Source: http://docplayer.fr/13445513-Notice-de-montage-et-d-entretien.html
Timestamp: 2018-12-17 04:12:44+00:00
Document Index: 101626776

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

1 Notice de montage et d entretien Préparateur d eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 Pour le professionnel Lire attentivement avant le montage et l entretien SVP /006 FR
2 Sommaire 1 Généralités Remarque Normes et directives Outillage, matériaux et auxiliaires Sécurité Utilisation conforme Signification des remarques Respectez ces consignes Recyclage Description du produit Caractéristiques techniques Dimensions et raccordements Limites d utilisation sécurité Transport du préparateur d eau chaude sanitaire Montage du préparateur d eau chaude sanitaire Mise en place du préparateur d eau chaude sanitaire Installer les conduites d eau chaude sanitaire Soupape de sécurité (sur site) Contrôle d étanchéité Montage de la sonde de température d eau chaude sanitaire Mise en service et mise hors service Mise en service du préparateur d ECS Remarques relatives au fonctionnement Remarques pour la mise hors service Entretien Préparer le préparateur d eau chaude sanitaire pour le nettoyage Nettoyer le préparateur Contrôler l anode au magnésium Remplacer l anode au magnésium Remise en service du préparateur d ECS après le nettoyage Préparateur d eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques.
3 Généralités 1 1 Généralités 1.1 Remarque Cette notice de montage et d entretien contient des informations importantes pour le montage, la mise en service et l entretien fiables et professionnels des préparateurs Logalux ST160/4 ST300/4. Elle s adresse à l installateur qui de par sa formation et son expérience dispose des connaissances nécessaires à l utilisation des installations de chauffage et d eau potable. Les préparateurs d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 sont désignés dans ce document par le terme «préparateur». Expliquez à l utilisateur comment utiliser le préparateur d ECS et attirez tout particulièrement son attention sur les questions techniques de sécurité. Remettez-lui la notice de montage et d entretien en le priant de la conserver à proximité de l installation de chauffage. 1. Normes et directives La fabrication et le fonctionnement de ce produit correspond aux directives européennes en vigueur ainsi qu'aux conditions complémentaires requises par le pays concerné. La conformité a été confirmée par le label CE. La déclaration de conformité du produit peut être consultée sur le site Internet de Buderus ou auprès de la succursale Buderus compétente. Veuillez respecter les normes et directives locales en vigueur pour le montage et le fonctionnement de l installation de chauffage! Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques. 3
4 1 Généralités Installation et équipement des installations de chauffage et de production d eau chaude sanitaire DIN 1988 : Réglementation technique relative aux installations d'eau potable (TRWI) DIN 4708 : Installations centrales de production d eau chaude sanitaire DIN 4753, Partie 1 : Chauffe-eau et installations de production d eau chaude sanitaire pour l eau alimentaire et l eau industrielle ; exigences, caractéristique, équipement et contrôle DIN : VOB 1 ; Installations de chauffage et installations centrales de production d eau chaude sanitaire DIN : VOB 1 ; Opérations relatives à l installation du gaz, de l eau et des eaux usées à l intérieur des bâtiments DVGW W 551 : Installations de production d eau chaude sanitaire et de tuyauterie ; mesures techniques en vue de diminuer la production des légionnelles sur les installations neuves ou toute autre règlementation locale en vigueur Tabl. 1 Allemagne Raccordement électrique DIN VDE 0100 : Mise en place d installations à courant fort avec des tensions nominales pouvant atteindre 1000 V VDE 0190 : Compensation principale de potentiel des installations électriques DIN VOB 1 : Câbles et conduites électriques à l intérieur des bâtiments Réglementation technique pour l installation des préparateurs d ECS (sélection) en Allemagne Normes produit DIN 4753 : Chauffe-eau et installations de production d eau chaude sanitaire pour l eau alimentaire et l eau industrielle DIN 4753, Partie 1 : Exigences, caractéristique, équipement et contrôle DIN 4753, Partie 3 : Chauffe-eau et installations de production d eau chaude sanitaire pour l eau alimentaire et l eau industrielle ; protection contre la corrosion côté hydraulique par processus d émaillage ; exigences et contrôle DIN 4753, Partie 6 : Installations de production d eau chaude sanitaire pour l eau alimentaire et l eau industrielle ; protection cathodique contre la corrosion pour les réservoirs émaillés en acier ; exigences et contrôle DIN 4753, Partie 8 : Isolation thermique des chauffe-eau jusqu à 1000 l de volume nominal exigences et contrôle DIN EN 1897 : Prescription relative à l'alimentation en eau pour préparateurs d'eau chaude sanitaire chauffés indirectement et non ventilés 1 VOB : Règlementation des marchés publics en matière de travaux publics Partie C : Conditions techniques générales relatives au bâtiment (ATV) 1.3 Outillage, matériaux et auxiliaires Le montage et l entretien du préparateur d ECS nécessitent l emploi des outils standards utilisés dans le domaine des installations au gaz et des installations hydrauliques. Sont également appropriés : Chariot spécial Buderus ou diable avec sangle Filet de transport Buderus Aspirateur normal ou aspirateur à eau pour le nettoyage 4 Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques.
