Source: https://dtingenieria.wordpress.com/2018/07/31/apartado-3-3-del-real-decreto-796-1999/
Timestamp: 2018-10-16 01:28:08
Document Index: 220236092

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 2']

31/07/2018 01/08/2018 FelixAbalde
El Real Decreto 2060/2008 establece el reglamento de aparatos a presión. Es de aplicación en la instalación, reparación, modificación e inspecciones periódicas de los equipos a presión sometidos a una presión máxima admisible superior a 0,5 bar.
Es un reglamento complejo, muy técnico. Este ámbito cuenta además, con pocos profesionales debidamente habilitados como empresa instaladora de alguna de las dos categorías existentes. Muchos fontaneros realizan trabajos en equipos e instalaciones a presión sin estar adecuadamente capacitados.
En su artículo 3, condiciones generales, el reglamento dispone:
2. A efectos del presente reglamento, los equipos a presión del artículo 1 se asimilarán a las categorías indicadas en el artículo 9 y el anexo II del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo.
Dichas categorías no son una enumeración de tipos o características. Son más complejas de entender. Se proveen unos gráficos para que en función de la presión máxima admisible y del volumen propio se realice la clasificación.
El reglamento de equipos a presión sigue en su articulo 4:
Las instalaciones con equipos a presión del artículo 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o asimilados a dicha categoría según el artículo 3.2, podrán realizarse bajo la responsabilidad del usuario.
En dicho artículo dice:
Los equipos a presión y/o los conjuntos cuyas características sean inferiores o iguales a los límites contemplados respectivamente en los apartados 1.1, 1.2
y 1.3 y en el apartado 2 deberán estar diseñados y fabricados de conformidad con las buenas prácticas de la técnica al uso en un Estado miembro de la Unión Europea a fin de garantizar la seguridad en su utilización.
Si bien el Real Decreto 769/1999 ha sido derogado por el RD 709/2015, este último en su artículo 4 establece esas categorías.
1.1 Los recipientes, excepto los mencionados en el apartado 1.2, previstos para:
a) Gases, gases licuados, gases disueltos a presión, vapores y líquidos cuya presión de vapor a la temperatura máxima admisible sea superior en más de 0,5 bar a la presión atmosférica normal (1.013 mbar), dentro de los límites siguientes:
a.1) Para los fluidos del grupo 1 del artículo 13, los que tengan un volumen (V) superior a 1 litro (L) y cuyo producto PS×V sea superior a 25 bar×litro, así como los que tengan una presión PS superior a 200 bar (cuadro 1 del anexo II).
a.2) Para los fluidos del grupo 2 del artículo 13, los que tengan un volumen superior a 1 litro y cuyo producto PS·×V sea superior a 50 bar×litro, los que tengan una presión PS superior a 1.000 bar, así como todos los extintores portátiles y botellas destinadas a aparatos respiratorios (cuadro 2 del anexo II).
b) Líquidos cuya presión de vapor a la temperatura máxima admisible sea inferior o igual a 0,5 bar por encima de la presión atmosférica normal (1.013 mbar), dentro de los límites siguientes:
b.1) Para los fluidos del grupo 1 del artículo 13, los que tengan un volumen superior a 1 litro y cuyo producto PS×V sea superior a 200 bar×litro, así como los que tengan una presión PS superior a 500 bar (cuadro 3 del anexo II).
b.2) Para los fluidos del grupo 2 del artículo 13, los que tengan una presión PS superior a 10 bar y el producto PS×V superior a 10.000 bar×litro, así como los que tengan una presión PS superior a 1.000 bar (cuadro 4 del anexo II).
1.2 Equipos a presión sometidos a la acción de una llama o a una aportación de calor que represente un riesgo de recalentamiento, previstos para la obtención de vapor o de agua sobrecalentada a temperaturas superiores a 110 °C, con un volumen superior a 2 litros, así como todas las ollas a presión (cuadro 5 del anexo II).
1.3 Tuberías para:
a.1) Para los fluidos del grupo 1, si el DN es superior a 25 (cuadro 6 del anexo II).
a.2) Para los fluidos del grupo 2, si el DN es superior a 32 y el producto PS×DN es superior a 1.000 bar (cuadro 7 del anexo II).
b.1) Para los fluidos del grupo 1, si el DN es superior a 25 y el producto PS×DN es superior a 2.000 bar (cuadro 8 del anexo II).
b.2) Para los fluidos del grupo 2, si la PS es superior a 10 bar, el DN es superior a 200 y el producto PS×DN es superior a 5.000 bar (cuadro 9 del anexo II).
2. Los siguientes conjuntos definidos según el artículo 2.6 y enumerados a continuación que comprendan como mínimo un equipo a presión citado en el apartado 1 de este artículo cumplirán los requisitos esenciales de seguridad recogidos en el anexo I.
2.1 Conjuntos diseñados para la obtención de vapor y de agua sobrecalentada a temperaturas superiores a 110 °C que consten al menos de un equipo a presión sometido a la acción de la llama o a otra aportación de calor que represente un riesgo de recalentamiento.
2.2 Conjuntos distintos de los citados en el apartado 2.1, cuando el fabricante los destine a su comercialización y puesta en servicio como conjuntos.
2.3 No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los conjuntos previstos para la producción de agua caliente con una temperatura igual o inferior a 110 °C, alimentados manualmente con combustible sólido, con un producto PS×V superior a 50 bar×litro, cumplirán los requisitos esenciales de seguridad establecidos en los apartados 2.10, 2.11 y 3.4 y el apartado 5, párrafos a) y d), del anexo I.
Anterior Instalaciones viejas sin dar de alta. Interpretación de las normas y reglamentos de seguridad industrial.
Siguiente ¿Qué instaladores están habilitados para efectuar instalaciones de aire acondicionado o climatización?
01/08/2018 en 09:06
Memorias tecnicas de calefaccion. Carpetillas
Transporte y distribución de energía eléctrica.
Eliminar la calefacción central e instalar calderas individuales.
Recirculación de agua caliente sanitaria. Coste energético y aumento de eficiencia