Source: http://docplayer.fi/14768064-Suomen-rakentamismaarayskokoelma.html
Timestamp: 2018-09-23 16:47:32+00:00
Document Index: 4880861

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Vesilukot Tyyppihyväksyntäohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus vesilukkojen tyyppihyväksynnästä Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rakennustuotteiden hyväksynnästä 13 päivänä maaliskuuta 2003 annetun lain (230/2003) 10 :n sekä 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 13 :n nojalla vesilukkojen tyyppihyväksynnässä noudatettavaksi seuraavat ohjeet. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007 Asuntoministeri Jan Vapaavuori Yli-insinööri Timo Huhtaluoma
2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto Rakennustuotteiden tyyppihyväksyntä Vesilukkojen tyyppihyväksyntä Ohjeet 2007 Sisällys l SOVELTAMISALA 2 RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA -OHJEET 3 HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET 3.1 Standardinmukaisuus 3.2 Muut vaatimukset 3.3 Testausseloste 4 KOEMENETELMÄT 4.1 Standardin SFS-EN koemenetelmät 4.2 Muut koemenetelmät 5 TYYPPITARKASTUS 5.1 Asiakirjojen tarkastus 5.2 Tyyppikokeet 6 LAADUNVALVONTA 6.1 Yleistä 6.2 Sisäinen laadunvalvonta 6.3 Ulkopuolinen laadunvalvonta 6.4 Laadunvalvontasopimus 7 MERKITSEMINEN 8 HAKEMUKSESSA ESITETTÄVÄT TIEDOT LIITE 1 VIITTAUKSET 2
3 1 SOVELTAMISALA Nämä ohjeet koskevat kiinteistöjen viemärilaitteistoihin asennettavien vesilukkojen tyyppihyväksyntää. Siltä osin kuin lattiakaivon ominaisuuksia ei voida osoittaa harmonisoituun tuotestandardiin tai eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään perustuvalla CE-merkinnällä, lattiakaivolle voidaan myöntää tyyppihyväksyntä koskien kaikkia näissä ohjeissa mainittuja ominaisuuksia. Nämä ohjeet koskevat vesilukkoja, joiden viemäriliitosputken nimelliskoko on enintään DN/OD 50 (ulkohalkaisijaan liittyvä nimelliskoko). 2 RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA OHJEET Vesilukkoja koskevat seuraavat määräykset ja ohjeet: Suomen rakentamismääräyskokoelman osat: D1 Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot. Määräykset ja ohjeet C1 Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Määräykset ja ohjeet C2 Kosteus. Määräykset ja ohjeet HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET Vesilukkojen on täytettävä tässä luvussa esitetyt vaatimukset ominaisuuksista, jotka on esitetty taulukossa Standardinmukaisuus Vesilukkojen on täytettävä standardin SFS-EN vaatimukset. 3.2 Muut vaatimukset Materiaalit Testattaessa vesilukko standardin SFS-EN liitteen A mukaisella lämpötilanvaihtelukokeella ei vesilukko saa vuotaa eikä vaurioitua kokeessa. Kokeen jälkeen vesilukon tulee täyttää ilmatiiviysvaatimus Ilmatiiviys Testattaessa vesilukon ilmatiiviys kohdan 4.2 mukaisesti ei paine saa laskea alle 360 Pa:n 15 minuutin aikana. 3
4 3.2.3 Allasvesilukon pesukoneliitäntä Testattaessa vesilukko vesivirralla 0,6 l/s pesukoneliitäntään kohdan 4.2 mukaisesti, tulee altaan viemäröinnin täyttää samanaikaisesti standardin SFS-EN virtausvaatimus. Pelkästään pesukoneliitännän vesivirralla ei vesi saa nousta altaan avoimen pohjaventtiilin yläpuolelle Suihkualtaan vesilukko Vesilukkojen vähimmäisvesivirtojen osalta noudatetaan standardin SFS-EN taulukon 3 vaatimuksia lukuun ottamatta suihkualtaan vesilukon vähimmäisvesivirtaa, joka on 0,8 l/s. 3.3 Testausseloste Testauslaitos antaa testausselosteen, jossa esitetään tyyppitarkastuksen tulokset ja todetaan kohtien 3.1 ja 3.2 mukaisesti vesilukon vaatimustenmukaisuus. 4 KOEMENETELMÄT Vesilukko testataan tässä luvussa esitetyillä koemenetelmillä. 4.1 Standardin SFS-EN koemenetelmät Vesilukkojen koemenetelmät on esitetty standardissa SFS-EN Standardin kohdassa 3 mainitun lämpötilanvaihtelukokeen sijasta vesilukolle suoritetaan standardin liitteen A mukainen lämpötilanvaihtelukoe Virtausmittausjärjestely Virtausmittaukset suoritetaan koko vesilukolle pohjaventtiileineen. Standardissa SFS-EN mainittuja erillisiä virtausmittauksia pohjaventtiilille ja vesilukko-osalle ei yleensä tarvitse suorittaa. Jos vesilukossa on kiinteä viemäriliitosputki lattialiitäntää varten, liitetään liitosputki kulmayhteellä samankokoiseen 0,5 m:n pituiseen vaakaviemäriputkeen (toinen pää avoin). Putki sijoitetaan niin, että putken ja vesilukon vedenpinnan välinen korkeusero on 0,5 m. 4.2 Muut koemenetelmät Ilmatiiviyskoe Vesilukko täytetään vedellä ja sen poistopuolelle aiheutetaan 400 Pa:n ylipaine ilmalla. Kokeen aikana vesilukon ja sen sisältämän veden lämpötilan tulee olla sama (± 2 C) kuin ympäristön ilman lämpötila. Koeaika on 15 minuuttia, jonka jälkeen luetaan poistopuolen paine Pesukoneliitännän vesivirta Jos vesilukossa on pesukoneliitäntämahdollisuus, mitataan vesivirta altaasta myös samanaikaisesti pesukoneliitännän vesivirralla 0,6 l/s. Lisäksi tarkastetaan pelkästään pesukoneliitännän vesivirralla pääseekö vesi nousemaan altaaseen avoimen pohjaventtiilin kautta. 4
5 5 TYYPPITARKASTUS Tyyppitarkastuksessa testauslaitos selvittää vesilukon vaatimustenmukaisuuden tyyppihyväksyntää varten. 5.1 Asiakirjojen tarkastus Vesilukosta toimitetaan testauslaitokselle seuraavat asiakirjat: a) Selvitys vesilukosta ja sen rakenteesta tuotetiedot tuotepiirustukset materiaalitiedot b) Mahdolliset vesilukolle tehdyt aikaisemmat hyväksynnät ja testaukset, joihin hakija haluaa viitata. c) Selvitys vesilukon käytöstä käyttötarkoitus mahdolliset käyttörajoitukset d) Vesilukkoa koskevat ohjeet asennusohjeet käyttö- ja huolto-ohjeet 5.2 Tyyppikokeet Testauslaitoksen tekemiin tyyppikokeisiin valitaan näytteet testauslaitoksen ohjeiden mukaan. Testattavat ominaisuudet ja näytteiden lukumäärä on esitetty taulukossa 1. Näytteet testataan luvussa 4 mainittujen koemenetelmien mukaisesti. Kaikki testaustulokset kirjataan testausselosteeseen, josta tulee ilmetä luvussa 3 esitettyjen vaatimusten täyttyminen. Taulukko 1. Vesilukon tyyppikokeissa testattavat ominaisuudet ja testattavat näytteet. Testattava ominaisuus Koemenetelmä Testattavat näytteet Rakenne ja ulkonäkö SFS-EN 274-1, kohdat 4.1 ja näytettä Mitat SFS-EN 274-1, kohta näytettä Materiaalit Raaka-ainetodistus - Lämpötilanvaihtelukoe SFS-EN 274-2, liite A 1 näyte Tiiviys vedellä SFS-EN 274-2, kohta näyte Ilmatiiviys Tämän ohjeen kohta näytettä Virtaama SFS-EN 274-2, kohta 4.6 Tämä ohje, kohdat ja näyte 5
6 6 LAADUNVALVONTA 6.1 Yleistä Tyyppihyväksyntä edellyttää valmistajan omaa sisäistä laadunvalvontaa. Valmistajalla on oltava kirjallinen kuvaus sisäisestä laadunvalvontamenettelystä. Lisäksi valmistajan tulee sopia jatkuvasta ulkopuolisesta laadunvalvonnasta tyyppihyväksyntäpäätöksen antajan hyväksymän laadunvalvojan kanssa. Laadunvalvojalla on oikeus ulkopuolisen valvonnan yhteydessä tutustua valmistajan suorittaman sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoihin sekä vesilukon valmistus- ja varastointipaikkoihin. Jos tyyppihyväksynnän saaja ei ole vesilukon valmistaja, hän huolehtii siitä, että laadunvalvoja saa tiedot valmistajan sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoista. Jos tyyppihyväksyttyjen vesilukkojen laadussa tai valmistuksessa mukaan lukien asennusmenetelmät ja -tarvikkeet tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa tuotteen tyyppihyväksyttyihin ominaisuuksiin, on valmistaja velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti etukäteen tästä hyväksynnän antajalle ja laadunvalvojalle. Uusintatestausten tarve määritetään muutosten merkittävyyden perusteella tapauskohtaisesti. 6.2 Sisäinen laadunvalvonta Valmistajan suorittamaan jatkuvaan sisäiseen laadunvalvontaan kuuluvat vähintään taulukon 2 mukaiset testaukset ja tarkastukset. Taulukko 2. Vesilukkojen sisäisen laadunvalvonnan testaukset ja testaustaajuus. Testattava ominaisuus Testausmenetelmä Testaustaajuus Rakenne ja ulkonäkö Silmämääräinen tarkastus Kaikki tuotteet Mitat SFS-EN 274-1, kohta 4.5 Valmistuserän alussa ja vähintään kerran kunkin valmistuserän aikana Materiaalit Raaka-ainetodistus Kukin toimituserä Merkintä Tämän ohjeen 8. luku Pistokokein jatkuvasti Testaus- ja tarkastustietojen lisäksi sisäisen laadunvalvonnan asiakirjoista on käytävä selville valmistuspäivämäärä, raaka-aine-erä ja sen valmistaja. Valmistaja säilyttää vähintään kymmenen (10) vuotta suorittamansa laadunvalvonnan asiakirjat. Valmistajalla tulee olla tarkoituksenmukainen menettely reklamaatioiden vastaanottamista ja käsittelyä varten. Valmistaja huolehtii siitä, että vesilukkoja, jotka eivät täytä tyyppihyväksyttyjen ominaisuuksien vaatimuksia, ei myydä eikä luovuteta tyyppihyväksyntämerkillä varustettuina. 6.3 Ulkopuolinen laadunvalvonta Ulkopuoliseen laadunvalvontaan kuuluu valmistajan sisäisen laadunvalvonnan katselmus, näytteenotto ja näytteiden testaukset. Testattavat ominaisuudet, testausmenetelmät ja testauslaajuus esitetään taulukossa 3. Ulkopuolinen laadunvalvonta suoritetaan kerran vuodessa. 6
7 Taulukko 3. Vesilukkojen ulkopuolisen laadunvalvonnan testaukset ja testaustaajuus. Testattava ominaisuus Testausmenetelmä Testaustaajuus Rakenne ja ulkonäkö Silmämääräinen tarkastus Vähintään 3 näytettä/tuote Mitat SFS-EN 274-1, kohta näytettä / tuote Tiiviys vedellä SFS-EN 274-2, kohta näyte / tuote Ilmatiiviys Tämän ohjeen kohta näytettä / tuote Merkintä Tämän ohjeen 8. luku 1 näyte / tuote Näytteet otetaan valmistajan varastosta niin, että ne edustavat valmistajan tuotantoa. Näytteiden testaukset tehdään vähintään taulukossa 3 esitetyssä laajuudessa. Laadunvalvoja raportoi laadunvalvonnan tuloksista vesilukon valmistajalle. Jos laadunvalvonnassa ei ole havaittu puutteita niin laadunvalvoja toimittaa yhteenvetoraportin tyyppihyväksynnän saajalle ja hyväksynnän antajalle. Jos tarkastuskäynnin yhteydessä vesilukoissa todetaan puutteita tai virheitä tai jos muutoin on aihetta epäillä tuotteen ominaisuuksien muuttuneen, laadunvalvojan on ilmoitettava asiasta välittömästi valmistajalle, hyväksynnän saajalle ja antajalle. 6.4 Laadunvalvontasopimus Valmistajan ja laadunvalvojan on sovittava kirjallisesti ulkopuolisesta laadunvalvonnasta ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä. Sopijapuolet määrittelevät yhdessä hyväksynnän antajan kanssa laadunvalvontasopimuksen tarkan sisällön tuotekohtaisesti. Sopimuksesta tai sen liitteistä on käytävä selville seuraavat asiat: laadunvalvonnan piiriin kuuluvat tuotteet ja niiden valmistuspaikat tuotteita ja niiden ominaisuuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot laadunvalvonnan tarkoitus ja sisältö valmistajan velvollisuudet - valmistajan sisäinen laadunvalvonta - ilmoitusvelvollisuus tuotteen raaka-aineissa valmistuksessa tai laadussa tapahtuvista muutoksista - laadunvalvonnan vastuuhenkilö laadunvalvojan velvollisuudet - laadunvalvojan suorittama valvonta - raportointi valmistajalle ja hyväksynnän antajalle - valvonnasta vastaava yhteyshenkilö kustannusperusteet muutokset sopimukseen ja sen liitteisiin sopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen muut ehdot 7 MERKITSEMINEN Tyyppihyväksytty vesilukko merkitään standardissa SFS-EN 1253 ja tyyppihyväksyntäpäätöksessä edellytetyllä tavalla. 7
8 8 HAKEMUKSESSA ESITETTÄVÄT TIEDOT Tyyppihyväksyntää voidaan hakea käyttäen vapaamuotoista hakemusta tai hakulomaketta. Hakemuksessa ja sen liitteissä on ilmoitettava seuraavat asiat: hakija (yrityksen nimi ja yhteystiedot) valmistaja (yrityksen nimi ja yhteystiedot) valtakirja, jos hakija on muu kuin tuotteen valmistaja hakijan asiaa hoitavan henkilön yhteystiedot tiedot tuotteesta ja sen valmistuksesta selvitys sisäisestä laadunvalvonnasta kohdan 3.3 testausseloste mahdolliset muut selvitykset tuotteen kelpoisuudesta tuotetta koskevat asennus- ja käyttöohjeet selvitys tuotteen CE-merkintätilanteesta 8
9 LIITE 1 VIITTAUKSET 1. SFS-EN Saniteettilaitteiden viemäröintikalusteet. Osa 1: Vaatimukset Waste fittings for sanitary appliances. Part 1: Requirements SFS-EN Saniteettilaitteiden viemäröintikalusteet. Osa 2: Testausmenetelmät Waste fittings for sanitary appliances. Part 2: Test methods SFS-EN Saniteettilaitteiden viemäröintikalusteet. Osa 3: Laadunvalvonta Waste fittings for sanitary appliances. Part 3: Quality control