5 Sécurité Sécurité Les préparateurs d eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 sont conçus et fabriqués sur la base des connaissances technologiques et réglementations techniques de sécurité les plus récentes. Pour une utilisation économique et écologique du préparateur, nous vous recommandons de respecter les consignes de sécurité ainsi que la notice de montage et d entretien..1 Utilisation conforme.3 Respectez ces consignes AVERTISSEMENT! DANGER POUR LA SANTE L eau alimentaire risque d être encrassée si les travaux de montage et d entretien ne sont pas effectués proprement. Montez et nettoyez le préparateur d ECS en respectant une hygiène parfaite selon l état de la technique. Les préparateurs d eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 sont destinés au réchauffage et l accumulation de l eau potable. Cette dernière est soumise aux exigences de la loi relative à l eau alimentaire. Les préparateurs d ECS ne peuvent être chauffés qu avec de l eau de chauffage et fonctionner uniquement sur des installations en circuit fermé.. Signification des remarques On distinguera deux niveaux de risques caractérisés par des mots-clés : AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT Caractérise un danger dû probablement à l action d un produit et susceptible de provoquer des accidents graves ou d entraîner la mort si les mesures préventives sont insuffisantes. RISQUES D ACCIDENT/ DEGATS SUR L INSTALLATION Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des accidents moyennement graves ou légers, ou d'endommager le matériel. DEGATS SUR L INSTALLATION dus à un montage non professionnel. Pour l installation et le fonctionnement du préparateur d ECS, respectez les réglementations techniques du préparateur d ECS ainsi que les directives légales et les prescriptions relatives à la construction. DEGATS SUR LE PRÉPARATEUR dus à un nettoyage et un entretien insuffisants. Effectuez le nettoyage et l entretien au moins une fois tous les deux ans. Eliminez les défauts immédiatement afin de ne pas endommager l appareil. Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales de Buderus. Buderus ne peut pas endosser la responsabilité des dégâts occasionnés par des pièces de rechange qu'elle n'a pas livrées. Conseils permettant une utilisation et un réglage optimal des appareils ainsi que diverses informations utiles..4 Recyclage Recyclez l emballage du préparateur en respectant l environnement. Un préparateur qui doit être remplacé ne peut être recyclé que par un organisme agréé, dans le respect de l environnement. Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques. 5
6 3 Description du produit 3 Description du produit Les préparateurs d eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 300/4 sont entièrement assemblés en usine, prêts à être raccordés. Les composants principaux du préparateur d ECS sont les suivants : Réservoir de préparateur (fig. 1, pos. 1) avec protection contre la corrosion. La protection contre la corrosion comprend la thermovitrification DUOCLEAN MKT de Buderus ainsi qu une protection cathodique supplémentaire grâce à l anode au magnésium ) (fig. 1, pos. ) Habillage Les éléments amovibles de l'habillage sont le couvercle (fig. 1, pos. 3) et le canal d'habillage en deux parties (fig. 1, pos. 7) qui recouvre le couvercle de la trappe de visite. Isolation thermique (fig. 1, pos. 4) L'isolation thermique en mousse rigide polyuréthane sans CFC est injectée directement sur le réservoir du préparateur. Un élément d'isolation thermique (fig. 1, pos. 6) en mousse synthétique minimise les pertes de chaleur par le couvercle de la trappe de visite. Trappe de visite (fig. 1, pos. 5) servant d'orifice d'entretien et de nettoyage. Doigt de gant pour l'installation d'une sonde de température ECS (fig., page 7, M) La régulation de la température ECS de la chaudière règle la température d'eau chaude sanitaire à l'aide de cette sonde (sonde de préparateur). Echangeur thermique à tubes lisses L'échangeur thermique à tubes lisses (fig., page 7) transmet l énergie de l eau de chauffage à l eau alimentaire contenue dans le réservoir du préparateur. Le contenu du préparateur est tempéré de manière homogène. Fig. 1 Pos. 3 : Pos. 4 : Pos. 5 : Pos. 6 : Pos. 7 : Pos. 8 : Préparateurs d eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 300/4 Réservoir du préparateur Anode au magnésium Couvercle de l habillage Isolation thermique Couvercle de la trappe de visite Isolation thermique Canal d habillage (en deux parties) Câble de raccordement à la masse Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques.
7 Caractéristiques techniques 4 4 Caractéristiques techniques 4.1 Dimensions et raccordements Fig. Dimensions et raccordements (dimensions en mm) AW : Sortie eau chaude sanitaire M : Point de mesure pour la sonde de la régulation de température EZ : Entrée bouclage ECS de la chaudière VS : Départ préparateur EK : Entrée eau froide RS : Retour préparateur EL : Vidange eau froide Modèle Contenance du préparateur AW VS RS EK/EL EZ Hauteur H 1 Hauteur local Diamètre D Poids 3 d installation l mm mm mm kg ST160/4 160 R 1 R 1 R 1 R 1 R ¾ ST00/4 00 R 1 R 1 R 1 R 1 R ¾ ST300/4 300 R 1 R 1 R 1 R 1¼ R ¾ Tabl. Dimensions et raccordements 1 Avec couvercle d habillage, sans vis réglables. Hauteur minimale du local pour le remplacement de l'anode au magnésium. 3 Sans contenu, emballage incl. 4. Limites d utilisation sécurité DEGATS SUR LE PRÉPARATEUR dus au dépassement des valeurs limites. Respectez les valeurs limites ci-contre pour des raisons techniques de sécurité. Valeurs maximales autorisées Température Pression de service maximale autorisée Pression d essai sur site C bar bar Eau de chauffage NC 1 Eau chaude sanitaire Tabl. 3 Limites d utilisation sécurité du préparateur d eau chaude sanitaire 1 Selon le raccordement à l installation de chauffage, une protection individuelle est nécessaire (soupape de sécurité, vase d expansion à membrane). Les pressions de service et de contrôle sont des surpressions. Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques. 7
8 5 Transport du préparateur d eau chaude sanitaire 5 Transport du préparateur d eau chaude sanitaire RISQUES D ACCIDENT dus au soulèvement de charges lourdes. Soulevez et transportez le préparateur à deux personnes minimum. RISQUES D ACCIDENT dus à une mauvaise fixation lors du transport. Utilisez des moyens de transport appropriés, par ex. le chariot spécial Buderus ou un diable avec sangle. Fixez l appareil pour éviter qu il ne se renverse. Transportez le préparateur d ECS vers le local d installation si possible dans son emballage. Il est ainsi protégé pendant le transport. Pour transporter le préparateur d ECS dans son emballage jusqu au lieu d installation, utilisez un filet de transport. Le chariot spécial Buderus ainsi que le filet de transport sont disponibles auprès de nos distributeurs. Transport du préparateur d ECS sur la palette Placer le chariot spécial Buderus (fig. 3, pos. 1) contre la partie arrière du préparateur emballé (fig. 3, pos. ). Fixer le préparateur d ECS sur le chariot à l aide d une sangle. Transporter le préparateur vers le lieu d installation. Retirer le film plastique, les cales et les éléments de protection (polystyrène expansé). 1 Fig. 3 Transport du préparateur d ECS avec le chariot spécial Buderus Chariot spécial Buderus Préparateur d ECS (dans son emballage) 8 Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques.
9 Montage du préparateur d eau chaude sanitaire 6 6 Montage du préparateur d eau chaude sanitaire 6.1 Mise en place du préparateur d eau chaude sanitaire Le préparateur d eau chaude sanitaire est conçu pour être positionné verticalement et peut être installé à côté de la chaudière en respectant les écartements indiqués dans la figure 4. 1 Le sol doit être plan et présenter une portance suffisante. DEGATS SUR LE PRÉPARATEUR dus au gel. Le local d installation doit être sec et protégé contre le gel. DEGATS SUR LE PRÉPARATEUR dus à la corrosion. Utilisez le préparateur exclusivement dans des systèmes fermés. Fig. 4 Mise en place du préparateur d eau chaude sanitaire (schéma de principe) (dimensions en mm) N'utilisez pas de vase d'expansion ouvert. Préparateur d eau chaude sanitaire Chaudière Un espace libre assez grand est nécessaire au-dessus du préparateur pour le remplacement de l anode au magnésium (pendant les travaux d entretien). Assurez-vous que le local d'installation présente la hauteur suffisante selon le tableau, page 7. Montage des pieds réglables Poser le rembourrage du couvercle (fig. 5, pos. 1) sur le sol. Poser le préparateur avec précaution sur le rebord de la palette sur le rembourrage du couvercle. Visser les 3 pieds réglables joints à la livraison (fig. 5, pos. ) 15 5 mm. Mettre le préparateur debout et le positionner verticalement en réglant la hauteur des pieds. 1 Fig. 5 Mise en place verticale du préparateur d eau chaude sanitaire Rembourrage du couvercle Vis réglable Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques. 9
10 6 Montage du préparateur d eau chaude sanitaire 6. Installer les conduites d eau chaude sanitaire Veuillez tenir compte des remarques suivantes pour le raccordement du préparateur au réseau de tuyauterie. Elles sont nécessaires pour garantir un fonctionnement sans pannes. DEGATS SUR LE PRÉPARATEUR en raison de traces de corrosion éventuelles sur les raccordements du préparateur. AW Les raccords AW, EZ et EK sont équipés de gaines de protection qui protègent les surfaces émaillées des raccordements contre la corrosion. 1 Laissez ces gaines de protection en place. AVERTISSEMENT! DANGER POUR LA SANTE Si les travaux de montage ne sont pas effectués proprement, l eau chaude sanitaire risque d être encrassée. Montez le préparateur d ECS de manière parfaitement hygiénique et selon l état de la technique. Rincer abondamment et soigneusement le préparateur et les conduites d eau potable. Pour le raccordement côté eau et chauffage, les conduites de raccordement entre la chaudière et le préparateur sont disponibles en tant qu accessoires et facilitent grandement l installation. DEGATS SUR L INSTALLATION dus à des raccordements non étanches. Installez les conduites de raccordement sans contrainte. Veillez à ce que les flexibles ne soient ni pliés ni tordus. Fig. 6 Pos. 3 : Pos. 4 : Pos. 5 : Pos. 6 : Pos. 7 : Pos. 8 : Pos. 9 : Installation selon DIN 1988 (schéma de principe) Réservoir du préparateur Vanne d aération et de purge Robinet d arrêt avec robinet de vidange Soupape de sécurité Clapet anti-retour Robinet d arrêt Pompe de circulation Réducteur de pression (si nécessaire) Soupape de contrôle Pos. 10 : Clapet anti-retour Pos. 11 : Buses de raccordement du manomètre (prescription à partir de 1000 l) Robinet de vidange AW : EK : EZ : Sortie ECS Entrée eau froide Entrée circuit 10 Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques.
11 Montage du préparateur d eau chaude sanitaire 6 Installer les tuyaux d eau chaude sanitaire selon les normes et directives spécifiques au pays concerné. En Allemagne, le préparateur d ECS doit être installé selon DIN 1988 et DIN Ne montez pas de coudes sur la conduite de vidange pour pouvoir garantir le désembouage Soupape de sécurité (sur site) Poser la plaque signalétique sur la soupape de sécurité avec l inscription suivante : «Ne pas fermer la conduite d'échappement. Pendant le chauffage, de l eau risque de s écouler pour des raisons de sécurité.» Déterminer la section de la conduite d échappement de manière à ce qu elle corresponde au moins à la section de sortie de la soupape de sécurité (tabl. 4). Contrôler de temps en temps l état de marche de la soupape de sécurité en l aérant. Diamètre de raccordement minimum Contenance nominale du réservoir d eau l Puissance calorifique maxi. kw DN 15 à DN Tabl. 4 Dimensionnement de la conduite selon DIN Contrôle d étanchéité Contrôler l étanchéité de tous les raccordements, de l orifice de nettoyage et de l anode au magnésium. Monter toutes les conduites et les raccordements sans contraintes. Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques. 11
12 6 Montage du préparateur d eau chaude sanitaire 6.3 Montage de la sonde de température d eau chaude sanitaire Montez une sonde de température pour mesurer et contrôler la température de l eau chaude sanitaire dans le préparateur. Cette sonde est jointe à la livraison du kit de raccordement du préparateur (accessoire). Le point de mesure M est prévu pour cela (fig., page 7). 1 3 L installation électrique de la sonde de température est expliquée dans les documents joints à l appareil de régulation ou à la chaudière. Insérer le pack de sonde (fig. 7, pos. 1 à 4) jusqu'à la butée dans le doigt de gant (fig. 7, pos. 5). La spirale en plastique qui maintient le kit de sonde se rétracte automatiquement (fig. 7, pos. 3). 4 5 Le ressort compensateur (fig. 7, pos. 4) garantit le contact entre le doigt de gant et les surfaces de sonde assurant ainsi une transmission fiable de la température. Glisser l arrêt de sécurité (fig. 8, pos. 1) par le côté sur le doigt de gant (fig. 8, pos. ). Amener le câble de sonde vers la chaudière ou l appareil de régulation en déchargeant la tension si nécessaire. Il ne doit pas entrer en contact avec des parties chaudes de la chaudière. Vous trouverez le branchement électrique de la sonde de température dans le schéma de branchement joint à la livraison. Fig. 7 Pos. 3 : Pos. 4 : Pos. 5 : Montage de la sonde de température d eau chaude sanitaire Pièce borgne Sonde de température quart de cercle Spirale plastique Ressort compensateur Doigt de gant 1 Fig. 8 Monter l arrêt de sécurité de la sonde Arrêt de sécurité Doigt de gant 1 Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques.
13 Mise en service et mise hors service 7 7 Mise en service et mise hors service 7.1 Mise en service du préparateur d ECS Avant la mise en service du préparateur, effectuer le contrôle d étanchéité afin qu il n y ait aucune fuite pendant le fonctionnement de l installation. Effectuer le contrôle d étanchéité du préparateur d ECS exclusivement avec de l eau alimentaire. La pression d essai sur site ne doit pas dépasser une surpression de 10 bar maximum. AW AW 1 Pour purger le préparateur, ouvrir la vanne d aération et de purge (fig. 9, pos. 1) ou le robinet situé au point le plus élevé. Ouvrir la vanne d'arrêt d'entrée d'eau froide EK (fig. 9, pos. ) pour remplir le préparateur. Avant la mise en température, vérifier si la chaudière, le préparateur et les conduites sont remplies d eau. Pour cela, ouvrir le robinet de remplissage et de vidange (fig. 9, pos. 1). Vérifier l étanchéité de tous les raccordements et tuyaux ainsi que du couvercle de la trappe de visite. Fig. 9 Pos. 3 : AW : EK : EZ : 3 Installation selon DIN 1988 (schéma de principe) Vanne d aération et de purge Vanne d arrêt pour l entrée d eau froide Conduite d échappement de la soupape de sécurité Sortie ECS Entrée eau froide Entrée circuit Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques. 13
14 7 Mise en service et mise hors service 7. Remarques relatives au fonctionnement DEGATS SUR LE PRÉPARATEUR Si la soupape de sécurité est fermée, le préparateur risque de se détruire à cause d une pression trop élevée non autorisée. Laissez la conduite de la soupape de sécurité (fig. 9, page 13) toujours ouverte. Informez l utilisateur de l installation que la conduite d échappement de la soupape de sécurité (fig. 9, page 13) doit toujours rester ouverte. que l état de marche de la soupape de sécurité doit être contrôlé de temps en temps en l aérant si le limiteur de température de sécurité (STB) sur la chaudière s enclenche souvent, l installateur doit être informé. Vous trouverez les informations nécessaires à l utilisation (par ex. le réglage de la température d ECS) dans la notice d utilisation de l appareil de régulation. 7.3 Remarques pour la mise hors service DEGATS SUR LE PRÉPARATEUR Si le préparateur d ECS doit rester vide pendant plusieurs jours, l humidité résiduelle risque de provoquer des effets de corrosion à certains endroits. Séchez bien la partie interne (par ex. avec de l air chaud) et laissez la trappe de visite ouverte. En cas d absence prolongée de l utilisateur de l installation (par ex. pendant les congés) nous recommandons : De laisser le préparateur en marche. Activez la fonction «Congés» sur l appareil de régulation (ou sélectionnez la température d ECS la plus basse). Si le préparateur doit être mis hors service une fois, tenez compte, pour la remise en service, des prescriptions spécifiques de votre pays concernant l hygiène à respecter sur les installations d eau alimentaire (rinçage des conduites). 14 Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques.
15 Entretien 8 8 Entretien Il est généralement recommandé de faire contrôler et nettoyer le préparateur par un professionnel au maximum une fois tous les deux ans. Informez-en l utilisateur de l installation. Si la qualité de l eau n est pas favorable (calcaire à très calcaire) et que les charges de température sont élevées, choisir des intervalles plus courts. DEGATS SUR LE PRÉPARATEUR dus à un nettoyage et un entretien insuffisants. Effectuez le nettoyage et l entretien au moins une fois tous les deux ans. Eliminez les défauts immédiatement pour ne pas endommager l appareil! 8.1 Préparer le préparateur d eau chaude sanitaire pour le nettoyage Mettre l installation de chauffage hors tension. Vidanger le préparateur d eau chaude sanitaire en fermant la vanne d'arrêt de l'entrée d'eau froide et en ouvrant le robinet de vidange (fig. 6, page 10). Pour la purge, ouvrir la vanne d aération et de purge ou le robinet situé au point le plus élevé. Retirer le couvercle de l habillage (fig. 10, pos. 1). Retirer le canal d habillage supérieur de la barre profilée (fig. 10, pos. ) en dévissant trois vis (en haut et sur le côté). Retirer le canal d habillage inférieur (fig. 10, pos. 4) avec l isolation thermique du couvercle de la trappe de visite (fig. 10, pos. 3) de la barre profilée en dévissant trois vis du milieu (en haut et en bas) Fig. 10 Pos. 3 : Pos. 4 : Démonter l habillage Couvercle de l habillage Canal d habillage supérieur Isolation thermique du couvercle de la trappe de visite Canal d habillage inférieur Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques. 15
16 8 Entretien Dévisser les vis à tête hexagonale (fig. 11, pos. 3) du couvercle de la trappe de visite (fig. 11, pos. ) Retirer le couvercle de la trappe de visite ainsi que le joint (fig. 11, pos. 1) du préparateur ECS. 8. Nettoyer le préparateur Rechercher les dépôts de calcaire sur la paroi interne du préparateur. 3 DEGATS SUR L INSTALLATION dus à la détérioration de la surface interne. Pour nettoyer la paroi interne du préparateur, n utilisez pas d objets durs à bords tranchants. Si vous constatez des dépôts calcaires à l intérieur du préparateur, procédez comme suit : Pulvériser la partie interne du préparateur avec un jet d'eau froide «puissant» (env. 4 5 bar) (fig. 1). Vous pouvez augmenter l effet du nettoyage si vous réchauffez le préparateur vidangé avant de le rincer. Sous l effet du choc thermique, les dépôts calcaires se détachent mieux de l échangeur thermique à tubes lisses. Vous pouvez retirer les résidus de calcaire à l aide d un aspirateur poussière/eau avec tube aspirant en plastique. Si les dépôts de calcaire dans le préparateur sont particulièrement bien incrustés, vous pouvez les éliminer par nettoyage chimique (par ex. avec le produit détartrant CitroPlus de la société Sanit). Nous vous recommandons de faire faire le nettoyage chimique par une entreprise spécialisée. Fig. 11 Pos. 3 : 1 Démonter le couvercle de la trappe de visite Joint du couvercle de la trappe de visite Couvercle de la trappe de visite Vis à tête hexagonale Fig. 1 Rincer le préparateur 16 Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques.
17 Entretien Contrôler l anode au magnésium L anode au magnésium est une anode réactive qui se détériore avec le fonctionnement du préparateur. Selon DIN 4753, l'anode au magnésium doit être soumise à un contrôle visuel au moins une fois tous les deux ans. Nous recommandons de mesurer le courant une fois par an à l'aide d''un appareil de mesure d'anode. Vous trouverez cet appareil dans les accessoires du préparateur d'ecs dans le catalogue «Techniques de chauffage» au chapitre «Préparateurs d'ecs Logalux». Retirer le couvercle de l habillage, si vous ne l avez pas encore fait. Retirer la fiche du câble de raccordement à la masse de la fiche plate de l anode au magnésium (fig. 13, pos. 3). Desserrer la vis à tête hexagonale (fig. 13, pos. 1) de l anode avec la clé polygonale SW 3. Retirer l'anode (fig. 13, pos. ) en la dévissant. Vérifier la détérioration de l anode. Remplacer l anode si le diamètre a diminué à env mm. Ne pas mettre la surface du tube au magnésium en contact avec de l huile ou de la graisse. Veillez à la propreté. 3 1 Si l anode est encore utilisable, étanchéifiez-la à nouveau en la remettant en place, à l aide d un produit d étanchéification approprié (par ex. chanvre ou bande en PTFE). Fig. 13 Pos. 3 : Remplacer l anode au magnésium Vis à tête hexagonale Anode au magnésium Câble de raccordement à la masse 8.4 Remplacer l anode au magnésium Si l anode est détériorée, mettez une anode neuve en place, comme indiqué dans la figure 13. Insérer la fiche du câble de raccordement à la masse (fig. 13, pos. 3) dans la fiche plate de l anode au magnésium. Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques. 17
18 8 Entretien 8.5 Remise en service du préparateur d ECS après le nettoyage DEGATS SUR L INSTALLATION dus à un joint défectueux. Nous recommandons d utiliser, après le nettoyage, un nouveau joint pour le couvercle de la trappe de visite (fig. 14, pos. 1) pour éviter les fuites sur le préparateur. 4 Remettre le couvercle de la trappe de visite (fig. 14, pos. ) avec le joint (fig. 14, pos. 1) en place. Monter l anneau du câble de raccordement à la masse (fig. 14, pos. 4) avec une vis à tête hexagonale et la rondelle dentelée. 3 1 DEGATS SUR L INSTALLATION Fig. 14 Mettre le couvercle de la trappe de visite en place dus à la corrosion. Joint du couvercle de la trappe de visite Montez les anneaux du câble de raccordement à la masse (fig. 14, pos. 4) avec une vis à tête hexagonale à bonne conduction électrique sur le couvercle de la trappe de visite pour garantir le fonctionnement de l anode au magnésium. Pos. 3 : Pos. 4 : Couvercle de la trappe de visite Vis à tête hexagonale Anneau du câble de raccordement à la masse Visser les vis à tête hexagonale (fig. 14, pos. 3) sans serrer sur le couvercle de la trappe de visite. Puis resserrer les vis (fig. 14, pos. 3) avec une clé dynamométrique de 5-30 Nm. Remplir le préparateur et remettre l installation de chauffage en service. Contrôler l étanchéité de tous les raccordements et de l orifice de nettoyage. Glisser le canal d habillage inférieur (fig. 15, pos. 4) avec l isolation thermique pour le couvercle de la trappe de visite (fig. 10, pos. 3) dans la barre profilée et visser à l aide de trois vis (au centre et en bas). Glisser le canal d habillage supérieur (fig. 10, pos. ) dans la barre profilée et visser à l aide de trois vis (en haut et sur le côté). Remettre l élément d isolation thermique et le couvercle de l habillage (fig. 10, pos. 1) sur le préparateur Fig. 15 Monter l habillage Couvercle de l habillage Canal d habillage supérieur Pos. 3 : Isolation thermique du couvercle de la trappe de visite Pos. 4 : Canal d habillage inférieur 18 Préparateur d'eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques.
19 Notes Préparateur d eau chaude sanitaire Logalux ST160/4 ST300/4 - Sous réserve de modifications techniques. 19
20 Buderus Chauffage SAS BP HAGUENAU Cedex