Source: http://docplayer.pl/17857105-Ksiazka-obiektu-budowlanego-kob.html
Timestamp: 2018-12-16 13:40:03+00:00
Document Index: 111003128

Matched Legal Cases: ['art. 29', 'art. 62', 'art. 62', 'art. 62', 'art. 62', 'art. 18']

Książka obiektu budowlanego (KOB) - PDF
Download "Książka obiektu budowlanego (KOB)"
Bogdan Leszek Nowacki
1 Książka obiektu budowlanego (KOB) Zgodnie z art , ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego. Z obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego zwolnieni są jedynie właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane tzn. obiektów, których budowa nie wymaga pozwolenia na budowę. Wymóg nie dotyczy również właścicieli lub zarządców dróg lub obiektów mostowych, ponieważ obowiązek prowadzenia książki drogi lub książki obiektu mostowego został nałożony na nich na podstawie przepisów o drogach publicznych. Można przyjąć, że książki obiektu budowlanego należy prowadzić dla wszystkich obiektów budowlanych, dla których istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Obowiązek ten dotyczy również obiektów istniejących, niezależnie od daty wzniesienia, dla których dotychczas nie była prowadzona książka obiektu budowlanego. Gdy dla obiektu jest już prowadzona książka obiektu budowlanego, ale w sposób odmienny jak określono w rozporządzeniu, wskazana jest zmiana formy prowadzenia po wypełnieniu aktualnie prowadzonego tomu. Istniejącą książkę, jako ważny dokument należy dołączyć do wymaganej dokumentacji obiektu. Nowa książka powinna swoją numeracją nawiązywać do poprzednio prowadzonych. Nie wolno niszczyć dotychczas prowadzonych książek, ponieważ stanowią one istotny dokument świadczący o historii obiektu. Książki obiektu budowlanego nie trzeba rejestrować przez organ nadzoru budowlanego, ponieważ stanowią one dokument należący do właściciela obiektu. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych, wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania, dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego. Wzór książki obiektu budowlanego i sposób jej prowadzenia określił Minister Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134).
2 Książka powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego, do użytkowania i systematycznie prowadzona przez okres jego użytkowania aż do rozbiórki obiekt. Procedura przejmowania do eksploatacji obiektu określona jest w ustawie Prawo budowlane. Składa się ona z następujących etapów: 1) zakończenie budowy, 2) powiadomienie właściwych organów o zakończeniu budowy i zamiarze rozpoczęcia jego użytkowania, 3) odbiór obiektu, 4) przekazanie wymaganej dokumentacji do organów nadzoru budowlanego, 5) skierowanie wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie, 6) uzyskanie decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie obiektu, 7) rozpoczęcie użytkowania obiektu, 8) założenie książki obiektu budowlanego. Instytucje uprawnione do kontrolowania Książki Obiektu Budowlanego: - Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, - Inspektorzy Inspekcji Sanitarnej, - Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, - Inspektorzy Ochrony Środowiska, - Kontrolerzy Państwowej Straży Pożarnej, - Kontrolerzy Urzędu Skarbowego, - Ubezpieczyciele. Książka powinna mieć format A-4 i być wykonana w sposób trwały, zapewniający przydatność do użytkowania w całym okresie użytkowania obiektu. Strony powinny być ponumerowane oraz zabezpieczone w sposób chroniący przed ich usunięciem lub wymianą (np. przesznurowane). W przypadku wypełnienia całej książki zakłada się jej kolejny tom, wpisując na stronie tytułowej numer kolejny tomu oraz datę założenia. Wpisy do książki obejmują podstawowe dane identyfikujące obiekt takie jak: 1) rodzaj obiektu i jego adres, 2) właściciela, zarządcę - nazwę lub imię i nazwisko, 3) protokół odbioru obiektu - numer i datę sporządzenia, 4) pozwolenie na użytkowanie obiektu - nazwę organu, który wydał, numer i datę wydania, 5) zmianę właściciela lub zarządcy - numer i datę protokołu przejęcia obiektu, 6) wpis o zamknięciu książki,
3 7) datę założenia nowej książki. W dalszej części książki powinny być zawarte: 1. Dane ogólne o obiekcie wraz z wykazem dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej przekazanej właścicielowi (zarządcy) przy zakładaniu książki, 2. Plan sytuacyjny obiektu, z zaznaczonymi granicami nieruchomości, określający również usytuowanie miejsc przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu oraz armatury lub urządzeń przeznaczonych do odcięcia czynnika dostarczanego za pomocą tych sieci, a w szczególności gazu, energii elektrycznej i ciepła, 3. Protokoły kontroli oraz badań oraz przeprowadzonych remontów i przebudowy obiektu. Wpisy do książki powinny być dokonywane w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu. Wpis do książki powinien zawierać dane identyfikujące dokument, będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła oraz cechować się jednoznacznością i zwięzłością. Wpisy w książce powinny być wykonywane starannie, a przede wszystkim czytelnie. Wpisów, dokonuje właściciel lub zarządca obiektu albo osoba upoważniona przez właściciela lub zarządcę. Sprostowania błędów we wpisach dokonuje się przez przekreślenie wyrazów pojedynczą linią oraz umieszczenie daty i podpisu osoby dokonującej zmiany. Błędnych wpisów nie wolno zamalowywać, wydrapywać lub zaklejać. Książka obiektu budowlanego powinna być przechowywana przez właściciela, zarządcę lub użytkownika obiektu. Można również zlecić prowadzenie książki wyspecjalizowanej osobie trzeciej. Kontrole okresowe: Obiekty budowlane (budynki) w czasie użytkowania w świetle art. 62 ust. 1 powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę odpowiednio: Pkt 1 okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego [1, 5]: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, c) instalacji gazowych oraz d) przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych); pkt 2 okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat [1], polegającej na sprawdzeniu: a) stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,
4 b) estetyki obiekty budowlanego oraz jego otoczenia, c) instalacji elektrycznych i piorunochronowej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; pkt 3 okresowej kontroli (określonej w pkt 1) co najmniej dwa razy w roku [2] w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada (przed i po okresie zimowym) w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m 2 oraz innych obiektów o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m 2. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ o przeprowadzonej kontroli; pkt 4 kontroli dla bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku występowania okoliczności lub niekorzystnych zjawisk [2], takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska; pkt 5 okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego kotłów, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz ich wielkości do potrzeb użytkowych [3]: a) co najmniej raz na dwa lata opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności ponad 100 kw, b) co najmniej raz na cztery lata opalanych nieodnawialnym paliwem ciekłym lub stałym o efektywnej nominalnej wydajności od 20 kw do 100 kw oraz kotłów opalanych gazem; pkt 6 okresowej kontroli, co najmniej raz na pięć lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kw [3]. Ponadto zgodnie z: art. 62 ust. 1b [3]. Instalacje ogrzewcze z kotłami o efektywnej nominalnej wydajności powyżej 20 kw użytkowanymi co najmniej 15 lat, licząc od daty zamieszczonej na tabliczce znamionowej kotła, powinny być poddane przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego jednorazowej kontroli obejmującej ocenę efektywności energetycznej i doboru wielkości kotła, a także ocenę parametrów instalacji oraz dostosowania do funkcji, jaką ma ona spełniać. Kontrolę tę przeprowadza się w roku następnym po roku, w którym
5 upłynęło 15 lat użytkowania kotła, a kontrolę kotłów, które z dniem 31 grudnia 2009 r. użytkowane są już ponad 15 lat, przeprowadza się do dnia 31 grudnia 2010 r.; art. 62 ust. 3[1]. Właściwy organ w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu.
Rola okresowych kontroli w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych centrów logistycznych 2
Adam Baryłka 1 Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o., Warszawa Rola okresowych kontroli w inżynierii bezpieczeństwa obiektów budowlanych centrów logistycznych 2 Wprowadzenie Przedmiotem naszych
UCHWAŁA NR XI/83/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 28 października 2015 r.
UCHWAŁA NR XI/83/15 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 28 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowego z dnia 8 września 2015 roku. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy