Source: http://docplayer.fi/3723033-Kaapelin-saa-kytkea-sahkoverkkoon-ainoastaan-sahkoalan-ammattilainen-kaapelit-eivat-saa-koskettaa-toisiaan-kaapelia-ei-saa-lyhentaa.html
Timestamp: 2017-06-28 09:31:52+00:00
Document Index: 6462584

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

- Kaapelin saa kytkeä sähköverkkoon ainoastaan sähköalan ammattilainen - Kaapelit eivät saa koskettaa toisiaan - Kaapelia ei saa lyhentää - PDF
Download "- Kaapelin saa kytkeä sähköverkkoon ainoastaan sähköalan ammattilainen - Kaapelit eivät saa koskettaa toisiaan - Kaapelia ei saa lyhentää"
1 Asennusohjeet deviflex lämpökaapelit deviflex DTCE-30 lämpökaapeli jään ja lumen sulattamiseen katoilta, syöksytorvista ja räystäskouruista sekä portaista ja piha-alueilta2 deviflex DTCE-30 lämpökaapeli deviflex DTCE-30 lämpökaapelia käytetään kattojen, syöksytorvien ja kourujen sekä portaiden ja piha alueiden sulanapidossa. Varoitus! - Kaapelin saa kytkeä sähköverkkoon ainoastaan sähköalan ammattilainen - Kaapelit eivät saa koskettaa toisiaan - Kaapelia ei saa lyhentää Tekniset tiedot Kaapeli deviflex DTCE-30 Tyyppi 2-johtiminen varustettuna suojapunoksella Jännite 230 V AC Teho 30 W/m Halkaisija < 7,5 mm Liitosjohto 2.5 m, DTWC, 2 x 1,5 + 1,5 mm 2, 2 x 2,5 + 2,5 mm 2 Johtimen eriste 8 x 0,3 mm Cu % alumiinivaippa Sisempi vaippa Ulompi vaippa Maksimi lämpötila 80 ºC Mininimi asennuslämpötila -5 ºC Korkean lämpötilan PEX Korkean lämpötilan PVC, musta UV-suojattu Kytkennät L - Ruskea N - Sininen Maa - vaippa, 8 x 0,3 mm Cu3 Asentamisen yleisohjeet Lämpökaapelia asennettaessa on huomioitava seuraavat seikat: Lämpökaapelia tulee käyttää vain DEVI n suosittelemien sovellusten kanssa ja se tulee asianmukaisesti kytkeä sähköverkkoon Lämpökaapelin kytkentätyön saa tehdä vain sähköalan ammattilainen. On huomioitava eri käyttökohteisiin määritellyt maksimitehot. Lämpökaapeli on suojattava liialta puristus- ja vetojännitteeltä. Alue, jolle lämpökaapeli levitetään, on puhdistettava ja sieltä on poistettava terävät esineet. Lämpökaapelin taivutuskaaren halkaisija ei saa olla pienempi kuin 50 mm. Lämpökaapelilinjat eivät saa olla kosketuksissa toisiinsa eivätkä kulkea ristikkäin. Lämpökaapelin maadoitus on tehtävä sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti. Lämpökaapelia ei saa katkaista ei kä lyhentää eikä sen liitosrasiaan tai loppupäätteeseen saa kohdistua vetorasitusta. 10. Lämpökaapelin vastus on mitattava kaapelin levittämisen jälkeen. Kaapelin vastusarvon pitää olla tyyppikilvessä ilmoitetun mukainen % +20 C. 11. Kaapelilta on voitava katkaista virta. Järjestelmä on kytkettävä pois päältä kun lämpötila nousee yli +5 ºC Suosittelemme devireg termostaattien käyttöä. 12. Maa-alueilla lämpökaapeli pitää olla kauttaaltaan samanarvoisessa materiaalissa esim. betonissa. 13. Lämpökaapelin on oltava irti eristeestä. 14. Lämpökaapelin saa kytkeä päälle vasta kun betoni on kuivunut. Noudata betonivalmistajan ohjeita kuivumisajoista. Kuivumista EI SAA yrittää nopeuttaa kytkemällä lämmitys päälle. 34 Kattojen ja räystäskourujen sulanapito Järjestelmä DEVIn kattorakenteiden sulanapitojärjestelmä sopii kaikenlaisille räystäskouruille ja syöksytorville. Sulanapitoa tarvitaan pitämään kattokaivot, räystäskourut ja syöksytorvet auki, jotta vesi pääsee valumaan pois, eikä jää pääse vahingoittamaan rakenteita ja julkisivuja. Sulanapitokaapelit asennetaan pitkin räystäskouruja niiden pohjalle ja syöksytorvien sisään sekä pitkin katon reunaa tai paikkoihin, joissa on lumen ja jään muodostumisen riski. Näin vesi pääsee vapaasti valumaan pois katolta. Elektroniset devireg termostaatit takaavat optimaalisen lopputuloksen mahdollisimman pienellä energian kulutuksella. Voidakseen saavuttaa tämän lopputuloksen anturit ja termostaatit ohjaavat lämmityksiä automaattisesti kytkien lämmityksen päälle ja pois päältä juuri oikealla hetkellä. Tehontarpeen mitoitus Kun päätetään sulanapitojärjestelmälle tarvittava teho (W/m²), on tärkeää ottaa huomioon kyseessä olevan katon rakenteet ja paikalliset sääolosuhteet. Yleisesti ottaen katot jaetaan kahteen kategoriaan: 1. Kylmä katto - Kylmä katto on hyvin eristetty katto, jossa lämpöhäviöt ovat alhaiset. Tällaiselle katolle syntyy helposti jäämuodostumia auringon sulattaessa lunta katolta. 2. Lämmin katto - Lämmin katto ei ole hyvin eristetty ja/tai ullakkoa käytetään asumistarkoitukseen. Lämpimällä katolla lumi sulaa tietyltä alueelta ja sulamisvesi valuu katon reunalle jonne se jäätyy. Kattokouruun asennettavan tehon tulee kylmällä katolla olla noin W/m2 ja lämpimällä noin W/m2. Katon reunaa pitkin kulkeva räystäskouru vaatii kylmällä katolla yleisesti ottaen W/m ja lämpimällä katolla tehoa tarvitaan W/m. Riippuen tarvittavasta tehosta per metri valitaan yksi tai kaksi kaapelia metrille, joissain tapauksissa jopa enemmän. Yleiset suositukset Katot ja kattokourut Kylmä katto Lämmin katto Maksimi teho Tiili-, metalli W/m W/m W/m 2 Huopa W/m W/m W/m 2 Räystäskourut Kylmä katto Lämmin katto Maksimi teho Metalli W/m W/m 60 W/m Muovi 30 W/m 40 W/m 40 W/m Puu 30 W/m 40 W/m 40 W/m Syöksyputki Kylmä katto Lämmin katto Maksimi teho Metalli W/m W/m 60 W/m Muovi 30 W/m 30 W/m 30 W/m5 Asentaminen Katot: Lämpökaapeli asennetaan katon lappeelle loiville lenkeille noin 50 cm:n alueelle reunasta ylöspäin. Kaapelin tulee kulkea ylösalas lappeella eikä lappeen suuntaisesti. On varmistettava, että kaapeli on lujasti kiinnitetty ja riittävän tiuhaan, sillä se joutuu alttiiksi vahvoille sää- ja tuulivoimille. Sulana pidettävän lappeen yhteydessä on usein lumieste, joka estää lumen valumisen alas. Lumieste on normaalisti asennettu 50 cm lappeen reunasta eli heti lämpökaapelin yläpuolelle. Kattokourut: Lämpökaapeli asennetaan pitkin kourua edestakaisin niin monta kertaa, että tarvittava teho saavutetaan. Suosittelemme, että lämpökaapeli kiinnitetään muovisella asennuspannalla kourun pohjalle. Syöksytorvet tehdään kuten räystäskourujenkin yhteydessä. Syöksytorvia on kouruissa yleensä useita ja kaikkiin on muistettava asentaa etäisyyskiinnikkeet pitämään kaapelit erillään. Räystäskourut: Lämpökaapeli sijoitetaan räystäskourun pohjalle niin monta kertaa kuin on tarpeellista tarvittavan tehon saavuttamiseksi. Räystäissä käytettävät kaapelit saadaan kiinnitettyä oikealla etäisyydellä (C-C etäisyys) käyttämällä DEVIn etäisyyskiinnikkeitä. Syöksytorvet: Asentaminen syöksytorveen tehdään samasta kaapelista, joko yksin- tai kaksinkertaisesti. Syöksytorven yläpäähän asennetaan vedonpoistokoukku, joka pitää kaapelin paikallaan. Asennettaessa kaapeli syöksytorven sisään kaksinkertaisesti tarvitaan etäisyyskiinnikkeet, jotka pitävät kaapelit toisistaan erillään6 Laskentaesimerkit Räystäskourut: Seuraava esimerkki on tarkoitettu metalliseen räystäskouruun, jonka vaakapituus on 13 metriä ja jonka päässä on 5:n metrin syöksytorvi. 1) Laskelma tarvittavasta kaapelin pituudesta: yhden mittainen kaapeli räystäässä ja syöksykourussa vaatii: 13 m + 5 m = 18 m 2) Kaapelin valinta: deviflex DTCE m 630 W. Vaakaosuudelle asennetaan ylijäävä kaapeli kaksikertaisena. Jotta kaapelit saadaan pysymään erillään toisistaan käytetään DEVIn etäisyyskiinnikkeitä. 3) Termostaatin valinta: devireg 316 differentiaalitermostaatti ulkoanturilla. Kattokourut: Seuraava esimerkki on tarkoitettu kattokourulle, joka on 10 m x 0,3 m ja lisäksi 3 metriä pitkä metallinen syöksytorvi. Jos on enemmän kuin yksi syöksytorvi, on tämä huomioitava laskemissa. Olemme valinneet deviflex DTCE-30 lämmityskaapelin ja haluamme käyttötehon olevan 250 W/m². 1) Laskelma kaapelin asennusalueesta: 10 m x 0,3 m = 3 m² 2) Laskelma tarvittavasta tehosta: 250 W/m² x 3 m² = 750 W. Muista lämmityskaapeli syöksyputkeen: 3 m x 30 W/m = 90 W. Tästä saadaan yhteensä seuraava teho: 750 W + 90 W = 840 W 3) Kaapelin valinta: deviflex DTCE m 830 W. 4) Asennusvälin eli C-C laskeminen. Kahden kaapelin välinen etäisyys kattokourussa lasketaan seuraavasti: C-C = (pinta-ala x 100) / kaapelin pituus (3 m² x 100) / (27 m 3 m) = 12,5 cm Jotta kaapelit saadaan pysymän oikeilla paikoilla kourussa, tulee käyttää DEVIn etäisyyskiinnikkeitä tai asennusrimoja. 5) Termostaatin valinta: devireg 850 II keskusyksikkö ja kattoanturi, jossa anturi mittaa lämpötilaa sekä kosteutta. Katot: Seuraava esimerkki on tarkoitettu kylmälle katolle. Katto on 8 metriä pitkä ja sulatettavan alueen leveys on 0,5 metriä. Asennettavan käyttötehon tulee olla 250 W/m². 1) Laskelma kaapelin asennusalueesta: 8 m x 0,5 m = 4 m² 2) Laskelma vaadittavasta tehosta: 4 m² x 250 W/m² = 1000 W 3) Kaapelin valinta: deviflex DTCE m 1020 W. 4) Asennusvälin eli C-C laskeminen: (4 m² x 100) / 34 m = 12 cm 5) Termostaatin valinta: devireg 316 differentiaalitermostaatti ulkoanturilla tai devireg 850 II keskusyksikkö ja kattoanturi.7 Ulkoalueiden, portaiden ja piha-alueiden sulanapito Järjestelmä DEVI sulanapitojärjestelmä takaa, että alue pysyy lumesta ja jäästä vapaana eikä suolausta tai hiekoitusta tarvita. Liikkuminen alueella on riskitöntä niin ajoneuvoille kuin jalankulkijoillekin. Sulanapitojärjestelmä sopii hyvin esimerkiksi seuraavanlaisiin ulkoalueisiin: pysäköintialueet ajoluiskat jalkakäytävät lastauslaiturit sillat Yleiset suositukset Alueet Jalkakäytävä Ulkoportaat, eristetyt Lastauslaiturit, eristetyt Sillat, eristetyt Pysäköintialueet Ajotiet Ulkoportaat, eristämättömät Lastauslaiturit, eristämättömät Sillat, eristämättömät DEVIn sulanapitojärjestelmä voidaan asentaa käytännöllisesti katsoen minne tahansa, missä sulatusta tarvitaan. devireg termostaatit ja niiden anturit takaavat optimaalisen sulatustuloksen minimimaalisella energian kulutuksella. Tehontarpeen mitoitus Tarvittavaa sulatustehoa (W/m²) laskettaessa on otettava huomioon tietyt seikat. Millaiselle alueelle sulatus halutaan, mitä vaatimuksia sille asetetaan? Yleisesti Suomessa käytettävä teho on W/m² riippuen sulatettavan kohteen olosuhteista ja vaatimuksista. Teho W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² W/m² Asentaminen Asfaltti Lämpökaapelit asfaltin alle: a) asfaltti, minimi 5 cm b) hiekka minimi 3 cm c) deviflex TM -lämpökaapeli tai -lämpökaapelimatto d) devifast TM -asennusnauha e) eriste (suositus) f) tiivistetty sorakerros 3-4 cm g) maapohja a) b) c) d) e) f) g) Laatoitus Lämpökaapelit laattojen alla: a) betonilaatat, paksuus 6-8 cm b) 2-3 cm:n hiekkakerros c) deviflex TM -lämpökaapeli tai -lämpökaapelimatto d) devifast TM -asennusnauha e) eriste (suositus) f) tiivistetty sorakerros 5-7 cm g) maapohja a) b) c) d) e) f) g) Betoni Lämpökaapelit betonissa: a) vähintään 5 cm:n betonikerros b) deviflex TM -lämpökaapeli tai -lämpökaapelimatto + raudoitus verkko c) eriste (suositus) d) tiivistetty sorakerros 3-4 cm e) maapohja a) b) c) d) e)8 Laskentaesimerkit Ulkoportaat Raput, joissa on 12 askelmaa syvyydeltään 32 cm, korkeus 17 cm ja leveys 100 cm sekä ylätasanne, joka on kooltaan 100 x 100 cm. Asennustehoksi valitaan 250 W/m². 1) Asennusvälin eli C-C laskeminen: C-C = (kaapelin metriteho x 100) / neliöteho (30 W/m x 100) / 250 W/m² = 12 cm 2) Tästä seuraa, että porrasta kohden asennetaan 3 kaapelijuoksua eli 3 m lämpökaapelia: 3 m kaapelia/porras x 12 porrasta = 36 m. Tähän lisätään nousujen tarvitsema kaapeli: 12 x 0,25 m = 3 m. 3) Tasanteen tarvitsema kaapeli: ((1,0 x 1,0 m) x 250 W/m²) / 30 W/m = 8 m. Lastauslaiturit Lastauslaituri, jonka koko on 2,5 x 13 m ja neliötehoksi valitaan 300 W. 1) Laskelma alueen pinta-alasta: 2,5 x 13 m = 32,5 m². 2) Laskelma vaadittavasta tehosta: 32,5 m² x 300 W/m² = 9750 W 3) Kaapelin valinta: 9750 W / 3 = 3290 W eli 3 x DTCE m 3290 W. Kaapelin kokonaismitaksi tulee 330 m. 4) Asennusvälin eli C-C laskeminen: (32,5 m² x 100) / 330 m = 9,8 cm 5) Termostaatin valinta: devireg 850 II keskusyksikkö ja maaanturisarja. 4) Laskelma osoittaa kaapelin tarpeeksi: m = 47 m. 5) Kaapelin valinta: DTCE m 1350 W. Kaapelin asennusvälin tasoitus tapahtuu ylätsanteella. 6) Termostaatin valinta: devireg 610 tai devireg 850 II keskusyksikkö ja maaanturi. 89 Vaihtoehto devireg termostaatiksi DEVI on kehittänyt valikoiman sulanapitoon tarkoitettuja termostaatteja erilaisia jää- ja lumiongelmia vastaan. Elektroniset termostaatit säätävät sulatusta nopeasti ja tarkasti. Valitsemalla oikea termostaatti voidaan saavuttaa sekä turvallisuus- että kustannushyödyt. DEVIn sulanapitotermostaatit: devireg º ºC ja devireg 610 yksirajatermostaatit esim. asettelu + 2 ºC devireg 316 kaksirajatermostaatti esim. asettelu 3 º ºC devireg 850 II keskusyksikkö ja anturit lämpötila- sekä lumi- ja kosteusanturilla varustettu termostaatti ohjelmoitavissa käyttö sovelluksissa, joissa teho ylittää 6 kw käyttö sovelluksissa, joissa kiinnitetään erityistä huomiota turvallisuuteen DEVI ulkoanturi ulkoanturi soveltuu devireg 330, 316 ja 610 termostaateille10 DEVI takuu: Olette hankkineet DEVI lämmitysjärjestelmän joka tuo kotiinne hyvää lämpömukavuutta taloudellisesti. DEVI lämmitysjärjestelmä koostuu deviflex, devikit lämpökaapeleista, devimat lämpömatosta, devireg termostaateista ja devicell asennus- & eristelevyistä sekä muista asennustarvikkeista. Jos kaikesta huolimatta lämmitysjärjestelmässänne ilmenee jotain vikaa, vastaa DEVI korjauksesta tuotevastuulakia koskevan EU direktiivin 86/374/CEE mukaisesti. DEVI myöntää 10 vuoden takuun deviflex, devikit lämpökaapeleiden ja devimat lämpömattojen sekä 2 vuoden takuun devireg termostaattien, devicell asennus- & eristelevyjen sekä muiden asennustarvikkeiden materiaali ja valmistusvirheille. DEVI sitoutuu veloituksetta korjaamaan tai toimittamaan uuden tuotteen asiakkaalle ilman, että hänelle aiheutuisi tästä välillisiä kustannuksia. DEVI takuu ei koske tapauksia, joissa kytkentätyön on suorittanut joku muu kuin sähköalan ammattilainen, vika johtuu tuotteen virheellisestä käsittelystä, asentamisesta tai muusta virheestä rakenteissa tai työtavoissa. Jos DEVI tutkii ja korjaa vian, joka ei kuulu takuun piiriin, laskutetaan tehty työ. Takuu ei ole voimassa ellei laskua tuotteiden toimituksesta ole maksettu. DEVI reagoi nopeasti, tehokkaasti ja rehellisesti kaikkiin asiakkailtamme tuleviin tiedusteluihin ja kohtuullisiin vaatimuksiin. Ylläkerrottu takuu perustuu kansainväliseen tuotevastuulakiin sekä Suomen lainsäädäntöön. Takuu on voimassa vain, jos TAKUUTO- DISTUS on asianmukaisesti täytetty ja vian tarkistaa ja korjaa DEVIn valtuuttama henkilö. 1011 1112 Nimi: Takuutodistus Liitä takuutodistus talon muiden asiakirjojen yhteyteen Puhelin: Osoite: Postinro ja -toimipaikka: HUOM! DEVI takuu on voimassa vain, kun takuutodistus on asianmukaisesti täytetty. Katso takuuehdot edelliseltä sivulta. Lämpökaapelin asentanut sähköalan ammattilainen: Pvm: Kytkentätyön tehnyt sähköalan ammattilainen: Pvm: Pituus: Teho: Tuote: SSTL-nro: Asennuspaikka: q Hiekka q Räystäskouru q Muu, mikä q Betoni q Katto q Urakoitsijan leima/allekirjoitus: DEVI Oy Rataskuja 4 FI NUMMELA Puhelin (09) Faksi (09) Samankaltaiset tiedostot
Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty Lisätiedot ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin
KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja Lisätiedot ITSERAJOITTUVAT LÄMMITYSKAAPELIT
PUTKISTOJEN, RÄYSTÄSKOURUJEN, SYÖKSYTORVIEN, KATTOKOURUJEN JA KATTOLAPPEIDEN SULANAPITO LIME - LÄMMITYSKAAPELI TEKNISET TIEDOT itserajoittuva lämpökaapeli halkaisija 5,5mm 2 x7,5mm 2 pistotulpallinen liitosjohto Lisätiedot Asennusopas. Jäätymissuojaus. Kattojen ja räystäskourujen. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com
Asennusopas Jäätymissuojaus Kattojen ja räystäskourujen Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Sisällysluettelo Johdanto....................... 3. Turvaohjeet....................3.2 Asennusohjeet..................4.3 Lisätiedot PST AL MAT ASENNUSOHJE
PST AL MAT ASENNUSOHJE PST AL MAT lattialämmitysmatto Yleiseistä PST AL MAT -lattialämmitysmaton käytöstä: Lämmitysmatot toimivat osana rakennuksen lämmitystä. PST AL MAT -lämmitysmatto on suunniteltu Lisätiedot Asennusopas. Lämpökaapelit. Putkien jäätymissuojaus. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com
Asennusopas Lämpökaapelit Putkien jäätymissuojaus Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Sisällysluettelo 1 Johdanto....................... 3 1.1 Turvaohjeet....................3 1.2 Lisätiedot ASENNUSOHJE Lattialämmitystermostaatti A2015
TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa Lisätiedot Komposiitti- ja valumarmorialtaat
Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa Lisätiedot Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje
Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita Lisätiedot TEHOYKSIKKÖ. Innova Ohjauskeskusten Esittely. Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi
TEHOYKSIKKÖ Innova Ohjauskeskusten Esittely Onnittelut uudesta Innova-ohjauskeskuksestasi Innova-ohjauskeskus on kehitetty tekemään saunomisesta mahdollisimman nautinnollista. Voit säätää saunasi lämpötilaa, Lisätiedot Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi
Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita. Lisätiedot IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016
IKI T600 KIUASPIIPPU Asennusohje 10/2016 1 IKI T600 KIUASPIIPPU ASENNUSOHJE ENNEN ASENNUSTA Tarkista että kaikki piipun osat ovat laatikossa osaluettelon mukaisesti (s. 3 5). Varmista ennen kiukaan kivitystä Lisätiedot SOL-S-lämpökaapelin asennusohje. 8 W/m
SOL-S-lämpökaapelin asennusohje 8 W/m Lämmityskaapelin KIMA SOL-S asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 8 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu. Lisätiedot KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz
ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste: Lisätiedot Tuoteluettelo Lämpökaapelit, ohjauslaitteet ja kokonaisvaltaiset ratkaisut lattialämmitykseen ja sulanapitoon.
Tuoteluettelo 2017 Lämpökaapelit, ohjauslaitteet ja kokonaisvaltaiset ratkaisut lattialämmitykseen ja sulanapitoon. Intelligent solutions with lasting effect DEVI.fi Yhteystiedot Puhelinvaihde: 0207 569 Lisätiedot Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje
Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA... Lisätiedot SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE
SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka Lisätiedot IKI T600 piippupaketti
IKI T600 piippupaketti 07/2016 1 Kolmevaippainen Ilmajäähdytteinen terässavupiippu järjestelmä. IKI-PIIPPU T600 CE 1450- CPR- 0007 EN 1856-1 T600-N1-D-Vm-L99080-G(50) Lämpötilaluokka T600 Suojaetäisyys Lisätiedot Virtaustekniset suoritusarvot ja s
Virtaustekniset suoritusarvot ja s VTT:n testausseloste Nro VTT-S-661-12 3 2 23V ine p t, Pa 2 1 1 18V 16V 14V 12V 1V 8V 6V 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 7 6 6 4 23VMX-ilmanvaihtotuotteet Tekninen esite MX-ilmanvaihtotuotteet Lisätiedot LATTIALÄMMITYS T2BLUE, T2QUICKNET JA ISOLECTA
LATTIALÄMMITYS T2BLUE, T2QUICKNET JA ISOLECTA THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS WWW.PENTAIRTHERMAL.FI PENTAIR THERMAL MANAGEMENT Olemme maailman johtava lämpökaapeleiden valmistaja Lämpökaapelijärjestelmät Lisätiedot Asennusopas. DEVIreg 330 ( C) Elektroninen termostaatti.
JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI Huoletonta asumista talvipakkasilla 10 2016 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty vesijohto kohteisiin, joissa Lisätiedot Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com
Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet............. Lisätiedot Aurinko-Easy asennus- ja käyttöohje
EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinkopaneelien asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneelit avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. 45 asteen Lisätiedot Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)
FI SENNUS- J KÄYTTÖOHJE ELECTRON 450, ELECTRON 600, ELECTRON 800, ELECTRON 900 1. SÄHKÖKIUSPKETTIIN KUULUU: 1. Kiuas ohjauslaitteineen 2. Kiinnityslevy + kiinnitysruuvit 3. Tuntoelin 4. Ohjausyksikkö + Lisätiedot Myllyhaantie PIRKKALA Puh.: Internet: 1/7 YTE-101
Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh.: 029 006 260 22.11.2012 Fax.: 029 006 1260 E-mail: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 YTE-101 SÄILIÖN YLITÄYTÖNESTIN ASENNUSOHJE Copyright Labkotec Oy, 2012 Lisätiedot KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje MIT 5 1 (5) KAUKOLÄMMÖN LASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT 5 2 (5) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot JOINTSAVERkorjaussaumalista. Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen. Tekninen käyttöohje. Versio: FI 6/2014
JOINTSAVERkorjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje JOINTSAVER-korjaussaumalista Betonilattioiden ja -laattojen saumojen korjaamiseen Lisätiedot DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE
Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset Lisätiedot HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3
HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän. Lisätiedot TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje
-E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200 Lisätiedot Alumiinirungon/Eristyskatto
7970FI Alumiinirungon/Eristyskatto Kattolipan runko 8 Willab Garden 2016.05 3 2 4 TÄRKEÄÄ! Lue asennusohjeet läpi ennen kuin aloitat asentamisen! Jos ohjeita ei noudateta, elementti ei toimi parhaalla Lisätiedot ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
ULTRAÄÄNIVIRTAUSMITTARI SHARKY 474 Saint-Gobain Pipe Systems Oy Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie 3 A 00400 Helsinki Lisätiedot Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje
EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25.. Lisätiedot DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE
DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC). Lisätiedot CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.
AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49 Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä Lisätiedot ECO 900 sulanapitojärjestelmä
KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 14.05.2004 h1 h2 h3 h4 si ru B1 B2 B3 B4 B5 Lisätiedot KAUKOLUKULAITE TC-E 1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS
1 NÄYTTÖ ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gobain Pipe Systems Merstolantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Strömberginkuja 2 00380 Helsinki Finland Lisätiedot Malli: NF2500G / NF5000G
Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus Lisätiedot LÄMMINILMAPUHALLIN HKP
ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja Lisätiedot Lämpöpuiset kylpytynnyrit. Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+
Lämpöpuiset kylpytynnyrit Käyttöohjeet Mallit AMH 170TW, AMH 200TW, AMH 170TW+ ja AMH 200TW+ Huomaa veden minimitäyttö tynnyrissä!! AMH-Puu Oy Puh. (03) 513 5569 Niemisvedentie 801 Faksi (03) 513 5561 Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet
SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS Lisätiedot BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi
BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI Lisätiedot UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy
UKM- Raudoituskorokkeet ja rakennustarvikkeet Kuva: Tecnomedia Jaana Pesonen Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita sekä valukartioita käytettäväksi rakentamiseen. Kätevillä tuotteillamme Lisätiedot RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt
RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen Lisätiedot Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840
Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja Lisätiedot ASENTAJAN KÄSIKIRJA. Jäspi Basic jäähdytyspaketti. Kaukora Oy. MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin.
ASENTAJAN KÄSIKIRJA Jäspi Basic jäähdytyspaketti MCU 40 ohjausautomatiikalla varustettuihin järjestelmiin. Kaukora Oy 1 Sisällys Turvallisuustiedot... 3 1. Toimitus... 4 Toimitussisältö... 4 2. Muut asennuksessa Lisätiedot Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje
Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin Lisätiedot WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista, Lisätiedot Korkean lämpötilan tehoa rajoittava lämpökaapeli. fluoripolymeerinen ulkovaippa. Räjähdysvaarallinen, tilaluokat 1, 2 (kaasu), 21, 22 (pöly) Normaali
Korkean lämpötilan tehoa rajoittava lämpökaapeli Lämpökaapelien rakenne VPL on tehoa rajoittavien lämpökaapelien tuotesarja, joka on tarkoitettu putkien ja laitteistojen saattolämmitykseen erilaisissa Lisätiedot Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK. Sinikellonkuja Vantaa puh
Palo- ja savunpoistopelti EN-FK EN-FK Sinikellonkuja 0100 Vantaa puh. 09 0 Palo- ja savunpoistopelti EN-FK (EIS 10) Palopelti EN-FK on kuumuutta eristävä palopelti, jolla estetään tulipalon ja savukaasujen Lisätiedot Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO
Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta Lisätiedot Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje
Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket. Lisätiedot Käyttöohje XKM RS232. fi-fi
Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700 Lisätiedot Kingspan-ohjekortti nro 106
Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta Lisätiedot ECL Comfort 110. 230 V AC ja 24 V AC
230 V AC ja 24 V AC Kuvaus ja sovellus voidaan asentaa omakotitalojen lämmityssovelluksiin Danfoss Link -ratkaisun avulla DLG-liitännän kautta. Säätölaite on suunniteltu helposti asennettavaksi: yksi kaapeli, Lisätiedot Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI
Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa Lisätiedot TA-Therm. LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili
TA-Therm LVK-venttiilit Lämpimän käyttöveden kierron termostaattiventtiili IMI HEIMEIER / Käyttövesiventtiilit / TA-Therm TA-Therm Tämä lämpimän käyttöveden automaattinen linjasäätöventtiili, jonka lämpötila-alue Lisätiedot Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)
Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi Lisätiedot Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje
110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic Lisätiedot ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika Lisätiedot LÄMMITYSKAAPELIT. Resistanssi
LATTIALÄMMITYKSIIN, PUTKISTOJEN SULANAPITOON, RÄYSTÄSKOURUJEN JA SYÖKSY- TORVIEN SULANAPITOON, KASVUALUSTOJEN LÄMMITYKSEEN, ULKOALUEIDEN SULANAPITOON KIMA - lämmityskaapeleilla toteutat omakotitalojen, Lisätiedot Näin asennat. SUKA90S suihkukaapin:
Näin asennat SUKA90S suihkukaapin: Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä. Lisätiedot BETONIELEMENTTIEN LÄMMÖN- ERISTÄMINEN ELEMENTTITEHTAALLA
[104] Sivu 1 / 4 SPU ERISTEIDEN KÄYTTÖ BETONIELEMENTTIEN VALMISTUKSESSA SPU P on SPU EFR tuoteperheen ratkaisu betonielementtien teolliseen valmistamiseen. SPU P on betoniteollisuuden tarpeisiin kehitetty Lisätiedot Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5
Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille Lisätiedot Kiilax-paloluokiteltu tarkastusluukku, pikaasennettava
1 (5) Myönnetty Päivitys Voimassa 7.4.2014 23.11.2016 22.11.2021 VTT Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5 nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun Lisätiedot Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L
Warmtech Aurinkovedenlämmitin 106L Hyödynnä tehokkaasti auringon tuoma energia ja lämmitä käyttövetesi luontoystävällisesti. Aurinkovedenlämmitin sopii hyvin omakotitaloihin lisävedenlämmittimenä, kuin Lisätiedot TE-PA MEDICAL Sairaalakalusteet
TE-PA MEDICAL Sairaalakalusteet Yleistutkimuspöytä 7300 Tutkimuspöytä 7300 soveltuu perustutkimuspöydäksi. Tutkimustason korkeus on 75 cm. Tutkimustason pääosa on kaasujousella portaattomasti säädettävissä. Lisätiedot KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520
KAKSOISKATTILAT ARITERM 520P+ ARITERM 520 ARITERM 520P+ HUOM! Poltin myydään erikseen. VALINNAN VAPAUS Ariterm 520P+ kaksoiskattila on tehty lämmittäjille, jotka haluavat nauttia valinnan vapaudesta. Valitse Lisätiedot CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet
Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden, Lisätiedot Käyttö- ja asennusohje. Nordic Light Roulett. kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) käyttö- ja asennusohje
Käyttö- ja asennusohje kaksisuuntainen (TDBU) käsikäyttöinen (HO) Kaksisuuntainen sälekaihdin asennus a) Kaihdin on pakattu paperinauhoilla nippuun. Nämä nauhat voidaan poistaa, kun narukiinnikkeet on Lisätiedot PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut
PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville... Lisätiedot Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet
Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen Lisätiedot DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä
TM DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä Yhteistyössä vakuutusratkaisut DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu kestävään rakentamiseen DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu tuo suurempaa turvaa DAFA tarjoaa Lisätiedot Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT
1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä. Lisätiedot Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen
Ohjeita Volvo -kuorma-autojen jarrutarkastuksen suorittamiseen Mittauspisteiden sijainti ALB-kilven sijainti Laskentapaineet Yleisesti jarruhidastuvuusmittauksissa käytettävät laskentapaineet ovat VOLVO Lisätiedot Serie 750. Käyttöohje. 110009942 09/2009_B Technische Änderungen vorbehalten. FIN
1100099 09/009_B Technische Änderungen vorbehalten. Käyttöohje Serie 70 max. m max. 1 m Tipp! normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) 1 sec. 0 min. Watt-o-matic 0 0 % Soft 0 100 % Halogen min. min. Lisätiedot Porrastietoa suunnittelijoille
Porrastietoa suunnittelijoille Ohjelma: Porrasvalmistajat ry:n esittely - puheenjohtaja Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaan aukon mitoitus - Anne Juopperi, Lappiporras Oy Portaiden ja kaiteiden mitoitus Lisätiedot Luotettavuutta ja käytön mukavuutta. Asennussäiliöt
Luotettavuutta ja käytön mukavuutta Asennussäiliöt Va riv IT-asennuselementti Tuotekuvaus Sanicontrol-säiliöt Koottu asennuselementti seinään asennettavaan WC:hen Käynnistys/pysäytys, 2 huuhtelua tai 1 Lisätiedot ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin, Lisätiedot HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen
HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat Lisätiedot Tungus-jauhesammutusmoduuli Tuote-esite
Tungus-jauhesammutusmoduuli Tuote-esite 2016 Jauhesammutusmoduuli MPH - 065 Sähköjohtojen ja kaappien/keskusten, kaapelikanavien ja kuilujen, moottorien, kaksoispohjien ja varastotilojen tehokkaaseen palosuojaukseen. Lisätiedot 3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT. Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99
3.02.30 SÄÄTÖKARAMOOTTORIT Käyttökohteet: Ilmastointipellit Dieselmoottorit Venttiilit Ikkunat ja luukut Voimat 1000N asti 04.99 1 RAKENNE MAGPUSH-karamoottorin rakenne on erittäin yksinkertainen. Moottorina Lisätiedot Tekninen tietolehti Sto Ecotwist
Eristelevykiinnike eurooppalaisella teknisellä hyväksynnällä upotettuun asennukseen Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia Alusta Vaatimukset Esikäsittely ulkokäyttöön Lisätiedot Tynnyrissä on mukavaa! 1
ÖSEL KÄYTTÖOHJE Copyright Ösel Tubs Tynnyrissä on mukavaa! 1 Sisällysluettelo ESITTELY 3 TURVALLISUUS 4 KYLPYTYNNYRIN ASENTAMINEN 5 KYLPYTYNNYRIN LÄMMITTÄMINEN 7 KYLPYTYNNYRIN HUOLTAMINEN 8 Tynnyrissä Lisätiedot LK Sulanapito. Yleistä. Jakotukit. Putki
LK Sulanapito Yleistä LK Sulanapito on putkijärjestelmä, jonka tarkoitus on pitää kadut, torit, ajoluiskat, liikennöintialueet, sillat, lastauslaiturit ym. lumettomina ja jäättöminä. Sulanapitojärjestelmän Lisätiedot ETS 12 / 121. Huom! Huom! Komponenttiluettelo. Yleistä. Komponentit. Varatila
ASENNUSOHJE MAV FI 0549-1 511458 Lämpöpumppua ei tavallisesti mitoiteta täyttämään koko lämpötehotarvetta. Tästä syystä tarvitaan jonkinlaista lisätehoa kylminä päivinä. koostuu sähkövastuksesta, jossa Lisätiedot Tuoteluettelo Lämpökaapelit ja ohjauslaitteet sulanapitoon ja lattialämmitykseen uudisrakennuksiin, saneeraukseen ja teollisuuteen.
Löydät meidät myös netistä osoitteesta: www.devi.fi Tuoteluettelo 1.14 Lämpökaapelit ja ohjauslaitteet sulanapitoon ja lattialämmitykseen uudisrakennuksiin, saneeraukseen ja teollisuuteen. Intelligent Lisätiedot Loval-erikoisvastukset Loval-sulatusvastukset Loval-päättyvät putkivastukset Loval-pantavastukset Loval-lattavastukset Loval-tehoelektroniikan
Loval-erikoisvastukset Loval-sulatusvastukset Loval-päättyvät putkivastukset Loval-pantavastukset Loval-lattavastukset Loval-tehoelektroniikan vastukset 2 Sisältö Loval-erikoisvastukset Sisältö 1 Loval-sulatusvastukset...3 Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute