi balkonowych od strony wewnetrznej powinny byc stosowane listwy przyszybowe z uszczelkami z plastyfikowanego PVC wspólwytlaczanymi w jednej operacji z ksztaltownikami listew. Listwy przyszybowe nalezy dobierac w zaleznosci od grubosci osadzanych szyb. Przekroje listew przyszybowych pokazano na rysunku Okucia. W oknach i drzwiach balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70 nalezy stosowac kompletne okucia dostosowane do ciezaru wlasnego skrzydel oraz do obciazen eksploatacyjnych.
7 A T / / Konstrukcja okien i drzwi balkonowych Okna i drzwi balkonowe systemu SPECTUS ELlTE 70 z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC sa konstrukcjami jednoramowymi, dwuplaszczyznowymi, wykonanymi z materialów spelniajacych wymagania podane w p Charakterystyczne przekroje okien i drzwi balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70 pokazano na rysunkach Wymiary Maksymalne wymiary skrzydel okien i drzwi balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70 podano w p Odchylki wymiarów powinny byc zgodne z PN-88/B-10085/A2+A Wykonanie Zlacza konstrukcyjne. Zlacza konstrukcyjne powinny spelniac nastepujace wymagania: a) ksztaltowniki oscieznic i skrzydel przyciete pod katem 450 powinny byc polaczone w narozach metoda zgrzewania, b) polaczenia slemion z elementami oscieznicy w oknach dwurzedowych i trójrzedowych, slupków z elementami oscieznicy w oknach dwudzielnych i trójdzielnych oraz szczebliny z ksztaltownikami pionowymi w ramie skrzydla drzwi balkonowych powinny byc wykonane z zastosowaniem laczników mechanicznych, c) sztywnosc ram oscieznic i skrzydel powinna byc zapewniona przez stalowe ksztaltowniki wzmacniajace umieszczone na calym obwodzie ram, niezaleznie od ich wymiarów; ksztaltowniki stalowe przyciete stosownie do wymiaru ksztaltowników tworzywowych i osadzone w odpowiednich komorach powinny byc z nimi laczone za pomoca wkretów samogwintujacych o rozstawie cm; styki wkretów z elementami oscieznicy powinny byc uszczelnione kitem silikonowym lub innym materialem obojetnym chemicznie wobec PVC i nie powodujacym korozji wkretów Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzajace. W dolnych, poziomych elementach oscieznic powinny byc wykonane otwory w ksztalcie podluznym o wymiarach 24 x 5 mm, a w elementach skrzydel oraz w slemionach - o wymiarach 30 x 5 mm, przeznaczone do odprowadzania wody opadowej, która przeniknela we wreby na szybe i do kanalu zbiorczego oscieznicy. W górnych, poziomych elementach oscieznic i skrzydel powinny byc wykonane otwory odpowietrzajace lub okragle o srednicy 5 mm. w ksztalcie podluznym o wymiarach 30 x 5 mm
8 A T / / Osadzanie uszczelek przylgowych. Uszczelki przylgowe powinny byc osadzane w sposób ciagly na calym obwodzie okien i drzwi balkonowych, w kanalach przylgi zewnetrznej oscieznicy (slupka, slemienia) oraz w kanalach przylgi wewnetrznej skrzydla. Uszczelki przylgowe powinny byc wykonane w kanalach przylgi wewnetrznej skrzydla w koekstruzji z ksztaltownikami tworzywowymi. W narozach ksztaltowników uszczelki powinny byc zgrzewane Osadzanie szyb. Skrzydla okien i drzwi balkonowych powinny byc szklone szybami zespolonymi wg p Szyby powinny byc osadzane na podkladkach (podporowych i dystansowych) rozmieszczonych we wrebie - zaleznie od polozenia osi obrotu skrzydla zgodnie z Instrukcja ITS nr 183. Podkladki nie powinny stanowic przeszkody w odprowadzeniu wody z wrebu na szybe oraz odpowietrzeniu wrebu. Do zamocowania i uszczelniania szyb we wrebach od strony wewnetrznej nalezy stosowac listwy przyszybowe wedlug p z uszczelkami wspólwytlaczanymi w jednej operacji z ksztaltownikami listew. Do uszczelniania szyb od strony zewnetrznej nalezy stosowac uszczelki osadcze wg p wykonywane w koekstruzji z ksztaltownikami tworzywowymi Wykonanie szczelin infiltracyjnych. W celu uzyskania przez okna otwierane i drzwi balkonowe systemu SPECTUS ELlTE 70 wspólczynnika infiltracji powietrza a = 0,5 + 1,0 m3/{m.h dapa2l3), nalezy wykonac szczeliny infiltracyjne (wyciecia) w uszczelkach przylgowych w górnych poziomych przylgach skrzydla. Wyciecia powinny byc wykonywane w obu przylgach (zewnetrznej i wewnetrznej) na dlugosci 4% calkowitej dlugosci szczelin przylgowych - w przypadku okien jednorzedowych jednodzielnych oraz na dlugosci 5% calkowitej dlugosci szczelin przylgowych - w przypadku okien jednorzedowych dwudzielnych, dwurzedowych jednodzielnych i drzwi balkonowych. Szczeliny infiltracyjne nalezy rozmieszczac w sposób labiryntowy tzn. jedno wyciecie w uszczelce zewnetrznej usytuowane w srodku rozpietosci górnego poziomego ramiaka i dwa wyciecia w uszczelce wewnetrznej w odleglosci okolo 5 cm od górnych narozy. Wyciete fragmenty uszczelek przylgowych powinny byc zastapione uszczelka plaska pokazana na rysunku Wlasciwosci techniczne okien i drzwi balkonowych Odpornosc na obciazenie wiatrem. Ugiecie czolowe wzgledne najbardziej odksztalconego elementu okien i drzwi balkonowych pod obciazeniem wiatrem wg PN-77/S nie powinno byc wieksze niz 1/300 (zgodnie z PN-EN 12210: klasa C wg wartosci wzglednego ugiecia czolowego).
9 A T / / Sprawnosc dzialania skrzydel. Ruch skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu okna lub drzwi balkonowych powinien byc plynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydla o inne czesci okna lub drzwi balkonowych. Sila potrzebna do uruchomienia okuc zamykajacych przy otwieraniu i zamykaniu powinna byc mniejsza niz 10 dano Sila potrzebna do poruszenia odryglowanego skrzydla powinna byc mniejsza niz 8 dano Sztywnosc skrzydel na obciazenia statyczne sila skupiona dzialajaca w plaszczyznie skrzydla. Skrzydla okien i drzwi balkonowych poddane dzialaniu sily skupionej 50 dan dzialajacej w plaszczyznie skrzydla i przylozonej do ramiaka skrzydla od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/ powinny zachowac sprawnosc dzialania zgodna z p Nie moze nastapic uszkodzenie okuc oraz naruszenie trwalosci ich zamocowania w skrzydle lub oscieznicy Sztywnosc skrzydel na obciazenia dynamiczne i statyczne sila skupiona dzialajaca prostopadle do plaszczyzny skrzydla. Skrzydla okien i drzwi balkonov'llych, poddane obciazeniu dynamicznemu, a nastepnie statycznemu sila skupiona 40 dan dzialajaca prostopadle do plaszczyzny skrzydla zgodnie z BN-75/ nie powinno powodowac widocznych uszkodzen skrzydla i szklenia. Skrzydlo powinno zachowac sprawnosc dzialania zgodna z p Wspólczynnik przenikania ciepla. Wspólczynnik przenikania ciepla okien drzwi balkonowych nalezy obliczac wg wzoru (1). u = IUos. As +IUR. AR +I\jf. L A (1) gdzie: U Uos wspólczynnik przenikania ciepla okna, W/(m2 K), wspólczynnik przenikania ciepla w srodkowej czesci szyby zespolonej (bez wzglednienia wplywu mostków cieplnych), W/(m2.K), pole powierzchni szyby, m2, wspólczynnik przenikania ciepla ramy, W/(m2 K), pole powierzchni ramy, m2, liniowy wspólczynnik przenikania ciepla mostka cieplnego na styku szyby z L A rama, W/(m K), dlugosc liniowego mostka cieplnego na styku szyby z rama, m, pole calkowite powierzchni okna, m2
10 A T / /40 W przypadku oszklenia szybami zespolonymi, jednokomorowymi (z miedzyszybowa ramka dystansowa ze stali nierdzewnej) o Uos = 1,1 WJ(m2-K) do obliczen wg ) wzoru (1) nalezy przyjmowac wartosci wspólczynników w tablicy 1. - Szczeblina Slupek (okna rozszczelnione 0,055 Rodzaj 45 6 szczelne Oscieznica Polaczenie ruchomy/skrzydla staly/skrzydla 0,054 1,75 1,70 1,68 1,71 0,056 0,055 0, czesci /skrzydlo i drzwi szczelne 2 stalej przekroju 3 i otwierabalkonowe 807/838 fil, UR, W/(m K} 1,53 1,59 1,66 W/(m2.K} 1,67 1,65 1,71 1,66 systemu z aluminium) o Uos SPECTUS = 1,1 W/(m2 K) ELlTE 70) przenikania ciepla UR oraz lfl podane Tablica 1 W przypadku zastosowania innych rodzajów profili i szyb zespolonych wspólczynnik przenikania ciepla U okien i drzwi balkonowych nalezy ustalic na podstawie obliczen, stosujac wzór (1) Przepuszczalnosc powietrza. Wspólczynnik infiltracji powietrza okien i drzwi balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70 powinien wynosic: - a:$; 0,3 m3j(m h dapa2l3) - w przypadku okien i drzwi balkonowych otwieranych, szczelnych, - 0,5:$; a :$;1,0 m3j(m h dapa2l3)- w przypadku okien i drzwi balkonowych otwieranych, rozszczelnionych (z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi, - a:$; 0,1 m3j(m h.dapa2l3)- w przypadku okien nieotwieranych (stalych) Wodoszczelnosc. Okna i drzwi balkonowe nie powinny wykazywac przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 120 I na 1 h i 1 m2 powierzchni przy róznicy cisnien: -.ó.p = 150 Pa, tzn. powinny spelniac wymagania klasy 4A wg PN-EN 12208:2001, w przypadku okien i drzwi balkonowych otwieranych (szczelnych i rozszczelnionych), -.ó.p = 600 Pa, tzn. powinny spelniac wymagania klasy 9A wg PN-EN 12208:2001 w przypadku okien stalych.
11 AT / / Izolacyjnosc akustyczna. Izolacyjnosc akustyczna wlasciwa okien i drzwi balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70 szczelnych oraz rozszczelnionych (z wykonanymi szczelinami infiltracyjnymi), oszklonych szybami zespolonymi jednokomorowymi (z przestrzenia miedzyszybowa wypelniona argonem), podano w tablicy 2. Tablica 2 Okna Drzwi Typ stale balkonowe okien i drzwi balkonowych 452 ze skrzydlami wg klasa wskaznika OK1 3 OK2-29 klasyfikacja dlami uchylnymi, podstawowa uzupelniajaca dodatkowa OK1-32 OK1-29 (31 (34 (30 (35 Rw=30 rozwieranymi ~ RA1~ 35 Rw~ 34) 39) 36) 33) lub RA13) OK2-26 Rw4) (28 wg wskaznika (31 OK2-29 ~ RA2~ RA2S 30) 3) 4) RA22) 33) 2) klasa OK2 3 Nr 369/2002 Klasyfikacja akustyczna 1) RA1 W przypadku zastosowania innych rodzajów szyb zespolonych wartosci wskazników RA2' i Rw (i klasy akustyczne) okien i drzwi balkonowych nalezy ustalac na podstawie indywidualnych badan przeprowadzonych wg PN-EN : Nosnosc zgrzewanych narozy ram. Nosnosc zgrzewanych narozy ram Fmin. nie powinna byc mniejsza niz: N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika B07, 3598 N - w przypadku ramy oscieznicy z ksztaltownika B PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Okna i drzwi balkonowe z ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC systemu SPECTUS ELlTE 70 powinny byc pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000: Do dostarczanych odbiorcy okien i drzwi balkonowych powinna byc dolaczona informacja zawierajaca co najmniej nastepujace dane: nazwe i adres Producenta, - identyfikacje wyrobu zawierajaca: nazwe systemu, odmiane, - numer Aprobaty Technicznej ITB (AT /2005),
12 A T / /40 - numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci. - dane identyfikujace oszklenie oraz okreslajace wspólczynnik przenikania ciepla wg p i klase akustyczna wg p.3.5.8, - klase ksztaltowników z nieplastyfikowanego PVC z uwagi na grubosc scianek wedlug PN-EN 12608:2004, - w przypadku okien szczelnych - informacje: "okna szczelne przeznaczone do stosowania wylacznie w pomieszczeniach z nawiewna wentylacja mechaniczna lub z odpowiednimi urzadzeniami nawiewnymi", - znak budowlany. Sposób oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byc zgodny z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041). 5. OCENA ZGODNOSCI 5.1. Zasady ogólne Zgodnie art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moga byc wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonal oceny zgodnosci, wydal krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna ITS AT /2005 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodnosci dokonuje Producent, stosujac system 3. W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawic krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna ITS AT /2005 na podstawie: a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium, b) zakladowej kontroli produkcji.
13 A T / / Wstepne badanie typu Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wlasciwosci techniczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. Wstepne badanie typu okien i drzwi balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70 obejmuje: a) dopuszczalne odchylki wymiarów, b) odpornosc na obciazenie wiatrem, c) przepuszczalnosc powietrza, d) wodoszczelnosc, e) izolacyjnosc akustyczna, f) izolacyjnosc cieplna. Badania, które w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia wlasciwosci techniczno-uzytkowych, stanowia wstepne badanie typu w ocenie zgodnosci okien i drzwi balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70 produkowanych przez wszystkich Producentów objetych Aprobata, z wyjatkiem badan wg p , które powinny byc wykonywane przez kazdego Producenta przy rozpoczeciu produkcji Zakladowa kontrola produkcji Zakladowa kontrola produkcji obejmuje: 1) specyfikacje i sprawdzanie wyrobów skladowych stosowanych w oknach i drzwiach balkonowych, 2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (wg p. 5.4), prowadzone przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzajacych do uzyskania wyrobów o wymaganych wlasciwosciach. Wlasciwosci techniczne wyrobów skladowych stosowanych w oknach i drzwiach balkonowych powinny byc potwierdzone deklaracjami zgodnosci w przypadku wyrobów podlegajacych wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), a w przypadku pozostalych wyrobów - swiadectwami technicznymi (swiadectwami zgodnosci) wydanymi przez Producentów. Dokumenty te powinny obejmowac: - ksztaltowniki z PVC, - ksztaltowniki stalowe wzmacniajace, - okucia, - uszczelki, - szyby.
14 A T / /40 Badania w procesie wytwarzania powinny obejmowac sprawdzanie nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydel i powinny byc wykonywane zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobów. Kontrola produkcji powinna zapewniac, ze okna i drzwi balkonowe sa zgodne z Aprobata Techniczna ITB AT-1S-67S9/200S. Wyniki kontroli produkcji powinny byc systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny potwierdzac, ze wyroby spelniaja kryteria oceny zgodnosci. Kazda partia wyrobów powinna byc jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badan Badania gotowych wyrobów Program badan. Program badan obejmuje: a) badania wstepne pelne, b) badania biezace, c) badania okresowe Badania wstepne pelne. Badania wstepne pelne obejmuja sprawdzenie: a) przepuszczalnosci powietrza, b) wodoszczelnosci, c) odpornosci na obciazenie wiatrem, d) sztywnosci skrzydel na obciazenia statyczne dzialajace w ich plaszczyznie Badania biezace. Badania biezace obejmuja sprawdzenie: a) jakosci wykonania, b) odchylek wymiarów, c) sprawnosci dzialania skrzydel i wartosci sil operacyjnych Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie: a) odpornosci na obciazenie wiatrem, b) przepuszczalnosci powietrza, c) wodoszczelnosci Czestotliwosc badan Badania wstepne pelne powinny byc przeprowadzone przy rozpoczeciu produkcji. Badania biezace powinny byc prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobów. Wielkosc partii powinna byc okreslona w dokumentacji zakladowej kontroli produkcji. Badania okresowe powinny byc wykonywane nie rzadziej niz raz na 1,S roku. Badania wstepne pelne i okresowe powinny byc przeprowadzone na elementach próbnych, które zostaly sprawdzone w zakresie:
15 A T / /40 - jakosci wykonania, - odchylek wymiarów, - sprawnosci dzialania skrzydel iwartosci sil operacyjnych Metody badan Sprawdzenie jakosci wykonania. Jakosc wykonania nalezy sprawdzic zgodnie z PN-88/B-10085/A2, a wyniki porównac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej Sprawdzenie wymiarów. Sprawdzenie wymiarów nalezy wykonywac zgodnie z PN-88/B-10085/A2, a wyniki pomiarów porównac z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej Sprawdzenie odpornosci na obciazenie wiatrem. Badanie nalezy wykonac wg PN-EN :2001, a wyniki porównac z wymaganiami okreslonymi w p Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydel oraz wartosci sil operacyjnych. Badanie polega na: a) sprawdzeniu sprawnosci dzialania skrzydla, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci otwierania, obrotu i zamykania skrzydla, b) oznaczeniu sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego (zasuwnica, okucia obwodowe, zakretki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydla, c) oznaczeniu sily wymaganej do poruszania skrzydlem w kierunku otwierania z polozenia w pozycji przymknietej do pelnego rozwarcia lub uchylenia. Wyniki badan wg p nalezy porównac z wymaganiami okreslonymi wp Sprawdzenie sprawnosci dzialania skrzydla. Po zamocowaniu wyrobu na stanowisku badawczym w pozycji pionowej nalezy przesunac mechanizm okucia zamykajacego do pozycji "otwarte". Skrzydlo otworzyc do pozycji pelnego rozwarcia lub uchylenia, a nastepnie ponownie zamknac. Próbe sprawnosci dzialania skrzydla nalezy wykonac trzykrotnie Oznaczenie sily niezbednej do uruchomienia okucia zamykajacego przy otwieraniu i zamykaniu skrzydla. Przy oznaczaniu sily nalezy: a) zespolic dynamometr z klamka lub dzwignia okucia zamykajacego i w wyniku dzialania sily dokonac obrotu klamki lub dzwigni do pozycji pelnego otwarcia okucia, dokonujac odczytu wskazania dynamometru w N, b) z pozycji pelnego otwarcia okucia dokonac obrotu klamki lub dzwigni do pozycji pelnego zamkniecia okucia i odczytac wskazania dynamometru w N.
16 A T / /40 Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie zwracajac uwage, aby kierunek przylozonej sily w czasie jej dzialania byl prostopadly do osi klamki lub dzwigni okucia zamykajacego. Wynik badania stanowi srednia wartosc sily z przeprowadzonych trzech pomiarów Oznaczenie sily wymaganej do poruszania skrzydlem okiennym lub balkonowym w kierunku otwierania. Przy oznaczaniu sily nalezy postepowac w sposób nastepujacy: a) przy uchwycie odryglowanego (okucie zamykajace w pozycji otwartej) lecz przymknietego (stykajacego sie z oscieznica) skrzydla zaczepic uchwyt dynamometru, b) ciagnac za przeciwlegly uchwyt dynamometru do uzyskania pelnego rozwarcia lub uchylenia skrzydla okiennego lub balkonowego i dokonac odczytu wskazan maksymalnej wartosci sily wyrazonej w N. Czynnosci wg poz. a) i b) nalezy wykonac trzykrotnie. Wynik badania stanowi maksymalna sila z trzech pomiarów wykonywanych oddzielnie dla kazdego skrzydla w wyrobie Sprawdzenie sztywnosci skrzydel na obciazenia statyczne sila skupiona dzialajaca w plaszczyznie skrzydla. Badania nalezy wykonywac wg metody okreslonej w BN-75/ , a wyniki porównac z wymaganiami okreslonymi w p Sprawdzenie przepuszczalnosci powietrza. Badanie nalezy wykonac wedlug PN-EN 1026:2001, a nastepnie obliczyc wspólczynnik infiltracji powietrza (a) wedlug wzoru (2): E 'll gdzie: a = /. (ti1pf3 (2) a - ilosc powietrza jaka przeniknelaby w ciagu 1 h przez 1 m szczeliny okna polaciowego w temperaturze O C, przy róznicy cisnien 1 dapa, m3/(m- h dapa2f\ Et - zmierzona ilosc powietrza przeplywajacego przez szczeliny okna polaciowego w okreslonej temperaturze i przy okreslonej róznicy cisnien w ciagu 1 h, m3/h, / - dlugosc obwodu wewnetrznych szczelin przylgowych okna polaciowego, m, L1p - wartosc róznicy cisnien, dapa, 17 - wspólczynnik do obliczenia ilosci powietrza, jaka przeniknelaby przez szczeliny wyrobu w temperaturze O C,tj.: _ gestosc powietrza w temperaturze badanej 17 - gestosc powietrza w temperaturze GOG Z wyliczonych wartosci wspólczynnika infiltracji powietrza a dla poszczególnych poziomów róznicy cisnien do 300 Pa nalezy obliczyc wartosc srednia dla badanego wyrobu. Wyniki badan nalezy porównac z wymaganiami okreslonymi w p
17 A T / / Sprawdzenie wodoszczelnosci. Badanie nalezy wykonac metoda A wg PN-EN 1027:2001, a wyniki porównac z wymaganiami p Sprawdzenie izolacyjnosci akustycznej. Badania izolacyjnosci akustycznej nalezy wykonywac wg PN-EN :1999, a wskazniki RA1, RA2 i Rw nalezy obliczac wg PN-EN ISO : Sprawdzenie nosnosci narozy ram. Badania nosnosci zgrzewanych narozy ram oscieznic i skrzydel nalezy wykonywac wg PN-EN 514:2002, a wyniki porównac z wymaganiami okreslonymi w p Pobieranie próbek do badan Badania wstepne pelne i okresowe wykonuje sie na 1 próbce wyrobu Ocena wyników badan Wyprodukowane wyroby nalezy uznac za zgodne z wymaganiami, jezeli wyniki wszystkich badan sa pozytywne. 6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE 6.1. Aprobata Techniczna ITB AT /2005 jest dokumentem stwierdzajacym przydatnosc okien i drzwi balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70 do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty. Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, których dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna moga byc wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli Producent dokonal oceny zgodnosci, wydal krajowa deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna ITB AT /2005 i oznakowal wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowiazujacymi przepisami Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajacych z przeplsow o ochronie wlasnosci przemyslowej, a w szczególnosci obwieszczenia Marszalka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowiazków korzystajacych z niniejszej Aprobaty Technicznej IT8.
18 A T / / ITS wydajac Aprobate Techniczna nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wylacznych i nabytych Aprobata Techniczna nie zwalnia Producenta okien i drzwi balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70 od odpowiedzialnosci za wlasciwa jakosc wyrobów oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialnosci za wlasciwe ich zastosowanie W tresci wydawanych prospektów i ogloszen oraz innych dokumentów zwiazanych z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie okien i drzwi balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70, nalezy zamieszczac informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Technicznej ITS AT / TERMIN WAZNOSCI Aprobata Techniczna ITS AT /2005 jest wazna do 31 sierpnia 2010 r. Waznosc Aprobaty Technicznej ITS moze byc przedluzona na kolejne okresy, jezeli jej Wnioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej z odpowiednim wnioskiem nie pózniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu waznosci tego dokumentu. Koniec INFORMACJE DODATKOWE Normy i dokumenty zwiazane PN-77/S PN-S : 1999 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem PN-EN :1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach. Izolacyjnosc akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna elementów budowlanych. Wymagania Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwieków powietrznych elementów budowlanych
19 A T / /40 PN-B-05000:1996 PN-B : 1988 PN-88/B-10085/ A2 PN-B-13079: 1997 PN-EN 514:2002 PN-EN 1026:2001 PN-EN 1027:2001 PN-EN 12208:2001 PN-EN 12210:2001 PN-EN 12211:2001 PN-EN 12608:2004 BN-75/ EN : 2003 PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjnosc od dzwieków powietrznych Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materialów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Szklo budowlane. Szyby zespolone Ksztaltowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Oznaczanie wytrzymalosci zgrzewanych narozy i polaczen w ksztalcie T. Okna i drzwi. Przepuszczalnosc powietrza. Metoda badania Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Metoda badania Okna i drzwi. Wodoszczelnosc. Klasyfikacja Okna i drzwi. Odpornosc na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja Okna i drzwi. Odpornosc na obciazenie wiatrem. Metoda badania Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do produkcji okien i drzwi. Klasyfikacja, wymagania i metody badan Okna i drzwi balkonowe. Metody badan Building hardware-gasket and weatherstripping for doors, windows, shutters and curtain walling-part 1: Performance, requirements and classification Instrukcja ITB Nr 183 Instrukcja ITB Nr 224 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen z szyb zespolonych Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich scian oslonowych w budownictwie ogólnym Instrukcja ITB 369/2002 Wlasciwosci dzwiekoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów ZUAT-15/111.04/2004 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi balkonowych Raporty z badan i oceny 1) NL-3180/A105. Praca badawcza. Badania aprobacyjne okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC systemu SPECTUS ELlTE 70 w klasie B profili. Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ITB, Warszawa
20 A T-1S-67S9/200S 23/40 2) Nl-3180/A/05. Badania cech zewnetrznych ksztaltowników z PVC-U klasa B systemu SPECTUS ELlTE 70. Etap. I. Zaklad Badan Lekkich Przegród i Przeszklen ITB, Warszawa 3) NL-3180/A/05. Badania i opinia techniczna dotyczace bialych ksztaltowników z PVC-U SPECTUS ELlTE 70. Etap. II. Wlasciwosci fizyko-mechaniczne i odpornosc na przyspieszone starzenie. Zaklad Badan lekkich Przegród i Przeszklen ITB, Warszawa 4) NL-3180/A/2005. Obliczenia wspólczynnika przenikania ciepla okien i drzwi balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70 firmy SPECTUS Sp. z 0.0. do Aprobaty Technicznej. Zaklad Fizyki Cieplnej ITB, Warszawa 5) NL-3180/A/05 (LA-1191/2005). Okreslenie i ocean izolacyjnosci akustycznej okien I drzwi balkonowych systemu SPECTUS ELlTE 70 oraz opracowanie danych wyjsciowych do Aprobaty Technicznej ITB. Zaklad Akustyki ITB, Warszawa 6) HK/B/1058/01/2005. Atest Higieniczny. Panstwowy Zaklad Higieny, Warszawa
21 A T / /40 RYSUNKI Rys.1. Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rys. 5. Rys.6. Rys. 7. Rys. 8. Rys.9. Okno systemu SPECTUS ELlTE 70, stale (nieotwierane) - przekroje 25 Okno systemu SPECTUS ELlTE 70 jednorzedowe, jednodzielne - przekroje 26 Okno systemu SPECTUS ELlTE 70 dwurzedowe, jednodzielne nad slemieniem i dwudzielne ze slupkiem ruchomym pod slemieniem - przekroje Drzwi balkonowe systemu SPECTUS ELlTE 70 dwudzielne, przesuwne - przekroje o 28 Ksztaltownik oscieznicy przekrój o 29 Ksztaltownik oscieznicy przekrój 29 Ksztaltownik skrzydla przekrój 30 Ksztaltownik skrzydla przekrój 30 Ksztaltownik skrzydla przekrój 31 Rys. 10. Rys. 11. Rys. 12. Rys. 13. Rys. 14. o o o Ksztaltownik skrzydla drzwiowego przekrój Ksztaltownik skrzydla drzwiowego przekrój Ksztaltownik slupka ruchomego przekrój o o Ksztaltownik slupka stalego przekrój Ksztaltownik slupka stalego przekrój o 32 o o o o o o 34 o 35 Rys. 15. Rys. 16. Rys. 17. Rys. 18. Rys. 19. Stalowe ksztaltowniki wzmacniajace - przekroje 0 36 Stalowe ksztaltowniki wzmacniajace - przekroje 37 Stalowe ksztaltowniki wzmacniajace - przekroje 38 Ksztaltownik listew przyszybowych - przekroje 39 Aluminiowy ksztaltownik polaczeniowy (adapter) 8R46 (grubosc scianki 2,0 mm) do slupka ruchomego przekrój 40 Rys. 20. Uszczelka plaska EP-3 - przekrój o o 40
22 A T / /40 - "- - B / 1500 p,- /"- l - o1.0 ~ B A L 70 'A-A' 'B-B' = Rys. 1. Okno systemu SPECTUS ELlTE 70, stale (nieotwierane) - przekroje
23 A T / /40 ~I 1500 Al... / /.'. II I B \ ~ / / \./',~: \ \. / /' \ /././' 1' I- \ \ I / /. B A 'B-B' Rys. 2. Okno systemu SPECTUS ELlTE 70 jednorzedowe, jednodzielne - przekroje
24 ocx) A T / / A- '" '"/./ o./.... " co / 1\ '"/ I '\ I /r '\ \ '\, I 1\, I/( \ '~ / \ B ~ \ \" / / / '" - '\,- o// J "'\ \ I/~ N 1.0 ocx) A N 1.0 Rys. 3. Okno systemu SPECTUS ELlTE 70 dwurzedowe, jednodzielne nad slemieniem i dwudzielne ze slupkiem ruchomym pod slemieniem - przekroje
25 A T / /40 ) B J I 1700 J ~ r A- lil ~ -'- N l.o or-- or-- A B I I I ~ j! Rys. 4. Drzwi balkonowe systemu SPECTUS ELlTE 70 dwudzielne, przesuwne - przekroje
26 A T-1S-67S9/200S 29/40 70 S3 oco o v -.\SI. 16.I~.16 ~/Al4 16./SI- Rys. 5. Ksztaltownik oscieznicy przekrój S3 Rys. 6. Ksztaltownik oscieznicy B07 - przekrój
27 A T / / ,5 LO C") Rys. 7. Ksztaltownik skrzydla przekrój ,3 7,5 LO LO LO LO Rys. 8. Ksztaltownik skrzydla przekrój
28 A T / / liiillrfll...l.., I~r II '----' ~nl I /I I'- '-J L-.J 5,6 I 39,2 5,6 I ~I co _II 119,8...,. ~D I.,)0,0 ~l D o Rys. 9. Ksztaltownik skrzydla przekrój
29 A T / / oc'\i '0 N LO o O> 'V oii II ~I II II ,8 5,639,2 5,6 9,8 o II II oc'\i Rys. 10. Ksztaltownik skrzydla drzwiowego przekrój
30 A T / / ~I ~! ~I 53 D 1000 l ~ c:j 30 5,6 ~1 Ilgir l Du' 39~~~ ~ Rys. 11. Ksztaltownik skrzydla drzwiowego przekrój
31 A T / / <O <O <O N <O N Rys. 12. Ksztaltownik slupka ruchomego przekrój 53 <O c<> 9,810 o 5,6 <O c<> Rys. 13. Ksztaltownik slupka stalego przekrój
32 A T / / ~I l O lllj= 5,6 -l o 39,2 :-~~ nrj ~ r~l-ji o Rys. 14. Ksztaltownik slupka stalego przekrój
33 A T / /40 a) ,3-0 5 b) '" <i o 00 (") 34,5-0 5 Rys. 15. Stalowe ksztaltowniki wzmacniajace - przekroje a) BR06S (grubosc scianki 1,5 mm) do oscieznicy B06, b) BR07S/P (grubosc scianki 1,5 mm) do oscieznicy B07
34 A T / /40 a) b) ,5 lo... q (1)... L M. lo q <O... lo q It) co C\I 38,5-0,5 c) d) lo q coi MI ~ ,5 37,2 Rys. 16. Stalowe ksztaltowniki wzmacniajace a) 8R35S (grubosc scianki 1,5 mm) do skrzydla 835 i 836, b) 8R38S/P (grubosc scianki 1,5 mm) do skrzydla 838, c) 8R45S (grubosc scianki 2,0 mm) do skrzydla drzwiowego 845 i846, d) 8R45S/P (grubosc scianki 2,0 mm) do skrzydla drzwiowego 845 i 846
35 A T / /40 a) b) -i~ 1,5 1,5 8,6 18,5-0,5 c) nn I.C') ~f- 37,3 Rys. 17. Stalowe ksztaltowniki wzmacniajace - przekroje a} 8R20S (grubosc scianki 1,5 mm), do slupka ruchomego 820, b) 8R22S/P (grubosc scianki 1,5 mm) do slupka stalego 822, c) 8R24S (grubosc scianki 2,5 mm) do slupka stalego 824
36 A T / /40 a)..f o Nci ~I I.... 'V.... I / / 11/ I I//~I co o b) NI ȯ 1////......f ef ~v... I ( o I co o Rys. 18. Ksztaltownik listew przyszybowych - a) 860, b) 861 przekroje ~
37 A T / /.40 66,1... ci N Rys. 19. Aluminiowy ksztaltownik polaczeniowy (adapter) BR46 (grubosc scianki 2,0 mm) do slupka ruchomego przekrój Rys. 20. Uszczelka plaska EP-3 - przekrój