Source: http://docplayer.fi/422452-Sisalto-esittely-2-toiminnot-ja-ominaisuudet-11-asennusohjeita-121-lisaominaisuudet-144.html
Timestamp: 2017-03-29 13:43:52+00:00
Document Index: 11850604

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Sisältö. Esittely 2. Toiminnot ja ominaisuudet 11. Asennusohjeita 121. Lisäominaisuudet PDF
Download "Sisältö. Esittely 2. Toiminnot ja ominaisuudet 11. Asennusohjeita 121. Lisäominaisuudet 144"
1 Sisältö Esittely 2 Toiminnot ja ominaisuudet 11 Asennusohjeita 121 Lisäominaisuudet Compat NS2 push to trip Compat NS, laajempi sovellusalue Pienjänniteverkon suojaukset s. 14 E20999 Suojaa: muuntajan kautta syötettävät pienjänniteverkot generaattorilla syötettävät verkot pitkät kaapelit, joissa käytetään IT- ja TN -maadoitustapoja. Asennus: sähkökaappiin Erityissovellukset: 1000 V verkot (kts. s 34) yksi- ja kaksivaiheverkot Kaikissa Compat NS -sarjan katkaisijoissa on IEC ja 2 -standardien mukainen luotettava erotus verkosta. Moottoreiden suojaus s. 36 E26988 Moottoreiden yhteydessä käytetyt Compat NS -katkaisijat suojaavat kaapeleita ja moottorikäynnistimiä oikosuluilta. Elektronisella suojareleellä varustetut Compat NS -laitteet suojaavat johtoja ja moottoria myös ylikuormitukselta. Poikkeuksellisen hyvien rajoitusominaisuuksiensa ansiosta Compat NS takaa koordinaatio 2 katkaisijan ja moottorin välillä standardin IEC mukaisesti. Laitteiden suojaus s. 44 E44356 Compat NS -katkaisijavalikoima täyttää työstökoneiden erityisvaatimukset: maailmanlaajuisten standardien IEC ja UL508 / CSA22-2 N 14 mukaisuus amerikkalaisen UL 489-standardin mukaisuus erillisellä katkaisijalla ylikuormitus- ja oikosulkusuojaus luotettava erotus virran ollessa katkaistuna asennukset yleispäteviin ja toimiviin koteloihin Maasulkusuojaus s. 48 E44357 M G Maasulkutyyppinen lisäsuojaus turvaa ihmiset ja omaisuuden asennuksen eristyshäriöiden aiheuttamilta vaaroilta. Maasulkusuojaus toteutetaan laitekohtaisesti: asentamalla katkaisijaan Vigi-lohko käyttämällä tähän tarkoitukseen suunniteltua Mirologi-suojarelettä käyttämällä Vigirex-relettä ja erillisiä toroideja. 2 Compat NS3 push to trip Erotuskytkin s. 52 E21272 Compat NS -valikoima sisältää erotuskytkimen virtapiirin ja erotuksen ohjaukseen. Tämän perustoiminnon lisäksi laitteessa on kaikki katkaisijoiden muut toiminnot: maasulkusuojaus kauko-ohjaus virtamittaus Muut erotuskytkimet: katso Interpat- (laitteet, joissa selvästi näkyvä ja havaittava erotus) ja Fupat-luettelo (sulakekytkimet). Syötönvaihto s. 60 E32454 N R Luotettava sähkönsyöttö vaatii, että käytetään varasyöttöä hätätapauksissa normaali syöttö varasyöttö sähköinen- ja mekaaninen ristiinlukitus katkaisijoiden tai kytkimien välillä. Masterpat, Compat tai Interpat. Syötönvaihto sisältää: mekaaninen ristiinlukitus kauko-ohjaus automaattinen syötönvaihtoyksikkö UL 489 -sovellukset Compat NS -katkaisijoilla on myös edellytykset toimia UL 489-standardin vaatimusten mukaisissa ympäristöissä (kts ao luettelo). 3 Compat NS4 push to trip ratkaisu kaikkiin laitekokoonpanoihin Entistä laajempi Compat NS -valikoima kattaa kaikki mitoitusarvoiltaan A sovellukset: Compat NS A, kiinteä tai ulosotettava asennus, etu- tai takaliitäntä, manuaalinen ohjaus tai kauko-ohjaus Compat NS A, kiinteä asennus etuliittimin ja manuaalinen ohjaus. E58549 Compat NS Katkaisukyky Is 415 V jännitteellä E27836 ompat NS 250 N Ui750V Uimp8kV Ue Iu (V) (ka) 220/ / / Is = 100 % Iu Laitteen arvokilpi osoittaa katkaisukyvyn: N, H tai L IEC at A UTE VDE BS CEI UNE NEMA N: vakiokatkaisukyky E27837 E27838 ompat NS 250 H Ui750V Uimp8kV Ue Iu (V) (ka) 220/ / / Is = 100 % Iu ompat NS 250 L Ui750V Uimp8kV Ue Iu (V) (ka) 220/ / / Is = 100 % Iu IEC at A UTE VDE BS CEI UNE NEMA H : korkea katkaisukyky E58550 Compat NS630b 1600 Katkaisukyky Is 415 V teholla IEC at A UTE VDE BS CEI UNE NEMA L: erittäin korkea katkaisukyky Täydellinen selektiivisyys vakio-ominaisuutena E22051 Compat NS1600b 3200 Katkaisukyky Is 415 V teholla E58551 Compat NS -katkaisijoiden ominaisuuksiin kuuluu täydellinen selektiivisyys kaikkien häiriöiden osalta, oli sitten kyse ylikuormituksesta tai pienistä tai suurista oikosulkuvirroista katkaisijassa käytetystä suojareleestä riippumatta. 4 Compat NS5 Käsikäyttöinen Compat NS250, termo-magneettinen suojarele Compat NS 250, kaukoohjaus Ulosotettava NS 250 alustalla Manuaalinen Compat NS400, elektroninen suojarele Ulosvedettävä vaunukatkaisija NS 250 rungossa Käsikäyttöinen Compat NS800 E45163 Kiinteä NS800, kauko-ohjaus 5 Compat NS6 yksinkertaisempia asentaa Compat NS -katkaisijoita käytettäessä sähkökeskukset ovat vakiokokoisia, mikä nopeuttaa ja helpottaa asennusta. Kaikki L-tyypin (150 ka) laitteet ovat samankokoisessa rungossa kuin nimellisarvoltaan vastaavat N- ja H-mallit. Nimellisarvoltaan enintään 1600 A:n Compat NS -katkaisijat on helppo asentaa vierekkäin, mikä säästää tilaa eri kokoa, nimellisarvot A A A A A A Monia liitäntävaihtoehtoja Kytkentä etu- tai takaliitäntänä, kaapelikengillä kiskoon ja jopa ulosotettava asennus: laitteiden tarvikevalikoima tarjoaa kaikki nämä mahdollisuudet Ulosvedettävä asennus Ulosvedettävää asennusta käytettäessä voidaan: poistaa tai vaihtaa katkaisija nopeasti koskematta jännitteellisiin osiin pitää valmiina varasyöttöä, joka on johdotettu ja varustettu toimimaan oman katkaisijansa kanssa käyttää virtapiirien selkeästi havaittavaa erotusta Compat NS:n liitostarvikkeet Laitteisiin sopiva valmis kiskosto Nimellisarvoltaan enintään 630 A:n Compat NS - katkaisijat voidaan asentaa Telemeaniquen valmistamien Canalis kiskostojen ulosottoihin. E Compat NS7 optimaaliset suojaukset, tarkat mittaukset Compat NS -katkaisijoissa käytetään erityyppisiin suojauksiin erilaisia suojareleitä. Mittaus- ja ilmaisulisätoiminnot toteutetaan: Compat NS630b 3200: sähköisellä katkaisijan lisälaitteella Compat NS630b 3200: valitsemalla oikea Mirologi-suojarele. Compat NS Compat NS100 NS250 -malleissa voidaan käyttää joko elektronista tai termo-magneettista suojarelettä. Näin lähdön suojaustyyppiä voidaan nopeasti vaihtaa, kun asennuksessa tehdään muutoksia. Compat NS400 NS630 -mallien suojareleet ovat kytkettäviä ja vaihdettavia elektronisia lohkoja. STR53UE-suojarele tarjoaa lukuisia asetusmahdollisuuksia: vakiovarusteena: häiriöiden ilmaisu ja tunnistus (ylikuormitus, oikosulku jne.). lisävarusteena: sisäänrakennettu virtamittaustoiminto maasulkusuojaus selektiivisyys tietoliikenne: kaiken katkaisijan toimintaan liittyvän tiedon välittäminen virranjakelun valvonta-, ohjaus- tai automaatioyksikköön Digipat-modulien kautta Compat NS630b 3200 Compat Ns630B katkaisijat on varustettu toisiaan korvaavilla Mirologisuojareleillä. Mirologi 2.0 -yksiköissä on vakiosuojaus. Mirologi 5.0 -yksiköt mahdollistavat selektiivisen suojauksen maadoitus- (Mirologi 6.0) tai maasulkusuojauksella (Mirologi 7.0) täydennettynä. Mirologi-yksikön ampeerimittausversio mahdollistaa virta-arvojen mittauksen. Näissä suojareleissä on nestekidenäyttöruutu, graafinen palkkinäyttö sekä yksinkertaiset navigointinäppäimet. Näin käyttäjä pääsee suoraan käsiksi haluamiinsa parametreihin ja säätöihin. Siirtyminen näytöstä toiseen käy selkeästi ja säätöjen tekeminen on yksikertaista arvojen tullessa heti näyttöön. Näyttötekstien kieli voidaan valita. Termo-magneettinenTMsuojarele Jännitteen ilmaisin Compat NS Elektroninen STR-suojarele Virtamittauslohko Compat NS1600 Mirologi 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 Mirologi 2.0 A, 5.0 A, 6.0 A, 7.0 A 7 Compat NS8 optimaalinen valikoima Joustavat Compat NS -kokoonpanot: helpon yhteensopivuutensa ansiosta Compat NS -järjestelmä tarjoaa ratkaisun kaikenlaisiin kokoonpanoihin. Suojareleet, lisävarusteet sekä asennus- ja liitäntätarvikkeet sopivat kaikkiin vastaavan kokoisiin laitteisiin ja joskus jopa useampaan kokoon (lisäkytkimet, MX- ja MN- jännitekela kytkimen aukaisemiseen jne): Compat NS80 NSA160 Compat NS100 NS250 Compat NS400 NS630 Compat NS630b 1600 Compat NS1600b E Katkaisija 2 Suojareleet 3 Vigi-lohko 4 Eristyksen valvontalohko 5 Jännitteenilmaisin 6 Virtamittauslohko 7 MX- tai MN- jännitekela kytkimen aukaisemiseen 8 Apukosketin 9 Väännin 10 Oviväännin 11 Etäohjaus 12 Alusta ulosotettavaan asennukseen 13 Lisäpiirien liitäntä asennusalustaan 14 Liitäntätarvikkeet 15 Liitinsuojus, lyhyt 16 Liitinsuojus, pitkä 8 Compat NS9 tämän päivän tuote Sujuvaa kommunikointia Tietoliikennelisävarustuksella täydennetyt Compat NS -katkaisijat sopivat Digipat- tai muuhun ohjausjärjestelmään. Tällöin käyttöhenkilökunta voi tietokonepäätettä tai ohjelmoitavaa logiikkaa käyttäen: katsoa katkaisijoiden tiloja ja asetuksia ohjata katkaisijoita katsoa häiriöitä käyttää sähköisten ohjauslaitteiden keräämiä mittaustietoja. E37615 valvonta ja monitorointi mittaus PM150 tehonkatkaisija ModBus / JBus paikallisohjaus Digipa väylä keskitin DC 150 kulutuskojeet Multi9 automatiikka syötönvaihtoon maasulkurele Digipat: sähkölaitteiston ohjaukseen ja ympäristön huomioimista oiseaux ottaa huomioon ympäristökysymykset aina laitteiden suunnitteluvaiheesta niiden käyttöiän päättymiseen asti: Compat NS -laitteet valmistetaan ympäristöystävällisistä materiaaleista valmistusyksiköt ovat saastumattomia standardin ISO mukaisesti nimellisarvoltaan korkeissa laitteissa katkoksen suodatus estää saasteiden syntymisen sähkökaapissa napojen energiahävikki on vähäistä käyttöiän päätyttyä komponenttien merkinnät helpottavat kierrätysmateriaalien erottelua. 9 Compat NS10 10 Compat NS11 Compat NS Toiminnot ja ominaisuudet Compat NS -katkaisija valitaan suojattavan laitteen (jakelupuolen suojaus, käynnistysmoottorit ) sekä asennusolosuhteiden mukaan (katso kohta Asennus, liitännät ja tarvikkeet ). Esittely 2 Yleisominaisuudet 12 Sähkönjakelun suojaukset Ratkaisuvalikoima 14 Compat NS -katkaisijat 630 A asti 16 Compat NS -katkaisijat A 18 Compat NS -suojareleet 630 A asti 20 Compat NS -suojareleet A 26 Erityistapaukset: Yksi-/kaksivaiheverkot V verkko 34 Moottorilähtöjen suojaus Ratkaisuvalikoima 36 Katkaisijat MA-magneettisella suojareleellä 39 Katkaisijat elektronisella ME-suojareleellä 40 Laitteiden suojaus Ratkaisuvalikoima 44 Compat NSC100 -katkaisijat 45 UL508 / CSA 22.2 n 14 -merkintä 46 Suojareleet, lisävarusteet, asennuskotelot 47 Maasulkusuojaus Ratkaisuvalikoima 48 Vigiompat-maasulkureleet 49 Ohjaus ja katkaisu Ratkaisuvalikoima 50 Compat NSA NA -kytkimet 52 Compat NSC100- ja NS NA -kytkimet 54 Compat NS630b 1600NA -kytkimet 56 Compat NS1600b 3200NA -kytkimet 58 Syötönvaihto 60 Asennus, liitännät ja tarvikkeet Compat NS80H-MA 64 Compat NS Compat NS630b Compat NS1600b Testausvarusteet 119 Asennusohjeita 121 Lisäominaisuudet Compat NS12 Toiminnot ja ominaisuudet Yleisominaisuudet E18567 MERLIN GERIN ompat NS160 H Ui 750V. Uimp 8kV. Ue (V) 220/ / / / Is = 100% Iu at A Iu (ka) IEC UTE VDE BS CEI UNE NEMA Arvokilpeen merkityt ohjearvot: Ui: nimellinen eristysjännite Uimp: nimellinen syöksykestojännite Iu: käyttöjännitteen Ue mukainen äärimmäinen katkaisukyky at: käyttöluokka Iw: terminen nimelliskestovirta Is: käyttökatkaisukyky In: nimellisvirta erotuskyky Standardien mukaisuus Compat NS -katkaisijat lisävarusteineen noudattavat seuraavia kansainvälisiä suosituksia: v IEC :yleisohjeet v IEC : katkaisijat v IEC : erottimet v IEC : moottoreiden kytkimet ja käynnistimet v IEC ja sitä seuraavat: ohjauspiirien ja automaatiojärjestelmien osien