Source: http://docplayer.org/12581108-Bgi-guv-i-5166-information-sicherheit-von-regalen-oktober-2012.html
Timestamp: 2018-09-19 06:51:24
Document Index: 355352233

Matched Legal Cases: ['BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH', 'BGH']

BGI/GUV-I Information. Sicherheit von Regalen. Oktober PDF
BGI/GUV-I Information. Sicherheit von Regalen. Oktober 2012
Download "BGI/GUV-I 5166. Information. Sicherheit von Regalen. Oktober 2012"
Gabriel Kästner
1 5166 BGI/GUV-I 5166 Information Sicherheit von Regalen Oktober 2012
2 Impressum Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.v. (DGUV) Mittelstraße Berlin Tel.: Fax: Internet: Fachbereich Handel und Logistik, Sachgebiet Fördern, Lagern, Logistik im Warenumschlag der DGUV. Ansprechpartner: Dipl.-Ing. Franco Rovedo (BGHW) Tel.: Layout & Gestaltung: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.v. (DGUV), Medienproduktion Fotos: Tjerk Bregmann (Abb. 5), alle anderen Fotos inkl. Titelfoto Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (BGHW) Oktober 2012 BGI/GUV-I 5166 zu beziehen bei Ihrem zuständigen Unfallversicherungsträger oder unter
3 Sicherheit von Regalen BGI/GUV-I 5166 Oktober 2012
4 Inhaltsverzeichnis Seite 1 Rechtliche Grundlagen Anforderungen aus der DIN EN Anforderungen an die befähigte Person für die regelmäßige Prüfung Anforderungen an die befähigte Person für die interne Prüfung Prüfumfang Wurde das Regal entsprechend der Montageanleitung aufgebaut? Sind Schäden an Teilen der Konstruktion vorhanden? Einstufung der Schäden Sind Schäden durch Stoßeinwirkung oder Überlastung an Trägern vorhanden? Stehen die Regalstützen lotrecht? Sind Risse in Schweißnähten oder im Grundmaterial vorhanden? Wie sind der Zustand und die Wirksamkeit der Sicherungen (Aushebesicherungen, Sicherung gegen Verschieben der Stützen und Anfahrschutz)? Wie ist der Zustand des Gebäudebodens? Wie ist die Lage der Lasten auf der Palette? Wie ist die Position der Ladeeinheit auf dem Regal? Sind Belastungs- und Informationshinweise vorhanden und aktuell? Sind die Regale zu schwer beladen? Ist die Stabilität der Ladeeinheiten gegeben? Werden die Maximalmaße der Ladeeinheiten eingehalten? Dokumentation Durchzuführende Maßnahmen Instandsetzung der Regale Erhöhung der Sicherheit im Lager Anhang
5 1 Rechtliche Grundlagen Grundlage für die Bau- und Ausrüstungsbestimmungen von Regalen ist das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG). Für kraftbetriebene Regale gilt zusätzlich die 9. Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung), mit der die Maschinenrichtlinie in Deutsches Recht umgesetzt wurde. Für den Betrieb und die Prüfung ist die Betriebs sicherheitsverordnung (BetrSichV) anzuwenden. Die Anforderungen aus dem Produktsicherheitsgesetz und der Maschinenverordnung werden durch harmonisierte europäische Normen konkre tisiert. Soweit noch keine derartigen Normen vorliegen, kann weiterhin die Regel Lagereinrichtungen und -geräte (BGR 234) angewendet werden; dies betrifft zurzeit die Beschaffenheit nicht kraftbetriebener Regale und Schränke mit Außnahme von Pa letten regalen, die europäisch geregelt sind. Die wichtigsten europäischen Normen bzgl. der Bau- und Ausrüstungsbestimmungen sind die DIN EN Kraftbetriebene verschiebbare Paletten- und Fachbodenregale, Umlauf regale und Lagerlifte Sicherheitsanforderungen sowie die DIN EN Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl Verstellbare Palettenregale Grundlagen der statischen Bemessung. Hinsichtlich des Betriebes und der Prüfung von Regalen ist es die DIN EN Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl Anwendung und Wartung von Lagereinrichtungen. Die DIN EN Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl verstellbare Palettenregale Grenzabweich ungen, Verformungen und Freiräume und die DIN EN Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl Spezifikation von Lagereinrichtungen geben eine Hilfestellung bei der Planung und Beschaffung eines Regalsystems. Abb. 1 Palettenregal In welchen Fällen Prüfungen erforderlich sind, ist in 10 Abs. 2 der Betriebssicherheitsverordnung geregelt: Darin heißt es: Abb. 2 Verfahrbares Kragarmregal 5