säätölaitteet ja osat eurooppalaiset EN ja EN standardit sekä vastaavat kansalliset standardit: v ranskalainen NF v saksalainen VDE v brittiläinen BS v australialainen AS luokituslaitosten määrityksiä (Bureau Veritas, Lloyd s Register of Shipping, Det Norske Veritas jne.) NF C standardia sekä työstökoneiden suojausta koskevia CNOMO:n suosituksia. Amerikkalaiseen UL-, kanadalaiseen CSA-, meksikolaiseen NOM- ja japanilaiseen JIS-standardiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteys valmistajaan. Ilman epäpuhtauksien sietoisuus Compat NS -katkaisijoiden ilman epäpuhtauksien sietoisuus vastaa teollisuusympäristöä koskevaa IEC standardia, tasoa III. Äärilämpötilat Compat NS -katkaisijat ovat läpäisseet seuraavien standardien mukaiset testit äärilämpötiloissa: IEC : alaraja ilmankosteuden ollessa alhainen -55 IEC : yläraja ilmankosteuden ollessa korkea + 85 IEC : yläraja ilmankosteuden ollessa erittäin korkea (lämpötila + 55 C, ilman suhteellinen kosteus 95 %) IEC luokka 2: suolapitoinen ilma. Ympäristönsuojelu Compat NS-katkaisijat noudattavat yleisiä ympäristönsuojelupyrkimyksiä. Suurin osa tuotteista on kierrätettäviä. Compat NS630b NS3200 -laitteiden rakenneosissa on standardien edellyttämät merkinnät. Ympäristön lämpötila Compat NS -katkaisijoita voidaan käyttää lämpötilarajoissa -25 C +70 C. Käyttölämpötilan ylittäessä 40 C (65 C käynnistysmoottoreiden suojaamiseen tarkoitettujen katkaisijoiden kohdalla) on noudatettava käyttöohjeissa annettuja rajoituksia. Käyttöönotto on suoritettava normaalissa käyttölämpötilassa. Poikkeustapauksissa käyttöönotto voidaan suorittaa lämpötilarajoissa -25 C + 35 C. Alkuperäispakkauksessa Compat NS -virrankatkaisinten varastointilämpötila on välillä -50 C (1) +85 C. Suojausten selektiivisyys Compat NS -valikoiman perusominaisuuksiin kuuluu mahdollisuus kahden sarjaan asennentun katkaisijan väliseen selektiivisyyteen. E22037 D1 D2 (1) -40 C Mirologi-ohjausyksiköille, joissa nestekidenäyttö. 12 Compat NS13 push to trip push to trip O I push OFF push ON push to trip push to trip push to trip push to trip I I I 1 2 I E18569 Näkyvä erotus virran ollessa katkaistuna Kaikki Compat NS -katkaisijat voidaan erottaa verkosta IEC standardin määritysten mukaisesti: erotusasento vastaa O (OFF) -asentoa kahva tai vipu voivat olla O-asennossa vain kun koskettimet tosiaan ovat erillään lukitus on mahdollinen vain pääkosketinten ollessa erillään. Katkaisijan erotusominaisuudet säilyvät myös kierrettävää säädintä tai kaukoohjausta käytettäessä. Erotustoiminto on varmistettu kokein, joiden ansiosta voidaan taata: mekaanisen asennonilmaisimen toiminnan luotettavuus; ei vuotovirtoja; syöksyaaltojen esto verkossa. Asennus II-luokan tauluun Kaikkien Compat NS-virrankatkaisinten kojetaulut ovat II-luokan laitteita. Ne voidaan ilman erityistoimenpiteitä asentaa II-luokan sähkötauluihin luukun taakse (IEC standardin mukaisesti) eristyskyvyn kärsimättä myös silloin, kun niissä on väännin tai ne toimivat kauko-ohjauksessa. Kotelointiluokka IEC (suojaustunnus IP) sekä EN standardin mukainen (suojaus ulkoisia mekaanisia iskuja vastaan IK). Irrallinen laite liitinsuojuksin Katkaisija IP40 IK07 E28442 E28441 E28440 E21277 E28439 E18570 ON O OFF Väännin IP40 IK07 vakio / VDE Tauluun asennettu laite Katkaisija IP40 IK07 ON O OFF ON O OFF ON OFF Väännin IP40 IK07 vakio / VDE CCM IP435 CNOMO IP547 Oviväännin IP55 IK08 Kauko-ohjaus IP40 IK07 manu/auto 13 Compat NS14 push to trip Toiminnot ja ominaisuudet Sähkönjakelun suojaukset Ratkaisuvalikoima E20999 Sähkönjakelun suojatoimilla voidaan suojata: muuntajan kautta syötettävät verkot generaattorilla syötettävät verkot pitkät kaapelit, joissa käytetään IT- ja TN -maadoitustapaa. E E E43842 G Sähkönjakelu Katkaisijavalikoima 630 A asti sivu 16 Nimellis virta (A) Compat NS100 NS160 NS250 NS400 NS630 Katkaisukyky (ka eff) N /415 V H L Vastaavat suojareleet 630 A asti sivu 20 Malleille NS vaihtoehtoisesti termo-magneettinen tai elektroninen suojarele, Compatintegroitu termo-magneettinen suojarele. Katkaisijavalikoima A sivu 18 Nimellisvirta (A) Compat NS630b NS800 NS1000 NS1250 NS Tasavirtaverkot: Tasavirtaverkkojen suojaamiseen voidaan Compat NS -malleille käyttää termomagneettisia TM-suojareleitä sekä malleille Compat NS400 ja 630 magneettisia suojareleitä. Katkaisu- N kyky (ka eff) H /415 V L Nimellisvirta (A) Compat NS1600b NS2000 NS2500 NS Katkaisu- N kyky (ka eff) H /415 V Vastaavat suojareleet 3200 A asti sivu 30 Elektroniset Mirologi-suojareleet ovat samat ja keskenään vaihtokelpoiset katkaisijamalleille Compat NS630b NS Compat NS15 Sähkönjakelu (jtk) Yksi- tai kaksivaiheinen jakeluverkko sivu 32 Nimellisvirta (A) Compat NS100 1-v/2-v NS160 1-v/2-v NS250 1-v Integroidut termo-magneettiset suojareleet Katkaisu 1-v 2-v 1-v 2-v 1-v kyky (ka eff) N V H V jakeluverkko sivu 34 Nimellisvirta (A) Compat NS V Katkaisukyky: 10 kaeff 1000 V:ssa Erityisesti 1000 V:n sovelluksiin suunniteltu elektroninen STR23 SP -suojarele Nimellis virta (A) Compat NS630b NS800 NS1000 NS1250 NS1600 Katkaisukyky: 25 kaeff 1000 V:ssa Mirologi-suojareleet soveltuvat 1000 V:n sovelluksiin 15 Compat NS16 Toiminnot ja ominaisuudet Sähkönjakelun suojaukset Compat NS -katkaisijat 630 A asti Compat NS250H Compat NS630L (1) 2P 3P-kotelossa ainoastaan malli N (2) 525 V ja sitä suuremmille käyttöjännitteille käytetään omaa suojarelettään (3) käyttöjännite i 500V Compat-katkaisijat Navat Ohjaus manuaalinen ovivääntimellä tai vääntökytkimellä sähköinen Liitäntä kiinteä etuliitäntä takaliitäntä ulosotettava alustassa etuliitäntä takaliitäntä ulosotettava rungossa etuliitäntä takaliitäntä Standardien IEC ja EN mukaiset sähköiset arvot Nimellisvirta (A) In 40 C 65 C Nimellinen eristysjännite (V) Ui Sysäysjännitekestoisuus (kv) Uimp Nimellinen käyttöjännite (V) Ue AC50/60 Hz DC Katkaisijatyyppi Äärimmäinen katkaisukyky (ka eff) lu AC 220/240 V 50/60 Hz 380/415 V 440 V 500 V 525 V 660/690 V DC 250 V (1 napa) 500 V (2 n. sarjassa) Nimellinen käyttökatkaisukyky (ka eff) ls % Iu Erotuskyky Käyttöluokka Käyttöikä (C-O-jaksoa) NEMA AB1-standardin mukaiset sähköiset arvot Katkaisukyky (ka) UL508:n mukaiset sähköiset arvot Katkaisukyky (ka) mekaaninen sähköinen 440 V In/2 In 240 V 480 V 600 V 240 V 480 V 600 V Suojaukset ja mitat Suojareleet Ylikuormitussuojaus pitkä viive Ir (In x ) Oikosulkusuojaus lyhyt viive lsd (Ir x ) välitön Ii (In x ) Maasulkusuojaus lg (In x ) Selektiivisyys ZSI Lisämaasulkusuojaus Vigi-lohkolla Vigirex-lisäreleellä Virtamittaukset Muut mittaus-, ilmaisin- ja ohjausvarusteet Ilmaisinliittimet MX- ja MN- jännitekela kytkimen aukaisemiseen Jännitteen ilmaisin Muuntajalohko ja virtamittauslohko Eristyksen valvontalohko Kauko-ohjausväylä Laitteiston tilojen ilmaisu Laitteiston kauko-ohjaus Kytkimien asennon tilatieto Suojaustoimintojen ja hälytysten ilmaisu ja tunnistus Mitattujen virta-arvojen tilatieto Asennus Tarvikkeet välikkeet ja alusrenkaat liitinsuojukset ja vaiheiden erottimet kojeiston asennustarvikkeet Mitat (mm) L x K x S kiinteä, etuliitäntä 2-3P / 4P Paino (kg) kiinteä, etuliitäntä 3P / 4P Syötönvaihto (kts Syötönvaihto-kappale) Manuaaliset, kauko-ohjatut tai automaattiset vaihtokytkimet 16 Compat NS17 NS125E NS100 NS160 NS250 NS400 NS630 3, 4 2 (1), 3, 4 2 (1), 3, 4 2 (1), 3, 4 3, 4 3, E N H L N H L N H L N H L N H L / (2) 20 (2) 75 (2) 10 (2) 20 (2) 35 ( % 100% 100% 100% 100% 100% (3) A A A A A A E N H L N H L N H L N H L N H L E N H L N H L N H L N H L N H L TM (termo-magneettinen) STR22 (elektroninen) STR23 (elektroninen) STR53 (elektroninen) 12, (A) x 161 x x 161 x 86 / 140 x 161 x x 255 x 110 / 185 x 255 x 110 1,7/2,3 1,6-1,9 / 2,1-2,3 6,0 / 7,8-17 Compat NS18 Toiminnot ja ominaisuudet Sähkönjakelun suojaukset Compat NS-katkaisijat A Compat NS800H Compat NS2000H Compat-katkaisijat Navat Ohjaus manuaalinen ovivääntimellä tai vääntökytkimellä sähköinen Katkaisijatyyppi Liitäntä kiinteä etuliitäntä takaliitäntä ulosotettava rungossa etuliitäntä takaliitäntä Standardien IEC ja EN mukaiset sähköiset arvot Nimellisvirta (A) In Nimellinen eristysjännite (V) Ui Sysäysjännitekestoisuus (kv) Uimp Nimellinen käyttöjännite (V) Ue AC 50/60 Hz DC Katkaisijatyyppi Äärimmäinen katkaisukyky (ka eff) lu AC 220/240 V 50/60 Hz 380/415 V 440 V /525 V 660/690 V DC 250 V 500 V Nimellinen käyttökatkaisukyky (ka eff) ls Arvo tai % Iu Suurin sallittu hetkellinen nim.virta-arvo (ka eff) lw 0,5 s V AC 50/60 Hz 1 s Erotuskyky Käyttöluokka Käyttöikä (C-O-jaksoa) Tropilisointi NEMA AB1-standardin mukaiset sähköiset arvot Katkaisukyky (ka) mekaaninen sähköinen 440 V In/2 In 690 V In/2 In Suojaukset ja mitat Vaihtoehtoiset suojareleet Ylikuormitussuojaus pitkä viive Ir (In x ) Oikosulkusuojaus lyhyt viive lsd (Ir x ) välitön Ii (In x ) Maasulkusuojaus lg (In x ) Lisämaasulkusuojaus I n Selektiivisyys ZSI 4. navan suojaus Virtamittaukset Ilmaisin- ja ohjauslaitteiden lisävarusteet Merkkivalokytkimet Jännitekelat kytkimen aukaisemiseen Työvirtakela Alijännitekela Kauko-ohjausväylä Laitteiston tilatieto Laitteiston kauko-ohjaus (1) Valitsinten asetusten tilatieto Suojaustoimintojen ja hälytysten ilmaisu ja tunnistus Mitattujen virta-arvojen tilatieto Asennus Tarvikkeet Kiinteiden etuliittimillä varustettujen laitteiden mitat (mm) K x L x S Kiinteiden etuliittimillä varustettujen laitteiden paino (kg) Syötönvaihto (kts syötönvaihto-kappale) Manuaaliset, kauko-ohjatut tai automaattiset vaihtokytkimet välikkeet ja alusrenkaat liitinsuojukset ja vaiheiden erottimet tauluasennustarvikkeet 3P 4P 3P 4P 240 V 480 V 600 V (1) Malleille NS1600b - NS3200 ainoastaan aukko 18 Compat NS19 NS630b NS800 NS1000 NS1250 NS1600 NS1600b NS2000 NS2500 NS3200 3, 4 3, 4 3, N H L N H N H (L : 950) ???? N H L N H N H % 50% 100% 75% 50% 65 ka 75% B B A B B B B III III III N H L N H N H Mirologi 2.0 Mirologi 5.0 Mirologi 2.0 A Mirologi 5.0 A Mirologi 6.0 A Mirologi 7.0 A x 210 x x 420 x x 280 x x 535 x Compat NS20 Toiminnot ja ominaisuudet Sähkönjakelun suojaukset TM- ja STR -suojareleet Compat NS laitteille Compat NS , mallit N, H ja L voidaan varustaa joko termomagneettisella TM-suojareleellä tai elektronisella STR22-suojareleellä Suojareleen asennus vääräntyyppiseen katkaisijaan estetty mekaanisesti. E TM-D STR22SE TM-G STR22GE TM-D TM-G Vakiosuojaus Generaattorilla syötettävien verkkojen suojaus. Pitkien kaapeleiden suojaus Tasavirtaverkkojen suojaus Termo-magneettiset TM-suojareleet E58564 t Ir Im 2 1 ylikuormitussuojauksen kynnykset 2 oikosulkusuojauksen kynnykset I E19528 Ir x 250A Im x 250A Suojaukset Suojausten asetukset tehdään valintakytkimillä. Ylikuormitussuojaus Suojaus toteutettu ylikuormasuojauksella (bimetalli), jossa säädettävä kynnys. Oikosulkusuojaus Suojaus toteutettu oikosulkusuojauksella (kela), jossa mallikohtaisesti kiinteä tai säädettävä kynnys. 4. Navan suojaus Nelinapaisten katkaisijoiden suojareleet ovat tyyppiä 4P 3d (suojaamaton nolla), 4P 3d + Nr (osittain suojattu nolla), 4P 4d (täyssuojattu nolla). Ir Im TM 250 D 250A / 40 C Termo-magneettiset TM-suojareleet TM16D 250D TM16G 63G Nimellisarvot (A) In 40 C:ssa Katkaisija Compat NS125 E Compat NS Compat NS Compat NS250 Ylikuormitussuojaus (terminen) Laukeamiskynnys Ir säätöväli 0,8 1 x In säätöväli 0,8 1 x In Oikosulkusuojaus (magneettinen) Laukeamiskynnys (A) Im kiinteä säädettävä kiinteä Compat NS Compat NS160/ x In navan suojaus Suojaamaton nolla 4P 3d suojaamaton suojaamaton Osittain suojattu nolla 4P 3d + N/ ,5 x Ir täyssuojattu nolla 4P 4d 1 x Ir 1 x Ir 20 Compat NS21 Elektroniset STR22-suojareleet E58565 t E Ir Im pitkä viiveajan kynnykset (ylikuormitussuojaus) 2 pitkän viiveajan hidastus 3 lyhyen viiveen kynnykset (oikosulkusuojaus) 4 lyhyen viiveajan hidastus 5 välittömät kynnykset (pikalaukaisu) 6 testausliitin 7 varauksen merkkivalo 4P 4d I E24096 In=100A Ir Im Io x In STR 22 SE Ir x Io %Ir Im Suojaukset Suojausten asetukset voidaan tehdä valintakytkimillä. Ylikuormitussuojaus Pitkän viiveajan suojaus, säädettävä RMS-tyypin tehollisarvokynnys. Oikosulkusuojaus Lyhen viiveajan ja välitön suojaus: lyhyen viiveajan suojaus, säädettävä kynnys ja vakiohidastus välitön suojaus, kynnyksen vakioarvo. 4. Navan suojaus Nelinapaisten katkaisijaten nolla navan asetukset 3-asentoisella valitsimella: 4P 3d, 4P 3d N/2, 4P 4d. alarm x Ir + test - 4. navan suojaus Merkkivalot Kuormituksen ilmaisin LED valolla: valo palaa: > 90% asetuskynnyksestä Ir vilkkuu: > 105% asetuskynnyksestä Ir. Testaus Suojareleessä on testausliitin, johon voidaan liittää testilaite, kun halutaan varmistua laitteen asianmukaisesta toiminnasta laukaisinten tai lisävarusteiden asennuksen jälkeen. Elektroniset STR-suojareleet STR22SE STR22GE Nimellisarvot (A) In C (*) (*) (*) Katkaisija Compat NS100 N/H/L Compat NS160 N/H/L - - Compat NS250 N/H/L Ylikuormitussuojaus (pitkä viive) Laukaisukynnys Ir = In x 0, , asentoinen säädin 48-asentoinen säädin Hidastus (s) arvolla 1,5 x Ir (min maks) arvolla 6 x Ir 5...7,5 - arvolla 7,2 x Ir 3,2...5,0 - Oikosulkusuojaus (lyhyt viive) Laukaisukynnys Im = Ir x Tarkkuus ± 15 % 8-asentoinen säädin 8-asentoinen säädin Hidastus (ms) vakio vakio ylitehoaika laukaisutta katkon kokonaisaika Oikosulkusuojaus (välitön) Laukaisukynnys Ii vakio 11 x In vakio 11 x In 4. navan suojaus Suojaamaton 4P 3d suojaamaton - Nollan suojaus 4P 3d + N/2 0,5 x Ir - Nollan suojaus 4P 4d 1 x Ir - (*) Kun malleja STR22SE tai STR22GE 250 A käytetään korkeissa lämpötiloissa, niiden asetuksissa on noudatettava katkaisijoiden termisiä raja-arvoja: ylikuormitussuojauksen asetus ei saa olla yli 0,95 60 C:ssa eikä yli 0,90 70 C:ssa. Esimerkkiasetus Millaista ylikuormituksen suojauskynnyksen asetusta käytetään Compat NS250:lle, joka on varustettu A STR22SE-laukaisimella arvoilla Io = 0,5 ja Ir = 0,8? Vastaus: kynnys = 160 x 0,5 x 0,8 = 64A. E25979 Io Ir x In x Io 21 Compat NS22 Toiminnot ja ominaisuudet Sähkönjakelun suojaukset STR-suojareleet Compat NS laitteille Mallit Compat NS on varustettu elektronisilla suojareleillä STR23SE, STR23SV, STR53UE sekä STR53SV. Samat suojareleet voidaan asentaa myös Compat NS400 ja NS630 -laitteisiin, malleihin N, H, L, 3- tai 4-napainen malli. STR53UE/SV -suojareleet tarjoavat suuremman valikoiman asetusvaihtoehtoja ja suojarele STR53UE vielä suojaus-, mittaus- ja tietoliikennelisätoimintoja. Tasavirtasovelluksiin Compat NS400H ja 630 H on varustettu sisäänrakennetulla MP-magneettisella suojareleellä. E STR23SE / STR53UE STR23SE / STR53UE STR23SV / STR53SV MP Selektiivinen vakiosuojaus Tasavirtaverkkojen suojaus Generaattorilla syötettävien verkkojen suojaus. Pitkien kaapeleiden suojaus Suojaus verkoille, joissa U > 525 V Suojarele valitaan suojauskohteen verkkotyypin ja katkaisijan käyttöjännitteen mukaan. Neljällä laukaisintyypillä voidaan suojata kaikentyyppiset A virtapiirit suojareleen käyttöjännitteestä riippumatta: U < 525 V: STR23SE tai STR53UE U > 525 V: STR23SV tai STR53SV. Suojareleillä ei ole varsinaisia nimellisarvoja. Niiden laukaisukynnys riippuu yksinomaan katkaisijasta ja ylivirta-asettelusta. Esimerkiksi STR23SE-suojareleen laukaisukynnys on enintään: v 250 A asennettuna 250 A Compat NS400 -laitteeseen v 630 A asennettuna Compat NS630 -laitteeseen. Elektroniset suojareleet STR23SE (U < 525 V) ja STR23SV (U > 525 V) E21003 t E24094 test Io x In STR 23 SE Ir x Io alarm %Ir Isd x Ir Ir Isd 0 Ir Im I 1 pitkä viiveajan kynnykset (ylikuormitussuojaus) 2 pitkän viiveajan hidastus 3 lyhyen aikavälin kynnykset (oikosulkusuojaus) 4 lyhyen viiveajan hidastus 5 välittömät kynnykset (pikalaukaisu) 6 testausliitin 7 kuormituksen merkkivalo Suojaukset Suojausten asetukset tehdään valintakytkimillä. Ylikuormitussuojaus Pitkän viiveen suojaus, säädettävät kynnysarvot ja vakiohidastukset: säätö 6-asentoisella valitsimella Io (0,5 1) hienosäätö Ir 8-asentoisella valitsimella (0,8 1). Oikosulkusuojaus Lyhen viiveajan ja välitön suojaus: lyhyen viiveajan suojaus, säädettävät kynnysarvot ja vakiohidastukset. välitön suojaus, vakiokynnysarvot. 4. navan suojaus Nelinapaisissa katkaisijoissa on vakiovarusteena 3-asentoinen nollan suojauksen valitsin: 4P 3d, 4P 3d + Nr, 4P 4d. Merkkivalot Kuormituksen ilmaisu suojareleen valolla: valo palaa: > 90% asetuskynnyksestä Ir vilkkuu: > 105% asetuskynnyksestä Ir. Testaus Suojareleessä on testausliitin, johon voidaan liittää testilaite, kun halutaan varmistua laitteen asianmukaisesta toiminnasta suojareleiden tai lisävarusteiden asennuksen jälkeen. 22 Compat NS Näytä lisää
Compact NSX Pienjännitekatkaisijat 09 Tuoteluettelo Sisällys sivu Compact NSX100 - NSX250 Rungot... 5 Suojareleet sähkönjakeluun... 6 Suojareleet generaattorisuojaukseen... 9 Suojareleet moottorilähtöihin... Lisätiedot TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT
TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET Lisätiedot Micrologic elektroniset suojareleet 5.0 P, 6.0 P and 7.0 P Pienjännitetuotteet