6 Abb. 3 Einfahrregal Abb. 4 Verfahrbares Fachbodenregal Unterliegen Arbeitsmittel Schäden verursachenden Einflüssen, die zu gefährlichen Situationen führen können, hat der Arbeitgeber die Arbeitsmittel entsprechend den nach 3 Abs. 3 ermittelten Fristen durch hierzu befähigte Personen überprüfen zu lassen. Der Unternehmer muss grundsätzlich selbst prüfen, ob seine Arbeitsmittel Schäden verursachenden Einflüssen unterliegen und ob solche Schäden zu gefährlichen Situationen führen können. Stellt er fest, dass beides zutrifft, muss er Prüfungen durchführen lassen. Dies gilt grundsätzlich für alle Regale (zum Beispiel Palettenregale, Kragarmregale, Fachbodenregale, Einfahrregale, Durchlaufregale). Regale, die von Hand beund entladen werden, sind zwar nicht ausgenommen, in der Regel können hier aber Schäden verursachende Einflüsse oder Gefährdungen ausgeschlossen werden, so dass auf regelmäßige Prüfungen nach 10 BetrSichV verzichtet werden kann. Mit Schäden verursachenden Einflüssen, die zu gefährlichen Situationen führen können, ist zum Beispiel dann zu rechnen, wenn Regale mit Gabelstaplern oder sonstigen Flurförderzeugen beladen und entladen werden. Bei kraftbetriebenen Regalen ist immer damit zu rechnen, auch dann, wenn sie von Hand be- und entladen werden. Abb. 5 Einschubregal (Bild: Tjerk Bregman) Die Prüfung von Regalen ist ein wesentlicher Bestandteil der DIN EN , worauf nachfolgend näher eingegangen wird. 6
7 2 Anforderungen aus der DIN EN Die Norm weist besonders eindringlich darauf hin, dass Lagereinrichtungen nur für eine sorgfältige Benutzung ausgelegt sind. Es dürfen keine zusätzlichen Kräfte beim Absetzen oder Aufnehmen der Ladeeinheiten auftreten, z. B. durch zu schnelles Absetzen der Paletten auf die Träger oder durch Anstoßen mit der Palette an die Regalstützen. Ebenso ist das mögliche Anfahren von Regalen durch das Flurförderzeug bei deren Bemessung in der Norm in keiner Weise berücksichtigt worden. Es wird auf die große Verantwortung des Betreibers hingewiesen, die Regale in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten. Die Regale sind regelmäßig auf Sicherheit und speziell auf etwaige entstandene Beschädigungen zu kontrollieren. Reparaturen sind in wirksamer Weise zeitnah unter Beachtung der ständigen Sicherheit des Regals zu erledigen. Alle Regale sind systematisch und regelmäßig zu inspizieren, wobei dies üblicherweise von der Regal-Aufstellfläche aus durchgeführt wird. Im unteren Bereich der Regale ist mit den meisten Beschädigungen zu rechnen. Wenn Grund zu der Annahme besteht, dass auch in höheren Bereichen Beschädigungen zu finden sind, so muss intensiver geprüft werden. Die Norm unterscheidet zwischen einer Experteninspektion, die mindestens alle 12 Monate durch eine fachkundige Person durchzuführen ist, und anderen Inspektionen oder Sichtkontrollen, die in kürzeren Zeitabständen durchzuführen sind (wöchentlich oder in Abständen, die auf der Grundlage einer Risikoanalyse durch den Lagerverantwortlichen festzulegen sind). Um Missverständnisse zu vermeiden, werden die Prüfungen wie folgt definiert: Regelmäßige Prüfung durch eine befähigte Person entspricht der Experteninspektion durch eine fachkundige Person. Interne Prüfung durch eine befähigte Person entspricht den Inspektionen oder Sichtkontrollen, die in kürzeren Zeitabständen durchzuführen sind. Inhaltlich unterscheiden sich die Prüfungen grundsätzlich nicht. Allerdings kann bei der internen Prüfung der Prüfumfang zum Beispiel auf die Teile des Regals, bei denen Schäden beziehungsweise Mängel zu erwarten sind, reduziert werden. Hierzu sind Vorgaben durch den Lagerverantwortlichen zu machen. 7
8 3 Anforderungen an die befähigte Person für die regelmäßige Prüfung Die regelmäßigen Prüfungen sind durch eine befähigte Person durchzuführen. In der technischen Regel für Betriebssicherheit TRBS 1203 wird gefordert, dass die befähigte Person über Fachkenntnisse verfügen muss. Diese Fachkenntnisse muss sie durch eine abgeschlossene Berufsausbildung, durch Berufserfahrung sowie durch eine zeitnahe berufliche Tätigkeit im Umfeld der anstehenden Prüfung des Prüfgegenstands und eine angemessene Weiterbildung erworben haben. Ebenso darf die befähigte Person bei ihrer Prüftätigkeit keinen fachlichen Weisungen unterliegen und darf wegen dieser nicht benachteiligt werden. Diese Anforderungen erfüllen zum Beispiel qualifizierte und erfahrene Monteure der Hersteller und Wartungsfirmen sowie entsprechend qualifiziertes Personal des Betreibers. 4 Anforderungen an die befähigte Person für die interne Prüfung Die internen Prüfungen werden in aller Regel durch betriebszugehöriges Personal durchgeführt. Auch sie müssen entsprechend ihrer Prüfaufgabe den Anforderungen an eine befähigte Person genügen. So ist es für die interne Prüfung zum Beispiel nicht erforderlich, zu kontrollieren, ob das Regal nach Montageanleitung aufgebaut ist, wenn die Regalgeometrie (Fachhöhen, Spannweiten) nie verändert wird. Es liegt in der Verantwortung des Unternehmers, eine geeignete Person auszuwählen, die die regelmäßige beziehungsweise die interne Prüfung der Regale vornimmt. 8
9 5 Prüfumfang Nachfolgend sind die wesentlichen Kriterien dargestellt, die bei der regelmäßigen bzw. bei der internen Prüfung zu beachten sind: 5.1 Wurde das Regal entsprechend der Montageanleitung aufgebaut? Erforderliche Verbände müssen vorhanden und an der richtigen Stelle angeordnet sein. Bei Veränderungen an der Trägeranordnung ist zu prüfen, ob die vorhandenen Verbände anders angeordnet werden müssen. Die in der Montageanleitung angegebene Anordnung der Distanzstücke zwischen Doppelregalen sowie die Richtung der Verbände müssen eingehalten sein. Die Tragfähigkeitsangaben müssen den vorhandenen Feldweiten, den Fachhöhen und evtl. der Anzahl der Felder entsprechen (Veränderungen der Feldweiten, der Fachhöhen und Anzahl der Felder können die Tragfähigkeit erheblich beeinflussen). Abb. 6 Überprüfung der Fachhöhe 5.2 Sind Schäden an Teilen der Konstruktion vorhanden? Die Norm DIN EN unterscheidet bei Schäden an Stützen und Verbänden von Palettenregalen zwischen einer grünen, einer orangefarbenen und einer roten Gefahrenstufe. Die Grenzwerte für die grüne Gefahrenstufe sind bei der Stütze maximal 3 Millimeter Abweichung auf einer Länge von 1,00 Meter quer zur Gassenrichtung. In Gassenrichtung sind es 5 Millimeter. Bei den Verbänden ist der Grenzwert für die grüne Gefahrenstufe bei 10 Millimeter je Meter erreicht. Werden die Werte verdoppelt, so wird der maximale Grenzwert für die orangefarbene Gefahrenstufe erreicht. Bei größeren Werten handelt es sich um die rote Gefahrenstufe. 9
10 Prüfumfang Abb. 7: Grenzwerte für die Gefahrenstufen (Bild 14 aus DIN EN : ) 5.3 Einstufung der Schäden Die grüne Gefahrenstufe bedeutet, dass nur eine Überwachung erforderlich ist, wobei eine Verminderung der auf dem Belastungsschild angegebenen Tragfähigkeit nicht erforderlich ist. Die Regalbauteile werden als sicher und betriebsfähig betrachtet. Eine Kennzeichnung der beschädigten Bauteile (zum Beispiel durch farbliche Markierung) und Dokumentation ist dennoch erforderlich. Die orangefarbene Gefahrenstufe bedeutet, dass es sich um eine gefährliche Beschädigung handelt, die ein baldmöglichstes Handeln erfordert. Sofern Regale mit Beschädigungen der Gefahrenstufe orange entlastet werden, dürfen diese vor der Instandsetzung nicht erneut belastet werden. Die rote Gefahrenstufe stellt eine sehr schwere Beschädigung dar, die ein umgehendes Handeln erfordert. Das Regal ist umgehend zu entlasten und zu sperren, bis die Reparatur durchgeführt wurde. 10
11 Sofern keine Angaben über zulässige Verformungen vorliegen (zum Beispiel für Kragarmregale, Einfahrregale), müssen festgestellte Beschädigungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten, in jedem Fall behoben oder das Regal außer Betrieb genommen werden. Abb. 8 Beschädigtes Kragarmregal 5.4 Sind Schäden durch Stoßeinwirkung oder Überlastung an Trägern vorhanden? Die maximale Durchbiegung von Trägern bei Nennlast ist mit 1/200 der Spannweite vorgegeben, was einem Wert von 5 Millimeter pro Meter entspricht. Wird also bei voll ausgelastetem Regal eine größere Durchbiegung als 5 Millimeter pro Meter gemessen (zum Beispiel durch Anbringen von zwei 5 Millimeter starken Distanzstücken an den Enden einer 1 m langen Wasserwaage, die dann von unten an den Träger gehalten wird), so muss davon ausgegangen werden, dass entweder das Regal im Moment überladen ist oder zuvor derart überlastet wurde, dass plastische Deformationen auftraten. In einem solchen Fall muss das Regal entlastet werden. Es muss dann überprüft werden, ob das Regal überladen war und ob bleibende Verformungen aufgetreten sind. Als zulässige plastische Deformation im unbelasteten Zustand werden maximal 20 Prozent der Durchbiegung bei Nennlast angegeben, das heißt maximal 1/1000 der Spannweite, was 1 Millimeter pro Meter entspricht. Als kritisch zu betrachten sind auch eventuelle horizontale plastische Verformungen, weil diese leicht zum Knicken oder Beulen der Träger führen können. Als Grenzwert sind 50 Prozent der normalen vertikalen Durchbiegung unter der vollen Arbeitsbelastung angegeben, was maximal 2,5 Millimeter pro Meter entspricht. Abb. 9 Beschädigter Regalträger 11
12 Ob eine Überlastung der Träger vorliegt, lässt sich am besten vom Ende einer Gasse feststellen. Beim Blick in Längsrichtung ist eine übermäßige Durchbiegung leicht erkennbar. Im Zweifelsfall sollte nachgemessen werden. Abb. 10 Messung der Schiefstellung mit digitaler Wasserwaage 5.5 Stehen die Regalstützen lotrecht? Sofern der Hersteller in seiner Betriebsanleitung keine strengeren Werte vorgibt, beträgt die maximal zulässige Schiefstellung 0,5 Prozent. Durch Anbringen eines 5 Millimeter starken Distanzstückes an einem Ende einer 1 m langen Wasserwaage kann der Grenzwert der Schiefstellung gemessen werden. Es kann aber auch eine digitale Wasserwaage eingesetzt werden, die die Schiefstellung direkt anzeigt. Abb. 11 Unfachmännisch geschweißte Stütze 5.6 Sind Risse in Schweißnähten oder im Grundmaterial vorhanden? Bei gerissenen Schweißnähten ist eine Reparatur nur dann möglich, wenn genaue Kenntnisse über die Werkstoffe bzw. Zusatzwerkstoffe vorliegen, so dass Schweißungen durchgeführt werden können. Liegen diese Kenntnisse nicht vor oder sind Risse im Grundmaterial vorhanden, sind die Stützen auszuwechseln. Abb. 12 Gerissene Schweißnaht an der Fußplatte der Stütze Unsachgemäßes Schweißen an Regalstützen verändert das Gefüge im Material, was zu erheblichen Tragfähigkeitsverlusten führt, mit dem Risiko eines Regaleinsturzes. 12
13 5.7 Wie sind der Zustand und die Wirksamkeit der Sicherungen (Aushebesicherungen, Sicherung gegen Verschieben der Stützen und Anfahrschutz)? Die Aushebesicherungen müssen alle vorhanden und ordnungsgemäß eingelegt sein. Nach DIN EN müssen sie einer Aushebekraft von mindestens 5000 Newton widerstehen. Ein Maximalwert ist nicht vorgegeben, insofern können zukünftig auch Verschraubungen als Aushebesicherungen eingesetzt werden. (Anm.: Die BGR 234 hatte eine Aushebekraft von mindestens 7500 Newton und höchstens Newton gefordert). Die Stützen müssen gegen Verschieben gesichert sein (zum Beispiel mit Bodenankern oder durch Schweißverbindungen mit im Boden eingelassenen Stahlschienen). Aushebesicherung Abb. 13 Fehlende Aushebesicherung An den Eckbereichen von Regalen, die mit nicht leitliniengeführten Fördermitteln be- oder entladen werden, muss ein Anfahrschutz angebracht sein, der mit dem Boden verankert ist und nicht mit den Regalstützen verbunden sein darf. (Anm.: Die EN spricht hierbei von einem Stützenschutz). Die Höhe des Anfahrschutzes ist nach der BGR 234 mit mindestens 300 Millimeter Höhe festgelegt. In der DIN EN wird allerdings eine Höhe von 400 Millimeter gefordert, so dass zukünftig der Anfahrschutz eine Höhe von 400 Millimeter haben wird. Abb. 14 Besonders stabil ausgeführter Anfahrschutz 13
14 Prüfumfang 5.8 Wie ist der Zustand des Gebäudebodens? Wurde ein Regal auf einen Untergrund gestellt, der keine ausreichende Festigkeit hat, sinken die Stützen ein. Dies führt zu einer Schiefstellung der Regale. In diesem Fall ist ein erneutes Ausrichten erforderlich, wobei für eine bessere Druckverteilung gesorgt werden muss, zum Beispiel durch eine Fundamentierung oder durch Druckverteilungsbleche. 5.9 Wie ist die Lage der Lasten auf der Palette? Eine unsymmetrische Lastverteilung auf der Palette führt auch zu einer unsymmetrischen Belastung des Regals. Wird mit einer unsymmetrischen Lastverteilung auf der Palette die volle Tragfähigkeit des Regals ausgenutzt und ist die Unsymmetrie bei mehreren gleichartig beladenen Paletten vorhanden, so führt dies zu einer Überlastung sowohl der Träger als auch der Stützen. Es muss entweder die Tragfähigkeit des Regals verringert oder für eine gleichmäßige Verteilung der Last auf der Palette gesorgt werden Wie ist die Position der Ladeeinheit auf dem Regal? Eine ähnliche Situation ergibt sich, wenn die gleichmäßig belastete Palette nicht symmetrisch auf dem Regal abgesetzt wird, etwa wenn die Palette zu tief in das Regal eingelagert wird. Bei einem Trägerabstand von 1 Meter ergibt ein Versatz von 6 Zentimetern bei einer Europalette eine um 12 Prozent höhere Beanspruchung der Träger und der Stützen. Abb. 15 zu tief eingelagerte Palette führt zu einer Überlastung der inneren Stützen und Trägern 14
15 5.11 Sind Belastungs- und Informationshinweise vorhanden und aktuell? Die in der DIN EN beispielhaft angegebenen Be lastungsangaben entsprechen der Forderung aus der DIN EN , die anders als die BGR 234 nicht die Angabe der Fach- und Feldlasten, sondern des maximal zulässigen Gewichtes der Ladeeinheit und der maximal zulässigen Feldlast fordert. Ebenso können die beispielhaft angegebenen Hinweise im Einzelfall nützlich sein, wobei man sich auf diejenigen beschränken sollte, die für den eigenen Betrieb zutreffen, zum Beispiel Regale nicht besteigen, Schäden an Lager einrichtungen sofort Herrn Müller (Telefon 0815) oder Frau Schmitt (Telefon 4711) melden. Abb. 16: Beispiel der Belastungsangaben für ein verstellbares Palettenregal (Abb. B.5 aus DIN EN 15635: ) 15
16 Prüfumfang 5.12 Sind die Regale zu schwer beladen? Bei der zulässigen Beladung von Regalen ist darauf zu achten, dass bei der Bemessung von einer reinen Streckenlast ausgegangen wurde. Wird anstatt einer Streckenlast zum Beispiel eine reine Punktlast in der Mitte des Regalfachs eingelagert, so halbiert sich die Tragfähigkeit bzw. die Spannung in den Trägern verdoppelt sich. Es ist darauf zu achten, dass die maximale Fachlast nur dann ausgenutzt werden kann, wenn sie über das ganze Regalfach verteilt ist. Gleichmäßig beladene Paletten werden dabei näherungsweise als Streckenlast betrachtet. Tabelle 1 zeigt die Abhängigkeit der Trägerlastbeiwerte vom Belastungsmuster (Auszug aus DIN EN ). Belastungsmuster W L Trägerlastbeiwert 1,0 W L/2 L/2 2,0 W/3 W/3 W/3 L/4 L/4 L/4 L/4 1,33 Tabelle 1: Abhängigkeit der Trägerlastbeiwerte vom Belastungsmuster (Auszug aus Tabelle F.1, DIN EN : ) 5.13 Ist die Stabilität der Ladeeinheiten gegeben? Ladung und Palette beziehungsweise sonstige Lagergeräte müssen in einem ordnungsgemäßen Zustand sein, um zu vermeiden, dass Lasten beim Ein- und Auslagern herabfallen und dadurch Beschädigungen am Regal hervorrufen oder Personen treffen können. 16
17 1 Palette mit Ladungsüberhang 2 Palette ohne Ladungsüberhang 3 Träger ohne Durchbiegung Abb. 17 Horizontale und vertikale Freiräume für Stapler 5.14 Werden die Maximalmaße der Ladeeinheiten eingehalten? Um ein Anstoßen der Last bzw. der Palette mit den Stützen oder Trägern zu vermeiden, ist es wichtig, dass die vorgegebenen maximalen Abmessungen der Ladeeinheiten nicht überschritten werden. Bis zu einer Höhe von 9 Metern müssen dabei die seitlichen Abstände zwischen Stützen und Ladeeinheit bzw. zwischen den Ladeeinheiten selbst mindestens 75 Millimeter betragen. Detaillierte Angaben hierzu sind in Abschnitt 5.4 der DIN EN enthalten, wo die Freiräume in Abhängigkeit des eingesetzten Flurförderzeuges und der Einlagerhöhe genannt sind. Höhe Y h des Trägers vom Boden bis in eine Trägerhöhe von [mm] X 3 X 4 X 5 X 6 [mm] Y 3 [mm] Tabelle 2: Horizontale und vertikale Freiräume für Stapler in einem Feld (Tabelle 4 aus DIN EN : ) 17
18 6 Dokumentation Die durchgeführten Prüfungen, festgestellte Mängel und deren Beseitigung sind entsprechend 11 BetrSichV zu dokumentieren (schriftlicher Nachweis). Dies kann beispielsweise mit Hilfe einer Tabelle erfolgen, in der die festgestellten Schäden und die erforderlichen Maßnahmen festgehalten werden. Die Dokumentation ist mindestens bis zur nächsten regelmäßigen Prüfung aufzubewahren. Sind an dem Regal Reparaturen durchzuführen, ist es zweckmäßig, die Dokumentation über die gesamte Lebensdauer des Regals aufzubewahren, um zu jedem Zeitpunkt feststellen zu können, von wem und in welchem Umfang die Reparaturarbeiten durchgeführt wurden. 7 Durchzuführende Maßnahmen Die im Prüfprotokoll beschriebenen Maßnahmen müssen entsprechend den Vorgaben des Lagerleiters durchgeführt werden, die notwendige Entlastung stark beschädigter Regale muss unverzüglich erfolgen. 18
19 Ort:... Prüfer:... Datum:... Regalart: Adresse: Palettenregal Fa. Muster Nahestraße Musterstadt Gebäude: Halle 2 Regalart: Hersteller: Palettenregal Regalhersteller Regalstraße Hausen Regaltyp: XYZ 20 Max. Feldlast: Max. Fachlast: Montage-/Betriebsanleitung vorhanden: Prüfgegenstand B = Belastungsangaben D = Diagonalverband E = Eck-Anfahrschutz L = Lotrechter Zustand der Regale LaPa = Lage Palette/Ware S = Stütze Se = Seitliche Herabfallsicherung Si = Sicherungsstift T = Traverse V = Verankerung 20 t 2,25 t ja/nein Beschädigung/Mangel b = beschädigt f = fehlt u = unsymmetrisch eingelagert Maßnahmen i = instand setzen m = montieren e = ersetzen z = zentrisch einlagern Pos. Reihe Platz Prüfgegenstand Beschädigung/ Mangel Maßnahme Bemerkung Erledigt S b, orange e S b, rot i Felder entlasten S b, orange i Si f m L Schiefstellung Stütze ausrichten Felder entlasten T b, 2. Träger von unten e Fach entlasten 7 9 alle B f m Belastungsangaben an Stirnseite anbringen 8 10 alle LaPa u z alle Paletten 5 cm vorziehen Muster für die Dokumentation einer Prüfung 19
20 8 Instandsetzung der Regale Die beschädigten Regalbauteile können entweder durch neue ersetzt werden oder auch instand gesetzt werden. In Abschnitt Auswechseln von beschädigten Bauteilen der DIN EN wird ausgeführt, dass Reparaturen an beschädigten Bauteilen nicht zulässig seien, es sei denn, sie sind vom Lieferanten der Einrichtung genehmigt worden. Um die Frage zu klären, inwieweit diese Forderung haltbar ist, fand am eine Sitzung des Fachausschusses Förder- und Lagertechnik, Sachgebiet Lagereinrichtungen und -geräte (jetzt Fachbereich Handel und Logistik, Sachgebiet Fördern, Lagern, Logistik im Warenumschlag ) statt, an der u. A. auch Regalhersteller und Firmen, die Reparaturen an Regalen durchführen, teilgenommen haben. Der Fachausschuss kam zu folgendem Ergebnis: Abb. 18 repariertes Regal: nach dem Richten wurde die Stütze mit einer Verstärkung versehen Reparaturen an Regalen dürfen grundsätzlich auch von Firmen durchgeführt werden, die nicht der Hersteller des Regals sind, auch ohne dessen Zustimmung. Voraussetzungen hierfür sind: Der Reparateur garantiert und bescheinigt dem Betreiber, dass die Tragfähigkeit des Regals mindestens so gut ist wie im Neuzustand. Auf Anforderung von Behörden (zum Beispiel Gewerbeaufsicht oder Berufsgenossenschaft), muss der Reparateur einen Nachweis über eine ausreichende Tragfähigkeit vorlegen. Der Nachweis kann durch Berechnung und/ oder durch Versuche geführt werden. Von manchen Regalherstellern werden auch Regale angeboten, bei denen der erste Meter der Stützen mit der weitergehenden Stütze über Flansche verschraubt ist, so dass im Falle einer Beschädigung dieser Teile ohne großen Aufwand ausgetauscht werden kann. 20
21 9 Erhöhung der Sicherheit im Lager In der DIN EN sind die Sicherheitsfaktoren für verstellbare Palettenregale gegenüber den ursprünglich in Deutschland angesetzten Werten erheblich verringert worden, so dass die Gefahr eines Regalzusammenbruchs zum Beispiel beim Anfahren einer Stütze angestiegen ist. Als gute präventive Maßnahme, um Beschädigungen an Stützen zu verhindern oder wenigstens zu verringern haben sich Stützenschutzeinrichtungen bewährt, die an allen Stützen angebracht werden. Im Gegensatz zum Anfahrschutz in den Eckbereichen der Regale können diese auch direkt mit den Stützen verbunden sein. Die meisten Regalhersteller bieten solche Einrichtungen an. Um die Sicherheit im Lager zu erhöhen kann auch die Tragfähigkeit des Regals geringer eingestuft werden als angegeben, so dass es nie zu 100 Prozent belastet wird. Abb. 19 Stützenschutz an allen Stützen 21
22 Anhang Vorschriften und Regeln Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden einschlägigen Vorschriften, Regeln und Informationen zusammengestellt. 1. Gesetze, Verordnungen Bezugsquelle: Buchhandel und Internet: z. B. Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung) (9. ProdSV) Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 2. Technische Regeln Bezugsquelle: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Friedrich-Henkel-Weg 1-25, Dortmund Technische Regeln für Betriebssicherheit, TRBS 1203, Befähigte Personen 3. Vorschriften, Regeln und Informationen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Bezugsquelle: Bei Ihrem zuständigen Unfallversicherungsträger oder unter Regeln Lagereinrichtungen und -geräte (BGR 234) 22
23 4. Normen/VDE-Bestimmungen Bezugsquelle: Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, Berlin DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN DIN EN Kraftbetriebene verschiebbare Paletten- und Fachbodenregale, Umlaufregale und Lagerlifte Sicherheitsanforderungen Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl - Verstellbare Palettenregale Grundlagen der statischen Bemessung Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl Verstellbare Palettenregale Grenzabweichungen, Verformungen und Freiräume Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl Spezifikation von Lagereinrichtungen Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl Anwendung und Wartung von Lagereinrichtungen
24 Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.v. (DGUV) Mittelstraße Berlin Tel.: Fax: Internet:
Sicherheit von Regalen BGHW. Spezial
Sicherheit von Regalen BGHW Spezial Sicherheit von Regalen Inhalt Rechtliche Grundlagen...5 Anforderungen aus der DIN EN 15635...6 Anforderungen an die befähigte Person für die regelmäßige Prüfung...6
Sicherheit von Regalen. Logimat Stuttgart, 10. Februar 2011
Sicherheit von Regalen Logimat Stuttgart, 10. Februar 2011 Rechtsgrundlagen für Regale Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) BGR 234 Lagereinrichtungen und
Inhalt. Sicherheit von Regalen. Veranstaltung des VDRI bei der BGHM in Mainz 11.04.2013
Sicherheit von Regalen Veranstaltung des VDRI bei der BGHM in Mainz 11.04.2013 Franco Rovedo, Fachbereich Handel und Logistik April 2013 Inhalt Rechtsgrundlagen Prüfung von Regalen Reparatur von Regalen
Regale. Leitfaden für die Sicherheit am Arbeitsplatz. Inspektion & Instandsetzung
Leitfaden für die Sicherheit am Arbeitsplatz Regale Inspektion & Instandsetzung Von der Experteninspektion bis zum Austausch der defekten Regalteile gemäß DIN EN 15635. 02 Inhalt 04 06 Sicherheit und Wirtschaftlichkeit
DIN EN 15635 Franco Rovedo
DIN EN 15635 Franco Rovedo Entwurf DIN EN 15635 Einspruch gegen Normentwurf Einspruch über KAN: Wie der Titel und der Anwendungsbereich schon aussagen,werden Angaben zum sicheren Gebrauch von Lagereinrichtungen
Regalinspektionen Inhalt, Durchführung und rechtliche Rahmenbedingungen
Regalinspektionen Inhalt, Durchführung und rechtliche Rahmenbedingungen Arne Holland 22. Juni 2010 in Egerkingen Inhalt Risiken Unfälle Rechtliche Aspekte Die Regalinspektion Unternehmensrisiken & Handlungsmotivation
Arbeiten an Masten, Freileitungen und Oberleitungsanlagen
BGV D32 Durchführungsanweisungen vom April 1990 zur Unfallverhütungsvorschrift Arbeiten an Masten, Freileitungen und Oberleitungsanlagen (bisher VBG 89) vom 1. April 1990 Zu 1: Zu den elektrischen Betriebsmitteln
BGI 5190 Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel - Organisation durch den Unternehmer
BGI 5190 Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Arbeitsmittel - Organisation durch den Unternehmer DGUV Information 5190 (Fassung April 2010) Standort Dresden Dr. Jelena Nagel Gr. 2.4
Vorwort: Was will dieses Buch? Seit August 2009 gibt es in Deutschland die europäische Norm DIN EN 15635 Ortsfeste Regalsysteme aus Stahl Anwendung und Wartung von Lagereinrichtungen. Diese Norm ist eine
Das R.O.S. Reparatursystem schnell, sicher und effektiv. Unternehmenspräsentation R.O.S. Deutschland GmbH www.rosdeutschland.de
Das R.O.S. Reparatursystem schnell, sicher und effektiv 1 Agenda R.O.S. Deutschland GmbH im Überblick Die R.O.S. Reparaturmethode Grundlagen der R.O.S.-Methode Stellungnahme der BGHW DEKRA Zertifizierung
Europäische Normen für Regalsysteme Überblick und aktuelle Entwicklung
Europäische Normen für Regalsysteme Überblick und aktuelle Entwicklung Dr.-Ing. Oliver Kraus Leiter Entwicklung & Standardisierung Stahl CeMAT 2014-23.05.2014 1 Einige Punkte vorab: Überblick Einblick
Dipl.-Ing. Herbert Schmolke. VDI Richtlinie VDI 4068 Blatt 4
VDI Richtlinie VDI 4068 Blatt 4 Betrachten wir die immer wieder gestellte Frage, ob Hausmeister oder Auszubildende die üblichen Geräteprüfungen nach BGV A3 übernehmen dürfen Früher beschränkte sich die
IInternationaleHHydraulik AAkademie GmbH
IInternationaleHHydraulik AAkademie GmbH Kompetenz in der Hydraulik IHA HIU / 24.04.2015 Ulrich Hielscher IHA 29. April 2015 in Kooperation mit Willkommen BGR 237 Hydraulik-Schlauchleitungen Regeln für
Hilfsmittel für die Praxis. Leiternprüfbuch
Hilfsmittel für die Praxis Leiternprüfbuch Leiternprüfbuch Ob als Aufstiegshilfe bei Lagerarbeiten oder bei der klassischen Elektroinstallation Leitern sind weit verbreitete Arbeitsmittel und aus der täglichen
250-105 DGUV Information 250-105. Leitfaden für Betriebsärzte und Betriebsärztinnen zur Ausstattung für die betriebsärztliche
250-105 DGUV Information 250-105 Leitfaden für Betriebsärzte und Betriebsärztinnen zur Ausstattung für die betriebsärztliche Tätigkeit Oktober 2015 Impressum Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Technische Regeln für Betriebssicherheit TRBS 1203 Befähigte Personen
Ausgabe: März 2010 geändert und ergänzt: GMBl 2012 S. 386 [Nr.21] Technische Regeln für Betriebssicherheit Befähigte Personen Die Technischen Regeln für Betriebssicherheit (TRBS) geben den Stand der Technik,
Bestellung zur befähigten Person für die Prüfung elektrischer Arbeitsmittel gem. 10 BetrSichV i. V. m. TRBS 1203
Bestellung zur befähigten Person für die Prüfung elektrischer Arbeitsmittel gem. 10 BetrSichV i. V. m. TRBS 1203 Herr/Frau, geb. am in, Personal Nr. wird hiermit mit sofortiger Wirkung zur befähigten Person
Aktualisierung der Leitlinien zur Betriebssicherheitsverordnung
Aktualisierung der Leitlinien zur Betriebssicherheitsverordnung Die Leitlinien zur Betriebssicherheitsverordnung werden, wie im Vorwort zur zweiten überarbeiteten Auflage angekündigt, ständig ergänzt und
Arbeitshilfe zur Prüfung von elektrischen Anlagen und Geräten in Kindertageseinrichtungen
Arbeitshilfe zur Prüfung von elektrischen Anlagen und Geräten in Kindertageseinrichtungen Elektrische Anlagen und Geräte Ortsfeste elektrische Anlagen und Geräte (dazu gehören auch Geräte, die an einem