Micrologic elektroniset suojareleet 5.0 P, 6.0 P and 7.0 P Pienjännitetuotteet Käyttäjän käsikirja Version P Logic-2002 AA E60439A Building a new electric World Micrologic elektroniset suojareleet 5.0 Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL0A0500 Sähkönjakelutekniikka Oikosulkusuojaus Jarmo Partanen Oikosulkuvirran luonne Epäsymmetriaa, vaimeneva tasavirtakomponentti ja vaimeneva vaihtovirtakomponentti. 3 Oikosulun eri vaiheet ja niiden Lisätiedot LOVATO. Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6
LOVATO Moduulikomponentit 16 A 125 A KUORMANEROTTIMET...2 MODUULIKONTAKTORIT...4 VIRRANSYÖTTÖMODUULIT...4 MODUULIAIKARELEET...6 MITTAUSLAITTEET, MODUULIMALLIT...8 ENERGIAMITTARIT...9 www.klinkmann.fi 16 Lisätiedot Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin
Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n Lisätiedot Ylivirtasuojaus. Selektiivisyys
Ylivirtasuojaus Johdot täytyy standardien mukaan varustaa normaalitapauksessa ylivirtasuojilla, jotka estävät johtojen liiallisen lämpenemisen. Ylivirtasuojaa ei kuitenkaan saa käyttää jos virran katkaisu Lisätiedot Teholähteet ja muuntajat Phaseo Poweria automaatioon!
Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen, Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM
Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen Lisätiedot VD4 Asennus- ja käyttöohjeet 12... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka
Medium voltage products VD Asennus- ja käyttöohjeet... 36 kv - 630... 3150 A - 16... 50 ka Sisällys Huomio! 1 I. Johdanto 2 II. Ympäristönsuojeluohjelma 2 1. Pakkaus ja kuljetus 3 2. Lähetyksen tarkistus Lisätiedot Suunnattu maasulkurele SPAS 120 C. Ostajan opas
Ostajan opas Julkaistu: 10.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Kaksiportainen suunnattu maasulkusuoja jakeluverkoille Vakioaikatoimintainen Lisätiedot BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka. Siirtojohdon suojaus
BL20A0600 Sähkönsiirtotekniikka Siirtojohdon suojaus Kantaverkon johtosuojaus Suojauksen nopeus kriittinen stabiilisuuden kannalta Maasulkusuojauksen nopeusvaatimukset myös vaarajännitteistä. U m = 1500 Lisätiedot EA Sähköiset ilmanlämmittimet
Modulaariset kuorma- ja vaihtokytkimet kytkentään ja ohjaukseen DIN-tilassa Modulaariset kuormakytkimet ja modulaariset vaihtokytkimet Muiden toimintojen ohella, uuden sukupolven modulaariset merkkivalolla Lisätiedot BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi
BL20A0700 Sähköverkkotekniikan peruskurssi Vika- ja häiriötilanteita oikosulut maasulut ylikuormitus epäsymmetrinen kuorma kytkentätilanteet tehovajaus ja tehoheilahtelut Seurauksia: lämpeneminen mekaaninen Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM
LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää Lisätiedot ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)
ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Lisätiedot KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370
KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten Lisätiedot VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA
VAATIMUKSIA YKSINKERTAISILLE VIKAILMAISIMILLE HSV:N KJ-VERKOSSA Versio 30.4.2012 Tavoitteena on kehittää Helen Sähköverkko Oy:n keskijännitteiseen kaapeliverkkoon vikailmaisin, joka voitaisiin asentaa Lisätiedot System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja
Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact Lisätiedot ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)
ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N: Lisätiedot 9.6 Kannettava testilaite
9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED Lisätiedot SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin Lisätiedot Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy
Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu Lisätiedot Elco elektroninen termostaatti ELTH
Keskus Lämpötilasäätimet ja -anturit Elco elektroninen termostaatti ELTH Elektroninen termostaatti DIN-kiskoon On-off säätö digitaalinäytöllä NTC-anturi, säätöalue -35 C...+99 C Yksi tai kaksi relelähtöä Lisätiedot MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus
MICO Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun Valvonta Katkaisu Tunnistus 02 MICO 03 RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN TEHONJAKELUUN Monimuotoiset useita komponentteja sisältävät tehonsyöttöjärjestelmät vaativat luotettavan Lisätiedot more than you expect Johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet
Johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet SGB Sarja Johdonsuojakatkaisijat Tekniset ominaisuudet Standardi Nimelliskatkaisukyky Suojaus Nimellisvirta, In Nimellisjännite Ympäristön lämpötila Ominaisuudet Lisätiedot Pehmokäynnistimet. Tyyppi PSR. Uusi. Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801
Pehmokäynnistimet Tyyppi PSR Esite PSR1FI06_11 1SFC132003C1801 Uusi ABB-pehmokäynnistimet Yleistä Vasemmalla: yhdistelmä, jossa on PSR ja moottorinsuojakytkin MS116 Yllä: PSR16, PSR30 ja PSR 45 *) Moottorin Lisätiedot Laukaisupiirin valvontarele SPER 1B1 C4. Ostajan opas
Laukaisupiirin valvontarele Ostajan opas Laukaisupiirin valvontarele 1MRS755876 Julkaistu: 01.07.2005 Tila: Päivitetty Versio: B/13.06.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Katkaisijan Lisätiedot Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110
Energian hallinta Energiamittari Tyyppi EM110 Yksivaihe energiamittari Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Sähkömekaaninen näyttö Energialukema näytössä: 6+1 numeroa Mittaukset Lisätiedot Termostaatit Laaja valikoima termostaatteja kaikkiin ympäristöihin
Termostaatit Termostaatit Laaja valikoima termostaatteja kaikkiin ympäristöihin Käyttökohteet Fricon termostaatit takaavat mukavuuden ja säästävät energiaa julkisissa, kaupallisissa ja asuinkiinteistöissä. Lisätiedot Säästöä ja tuotantovarmuutta ABB:n moottoreilla!
MOOTTORIT ABB:n nykyaikaiset energiatehokkaat moottorit tuovat sinulle käytönaikaista säästöä. Moottorit ylittävät pakolliset hyötysuhdevaatimukset ja tämä on saavutettu jo ennestään laadukkaita tuotteita Lisätiedot Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon
Tuotannon liittäminen Jyväskylän Energian sähköverkkoon TUOTANTOLAITOKSEN SUOJA-, SÄÄTÖ- JA KYTKENTÄLAITTEET SEKÄ ENERGIAN MITTAUS Tämä ohje täydentää Energiateollisuuden ohjeen sähköntuotantolaitoksen Lisätiedot I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5
I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja. Lisätiedot Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Tekninen esite, PR121 1 FI 03_06. Emax-suojarele PR121
Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Tekninen esite, PR121 1 FI 03_06 -suojarele PR121 Piirros Liite Vast. siirtymä Halt. siirtymä Nimi Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Kieli fi ABB SACE 1SDH000460R1802/PR121 Lisätiedot HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ
YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta, Lisätiedot Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Aikareleet ATI, BTI, MTI 520B11309
Kontaktorit ja moottorikäynnistimet CI-TI TM Elokuu 2002 DKACT.PD.Coo.J2.20 520B11309 Johdanto MTI: - päästöhidastus - vetohidastus - Pulssitoiminnot - Tähti/kolmio vaihtokytkentä Toimintojen valinta AV Lisätiedot Huonelämpötilan säädin
336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne. Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo, Lisätiedot 5 mm porausrasteri. 1 napa 10 A Piirilevylle/95-sarjan kantaan A1 A2 7.5 =
.... 40-sarja - Pienikokoiset piirilevyreleet 8-0 - A Ominaisuudet - ja 2-napaiset releet 40.3 - napa 0 A (rasteri 3, mm) 40. - napa 0 A (rasteri mm) 40.2-2 napaa 8 A (rasteri mm) Kiinnitys piirilevylle Lisätiedot 3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake
30 YLIVIRTASUOJAT 85 mm Al,5 mm PK RK Kiinteistömuuntaja 0 / 0, kv I k = 00 A I k = 0 000 A I k = 00 A Suojaerotusmuuntaja 30 / 30 V I k = 50 A Oppilaitoksen sähköverkon oikosulkuvirtoja Oikosulkusuojana Lisätiedot Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki
Useaa palo-osastoa palveleva savunhallintapelti Savunhallintapeltiä käytetään useaa palo-osastoa palvelevissa savunhallintajärjestelmissä sulku- tai korvausilmapeltinä. Tuote täyttää eurooppalaiset vaatimukset Lisätiedot Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari
Pienjännitekojeet ODIN-kWh-mittari Esite ODIN 1 FI 02_01 1SCC480001C1801 ODIN-mittari Sisältö Yleiskuvaus...3 OD4165,suoraan kytketty 3-vaihemittari(enintään 65 A)...4 OD4110,virtamuuntajaan kytketty 3-vaihemittari...5 Lisätiedot Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä
Pienet sähkötoimilaitteet 90 käännöllä Rotork-toimilaitteet Yksi toimilaitetekniikan johtavista valmistajista Rotork on luotettava ja tuotteet ovat pitkälle kehitettyjä. Rotorkilla on yli neljänkymmenen Lisätiedot Yleistä. Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY
Digitaalinen termostaatti PIC-Thermo PROBYTE OY Yleistä PROBYTE PIC-THERMO on digitaalisesti säädettävä termostaatti lämpötilaalueelle 50...+120C. Laite on tarkoitettu lämmönsäätäjäksi ja lämpötilavalvontalaitteeksi Lisätiedot T8 Sanpek-LED PUTKET
50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm Lisätiedot Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille
Standalone UPS system PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Energiatehokas UPS skaalattavalla varakäyntiajalla Kriittisten laitteiden ja järjestelmien, kuten esim. talo- ja Lisätiedot SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka Lisätiedot Small craft - Electric Propulsion Systems
Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa Lisätiedot ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 ver.2.3.3
WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton Lisätiedot Tämän sybolin esiintyessä, käyttäjän tulee lukea käyttöohje, josta lisätietoa. Tämä symboli normaalikäytössä indikoi vaarallisesta mittausjännitteestä
Esittely VT30 mittaa AC-jännitteitä 690 V ja DC-jännitteitä 690 V asti, LCD-näyttö, portaittainen jännitenäyttö, positiivisen ja negatiivisen napaisuuden näyttö, sekä kiertosuunnan osoitus. Lisäksi jatkuvuuden Lisätiedot Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075
Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys... Lisätiedot MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä
MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosillan monipuoliset käyttömahdollisuudet MDY-kiskosiltajärjestelmä on Lisätiedot OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC
OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse Lisätiedot CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA
CISCO AIRONET 1131AG -TUKIASEMA Asennus ja käyttöönotto -ohjeet 8.10.2010 Jaakko Helskyaho CISCO AIRONET 1131AG 2 (7) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUS... 3 1.1 Kannen avaaminen... 3 1.2 Tukiaseman liitännät... Lisätiedot Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki
Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin, Lisätiedot METALLINILMAISIN MD500
MD500 metallinilmaisin soveltuu käytettäväksi kaikilla teollisuuden aloilla, missä on havaittava raaka-aineessa tai tuotteessa olevat haitalliset ja vahinkoa aiheuttavat metallikappaleet. Perusyksikkö Lisätiedot Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Lisätiedot Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin
Janne Starck, ABB, 18.10.12 Katsaus keskijännitteisen rengasverkon suojausratkaisuihin Johdanto G G G Suuntaus: Verkkoon kytkeytyy hajautettua voimantuotantoa Siirrytään käyttämään verkkoa suljetussa renkaassa Lisätiedot Erotuskytkimet. - 40A ja 63A kytkimissä asentajaystävällinen. - normi: EN 60669-1 - nimellisjännite: 250VAC (1- napaiset) ja 400VAC (moninapaiset)
Erotuskytkimet - normi: EN 60669-1 - nimellisjännite: 250VAC (1- napaiset) ja 400VAC (moninapaiset) - 40A ja 63A kytkimissä asentajaystävällinen kaksoisliitin - In kuormitusluokka AC22B Tekniset tiedot Lisätiedot VÄLI- JA PISTOKANTARELEET
VÄLI- JA PISTOKANTARELEET Moduulireleet Ohjattavien piirien erotukseen tai kuormituksen parantamiseksi Koskettimien suojaus tariffiohjauksilta, boilerien kytkennältä, elektronisilta lampuilta Tilanilmaisu Lisätiedot Dynatel 2210E kaapelinhakulaite
Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita Lisätiedot Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 144 C. Ostajan opas
Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurele SPAJ 1 C Ostajan opas SPAJ 1 C 1MRS75579 Julkaistu: 07.06.005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Jakeluverkon Lisätiedot Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5
Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Lisätiedot Kätevä ratkaisu sähkönjakelun keskeytysten lyhentämiseen. Ensto Smartcloser Erottaa vikapaikat
Kätevä ratkaisu sähkönjakelun keskeytysten lyhentämiseen Ensto Smartcloser Erottaa vikapaikat Ensto Smartcloser Kannattava ja nopeasti tuottava sijoitus Sähkönjakeluverkkoratkaisujen toimittaja Ensto laajentaa Lisätiedot mm porausrasteri 2 napaa 8 A. 1 napa 16 A. Piirilevylle tai piirilevykantaan A = Näkymä juotospuolelta
.3 =.7.3 =.7.3 =.7 4-sarja - Matalat piirilevyreleet 8 - - 6 A Ominaisuudet - ja -napaiset - matalat, korkeus 5,7 mm 4.3 - napa A, rasteri 3,5 mm 4.5 - napaa 8 A, rasteri 5 mm 4.6 - napa 6 A, rasteri 5 Lisätiedot SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN
SÄHKÖINEN KOETIN AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN VISUAALINEN JA AKUSTINEN DC-jännitteenkoetin, jossa on indusoituneen vaihtojännitteen ilmaisu 82 www.sofamel.com SÄHKÖISET KOETTIMET AJOLANKOJEN TESTAAMISEEN DC-jännitteenkoetin, Lisätiedot living connect, Elektroninen Patteritermostaatti
Käyttökohteet Link TM CC -säätimelle, joka synkronoi kaikki samassa huoneessa olevat patteritermostaatit. living connect sisältää tuuletustoiminnon, joka sulkee venttiilin jos huoneen lämpötila laskee Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot Kondensaattoriparistojen suojarele SPAJ 160 C. Ostajan opas
Kondensaattoriparistojen suojarele Ostajan opas Julkaistu: 07.06.2005 Tila: päivitetty Versio: B/5.6.2006 Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Yksi-, kaksi- tai kolmivaiheinen vakioaikatoimintainen Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Maasulkusuojaus Jarmo Partanen Maasulku Keskijänniteverkko on Suomessa joko maasta erotettu tai sammutuskuristimen kautta maadoitettu. pieni virta Oikosulku, suuri virta Lisätiedot MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ
1 (8) MICRA HÄLYTYSJÄRJESTELMÄ SMS-VIESTEILLÄ Made in EU Poland, valmistaja Satel. Micra on aito ammattitason hälytysjärjestelmä omakotitaloihin, verstaisiin, maatalouteen ja muihin pienempiin kohteisiin. Lisätiedot Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.
Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan Lisätiedot CWK Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle
Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle PYÖREÄT KANAVAJÄÄHDYTTIMET JÄÄHDYTYSVEDELLE Pyöreät kanavajäähdyttimet jäähdytysvedelle -sarjan vesijäähdytteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään jäähdyttämään Lisätiedot KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3
KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja Lisätiedot FDCL221-Ex. Linjasovitin (Ex) Building Technologies. Sinteso
FDCL221-Ex Sinteso Linjasovitin (Ex) Osoitteellinen (FDnet-Ex) Käytetään FDnet-Ex kenttälaitteiden sovittamiseksi ilmaisinlinjaan räjähdysvaarallisilla alueilla Galvaanininen eristys Ex ja ei-ex linjoille Lisätiedot HYDROSET ERK-S ITSEVALVOVA KUIVAKIEHUNTASUOJA
1. Kuivakiehuntasuojan elektrodi ENT 220. 2. Käytön merkkivalo, joka ilmoittaa että molemmat kattilaa ohjaavat releet ovat kiinni. Häiriötapauksissa vihreä merkkivalo sammuu, ja releet avautuvat. 3. Syöttöjännitteen Lisätiedot System pro M compact Jousiliittimin varustetut johdonsuojakatkaisijat S200S-sarja
Pienjännitetuotteet S200S_FI_13_04 System pro M compact Jousiliittimin varustetut johdonsuojakatkaisijat S200S-sarja 2CDC021001S0010 2CDC021002S0010 Johdonsuojakatkaisijoiden S200Ssarja kasvattaa ABB:n Lisätiedot Puistomuuntamot. Tehtasvalmisteiset, sisältäohjattavat betonimuuntamot. Yhdelle muuntajalle HEKA1SB. Kahdelle muuntajalle HEKA2SB
Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden Lisätiedot OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320
KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä. Lisätiedot Julkaisu 150, 154 SMC moottorinohjaimet Tuotevalikoiman esittely SMC moottorinohjaimet
, 154 Tuotevalikoiman esittely Julkaisu 150 150 150 Malli SMC-3 ohjain SMC-Delta ohjain SMC Flex ohjain Virta-alue 200 600 V 1 85 A 200 600 V 1 147 A 200 600 V 1 480 A Pehmeäkäynnistys Käynnistys virtasysäyksellä Lisätiedot Energiamittarit ja mittalaitteet
R12 Energiamittarit ja mittalaitteet Kerää, mittaa, tallenna: Hagerin energiamittareilla ja mittalaitteilla saat tiedot koostetusti. Laaja valikoima tuotevalikoima suoramittaukseen 63A ja 100A sekä virtamuuntajamittaukseen Lisätiedot Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI
Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus Lisätiedot Magnum & Hydro Ver. 13-01. FI Käyttöohje
Magnum & Hydro Ver. 13-01 FI Käyttöohje Magnum Hydro Toimintakuvaus Magnum & Hydro Ver. 13-01 P-LIGHT on suunniteltu ohjaamaan erillisiä valasinpiirejä, toisin sanoen perävaunun/trailerin 2 valaisinpiiriä Lisätiedot Pienjännitekojeet. Emax-katkaisijat. Esite Emax1 FI 04_03 1SCC200005C1801
Pienjännitekojeet Emax-katkaisijat Esite Emax1 FI 04_03 1SCC200005C1801 2 Pienjännitekojeet Sisällys Sarjat Ylivirtareleet ja lisävarusteet Lisävarusteet Mitat Kytkentäkaaviot Pienjännitekojeet 3 SACE Lisätiedot Jokin ulkopuolisen valmistajan 24V tai 230V jännitetasolla toimiva säädin
Sivu 1/6 PEMCO PMFC- puhallinpattereiden ohjaus Pemcon puhallinpattereiden ohjaus on toteutettu sekä suunnittelija, että käyttäjän kannalta mahdollisimman helpoilla ja tehokkailla ratkaisuilla. Pemco tarjoaa Lisätiedot KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69. v 1.0
KÄYTTÖOHJE JÄNNITTEENKOESTIN BT-69 v 1.0 S&A MATINTUPA - WWW.MITTARIT.COM - 2009 1 1) 2/4mm testimittapäät (4mm mittapäät irroitettavissa) 2) Punainen mittapää, ( + / L ) kaikissa toiminnoissa 3) Musta Lisätiedot Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit
Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle Lisätiedot Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Lisätiedot Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö
DIGITRACE RAYSTAT-ECo-10 Ympäristön lämpötilaa mittaava, energiaa säästävä sulanapitojärjestelmän ohjausyksikkö Yleistä Käyttöalue Normaalitilat, ulkokäyttö Ympäristön lämpötila -20 C +40 C Syöttöjännite Lisätiedot CWW Pyöreät kanavalämmittimet lämmitysvedelle
Pyöreät kanavalämmittimet lämmitysvedelle Pyöreät kanavalämmittimet lämmitysvedelle -sarjan vesilämmitteisiä pyöreitä kanavalämmittimiä käytetään lämmittämään stointijärjestelmässä kiertävää a. -mallia Lisätiedot SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ
OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten Lisätiedot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot