Source: https://issuu.com/e-weber/docs/legislacion_disposicion_9511_del_bo
Timestamp: 2017-05-24 07:32:59
Document Index: 25220156

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7']

«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación by Weber - issuu
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67137I. DISPOSICIONES GENERALESMINISTERIO DE FOMENTO
Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.Constituyendo la edificación, tanto en España como en Europa, un importante
consumidor de energía, el control de su consumo de energía y la mayor utilización de la
energía procedente de fuentes renovables, junto con el ahorro energético y una mayor
eficiencia energética, constituyen parte importante de las medidas necesarias para
cumplir tanto los objetivos nacionales como los compromisos comunitarios, tales como el
paquete de medidas sobre energía y cambio climático, que configuran el denominado
objetivo 20-20-20. Además, estas medidas sirven para disminuir nuestra dependencia
energética así como para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en una
aproximación al cumplimiento del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las
Apuntando ya en este sentido, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de
la Edificación (LOE), estableció entre sus requisitos básicos de la edificación, el que los
edificios se proyecten de tal forma que no se deteriore el medio ambiente y de que se
consiga un uso racional de la energía necesaria para la utilización del edificio, mediante el
ahorro de energía y el aislamiento térmico.
Posteriormente, mediante el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, se aprobó el
Código Técnico de la Edificación (CTE) previsto en esta ley, que fue definido como el
marco normativo de las exigencias básicas de calidad de los edificios y de sus
instalaciones, que permiten verificar el cumplimiento de tales requisitos básicos, entre los
cuales figura el de ahorro de energía. Esta ley obliga, además, a que el Código se
actualice periódicamente conforme a la evolución de la técnica y a la demanda de la
sociedad. Así quedó previsto en el citado real decreto, habilitando en su disposición final
tercera a la Ministra de Fomento para que apruebe, mediante orden ministerial, las
modificaciones de los Documentos Básicos del CTE que sean necesarias.
Por otro lado, mediante el citado Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo se
consideraron transpuestas al ordenamiento jurídico español las exigencias relativas a los
requisitos de eficiencia energética de los edificios, de la Directiva 2002/91/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, donde se establece
asimismo, la obligación de revisar periódicamente tales requisitos y actualizarlos, en caso
necesario, con el fin de adaptarlos a los avances técnicos del sector de la construcción.
Asimismo, la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables,
establece la obligatoriedad de exigir en estas normas y códigos de construcción o en
cualquier forma con efectos equivalentes, si procede, el uso de niveles mínimos de
energía procedente de fuentes renovables en los edificios nuevos y en los ya existentes
que sean objeto de una renovación importante.
Con posterioridad, la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19
de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, ha modificado y
refundido la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, circunstancia que hace necesario transponer de nuevo al
ordenamiento jurídico español las modificaciones que introduce con respecto a la anterior.
Considerando todo lo anterior, mediante esta disposición se actualiza el Documento
Básico del CTE DB-HE relativo al ahorro energético y se transpone parcialmente al
ordenamiento jurídico español, la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de mayo de 2010, en lo relativo a los requisitos de eficiencia energética decve: BOE-A-2013-95119511BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67138los edificios, establecidos en sus artículos 3, 4, 5, 6 y 7, así como la Directiva 2009/28/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009, en lo relativo a la exigencia
de niveles mínimos de energía procedente de fuentes renovables en los edificios,
establecida en su artículo 13.
La nueva directiva 2010/31/UE establece, además de la obligatoriedad de fijar unos
requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios o partes de éste, con el fin de
alcanzar niveles óptimos de rentabilidad, la obligatoriedad de que antes del 31 de
diciembre de 2020, todos los nuevos edificios tengan un consumo de energía casi nulo, y
que antes de que termine el 2018, los edificios nuevos que estén ocupados y sean
propiedad de autoridades públicas sean igualmente edificios de consumo de energía casi
nulo. Para ello será necesario que antes se establezca una definición de ámbito nacional
del concepto «edificio de consumo de energía casi nulo» determinándose el
correspondiente nivel de eficiencia energética así como el porcentaje de la energía
requerida que deberá estar cubierta por energía procedente de fuentes renovables.
En esta dirección, la actualización del Documento Básico de Ahorro de energía,
DB-HE, que se aprueba mediante esta disposición y las exigencias que en el mismo se
establecen, constituye la primera fase de aproximación hacia ese objetivo de conseguir
«edificios de consumo de energía casi nulo» antes de las fechas citadas, que deberá
continuarse en un corto plazo con nuevas exigencias más estrictas, que se habrán de
aprobarse de forma reglamentaria antes de que se alcancen las citadas fechas.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de
del Consejo de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE de 20 de julio, así como
en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas Directivas al
En la tramitación de esta disposición se han cumplido los trámites establecidos en la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, se ha sometido a informe de
los miembros de la Comisión del Código Técnico de la Edificación, como parte del
Consejo para la Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación creado mediante el
Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo.
Esta orden ministerial se dicta al amparo de la habilitación conferida a la Ministra de
Fomento por la disposición final tercera del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, para que apruebe, mediante orden
ministerial, las modificaciones y revisiones periódicas que sean necesarias de los
Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación.
Artículo único. Actualización del Documento Básico DB HE «Ahorro de energía» del
Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
El Documento Básico DB HE «Ahorro de energía» de la Parte II del Código Técnico
de la Edificación, aprobado mediante el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, se
actualiza, sustituyéndolo por el que se incluye como anejo a esta orden.
Disposición transitoria primera. Edificaciones a las que no será de aplicación lo previsto
Las actualizaciones del Código Técnico de la Edificación aprobadas por esta
disposición no serán de aplicación a las obras de nueva construcción y a las intervenciones
en edificios existentes que tengan solicitada la licencia municipal de obras a la entrada en
vigor de esta disposición.cve: BOE-A-2013-9511Núm. 219	BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67139Dichas obras deberán comenzar dentro del plazo máximo de eficacia de dicha
licencia, conforme a su normativa reguladora, y, en su defecto, en el plazo de nueve
meses contado desde la fecha de otorgamiento de la referida licencia. En caso contrario,
los proyectos deberán adaptarse a las nuevas exigencias del Código Técnico de la
Edificación que se aprueban mediante esta disposición.
Disposición transitoria segunda. Edificaciones a las que será de aplicación potestativa
lo previsto en esta disposición.
Las modificaciones del Código Técnico de la Edificación aprobadas por esta
disposición serán de aplicación potestativa a las obras de nueva construcción y a
intervenciones en edificios existentes para las que se solicite licencia municipal de obras
en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente disposición.
Dichas obras deberán comenzar dentro del plazo máximo de eficacia de dicha
Disposición transitoria tercera. Edificaciones a las que será de aplicación obligatoria lo
previsto en esta disposición.
disposición serán de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las
una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente
Esta orden tiene carácter básico y se dicta al amparo de las competencias que se
atribuyen al Estado en los artículos 149.1.16.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución Española en
materia de bases y coordinación general de la sanidad, protección del medio ambiente y
bases del régimen minero y energético, respectivamente.
de Estado».
Madrid, 10 de septiembre de 2013.–La Ministra de Fomento, Ana María Pastor Julián.cve: BOE-A-2013-9511Núm. 219	BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67140ANEJODocumento Básico
Ahorro de energíaLimitación del consumo energético
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctricacve: BOE-A-2013-9511HE 0
HE 5HEBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67141Documento Básico HE Ahorro de EnergíaIntroducción
IObjetoEste Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5, y la sección HE 0 que se relaciona con varias de las anteriores. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La
correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía".
Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias básicas se establecen
el artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:
1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo
y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable,
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de
15.1Exigencia básica HE 1: Limitación de la demanda energéticaLos edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad,
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor
y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.
15.2Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicasLos edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.
15.3Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminaciónLos edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitariaEn los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina
cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio o de la piscina.
Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de2cve: BOE-A-2013-951115.4BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67142Documento Básico HE Ahorro de Energíavalores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la
sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.
En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.II Ámbito de aplicación
El contenido de este DB se refiere únicamente al requisito básico "Ahorro de energía". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la
aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.III Criterios generales de aplicación
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 de la Parte I del CTE, y deberá justificarse en el
proyecto el cumplimiento del requisito básico y de las exigencias básicas.
El “Catálogo de Elementos Constructivos del CTE” aporta valores para determinadas características
técnicas exigidas en este DB. Los valores que el Catálogo asigna a soluciones constructivas que no
se fabrican industrialmente sino que se generan en la obra tienen garantía legal en cuanto a su aplicación en los proyectos, mientras que para los productos de construcción fabricados industrialmente
dichos valores tienen únicamente carácter genérico y orientativo.
Las citas a una disposición reglamentaria en este DB se refieren a la versión vigente en cada momento. Las citas de normas se refieren a las versiones que se indican en el documento “Normas de aplicación”, que tendrá el carácter de Documento Reconocido del CTE.IV Criterios de aplicación en edificios existentes
Criterio 1: no empeoramiento
Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las condiciones preexistentes de ahorro de energía que sean menos exigentes que las establecidas en este DB no se podrán
reducir, y las que sean más exigentes únicamente podrán reducirse hasta el nivel establecido en el
Criterio 2: flexibilidada)en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras soluciones pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, o;b)la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones relacionadas con el requisito básico de “Ahorro de energía”, o;c)otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o;
3cve: BOE-A-2013-9511En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter general en este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuación posible,
determinándose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes motivos:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67143Documento Básico HE Ahorro de Energíad)la intervención implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente sobre
los que no se fuera a actuar inicialmente.En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicación de este criterio de flexibilidad. En la documentación final de la obra debe quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y los condicionantes de uso y mantenimiento, si existen.
Criterio 3: reparación de daños
Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones establecidas en este
DB, podrán conservarse en su estado actual siempre que no presente, antes de la intervención, daños que hayan mermado de forma significativa sus prestaciones iniciales. Si el edificio presenta daños relacionados con el requisito básico de “Ahorro de energía”, la intervención deberá contemplar
medidas específicas para su resolución.V Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-HE
La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones
del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.VI Términos y definiciones4cve: BOE-A-2013-9511A efectos de aplicación de este DB, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, bien en los apéndices
A de cada una de las secciones de este DB o bien en el Anejo III de la Parte I de este CTE, cuando
sean términos de uso común en el conjunto del Código.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67144Documento Básico HE Ahorro de EnergíaÍndice
1Ámbito de aplicación2Caracterización y cuantificación de la exigencia
2.2 Cuantificación de la exigencia3Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
3.1 Procedimiento de verificación
3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia4Datos para el cálculo del consumo energético
4.1 Demanda energética y condiciones operacionales
4.2 Factores de conversión de energía final a energía primaria
4.3 Sistemas de referencia5Procedimientos de cálculo del consumo energético
5.1 Características de los procedimientos de cálculo del consumo energéticoApéndice ATerminologíaSECCIÓN HE 1 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia4Datos para el cálculo de la demanda
4.2 Solicitaciones interiores y condiciones operacionales5Procedimientos de cálculo de la demanda
5.3 Edificio de referencia6Productos de construcción
6.3 Control de recepción en obra de productos7ConstrucciónApéndice ATerminologíaApéndice BZonas climáticasApéndice CPerfiles de uso
5cve: BOE-A-2013-95117.1 Ejecución
7.3 Control de la obra terminadaBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67145Documento Básico HE Ahorro de EnergíaApéndice DDefinición del edificio de referenciaApéndice EValores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmicaSECCIÓN HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
La exigencia básica HE 2 se desarrolla en el vigente Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE).
1Ámbito de aplicación2Caracterización y cuantificación de las exigencias
2.2 Potencia instalada en edificio
2.3 Sistemas de control y regulación3Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
3.2 Procedimiento de verificación
3.3 Justificación del cumplimiento de la exigencia4Cálculo
4.2 Método de cálculo5Mantenimiento y conservaciónApéndice ATerminologíaSECCIÓN HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia4Cálculo
4.1 Cálculo de la demanda
4.2 Zonas climáticas5MantenimientoApéndice ATerminologíaApéndice BTemperatura media del agua fría6cve: BOE-A-2013-95115.1 Plan de vigilancia
5.2 Plan de mantenimientoBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67146Documento Básico HE Ahorro de EnergíaSECCIÓN HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
1Generalidades2Caracterización y cuantificación de la exigencia1.1 Ámbito de aplicación
3Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia
4.1 Zonas climáticas5Condiciones generales de la instalación
5.2 Criterios generales de cálculo6Mantenimiento
Terminología7cve: BOE-A-2013-9511Apéndice ABOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67147Documento Básico HE Ahorro de EnergíaSección HE 0
Limitación del consumo energético12Esta Sección es de aplicación en:
b) edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de
forma permanente y sean acondicionadas.
a) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años;
b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a
talleres, procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;
c) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.2Caracterización y cuantificación de la exigencia2.1Caracterización de la exigencia1
2El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad de
ubicación y del uso previsto.
El consumo energético para el acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o partes de
las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente, será satisfecho exclusivamente con energía procedente de fuentes renovables.2.2Cuantificación de la exigencia2.2.1
1Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de uso residencial privadoEl consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso,
no debe superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresión:
Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios
de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2·año, considerada la superficie útil de los
espacios habitables;
Cep,base es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, dependiente de la
zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio, que toma los valores de la tabla 2.1;
Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable,
que toma los valores de la tabla 2.1;
S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m2.8cve: BOE-A-2013-95111Ámbito de aplicaciónBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67148Documento Básico HE Ahorro de EnergíaTabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie del consumo energético
2Cep,base [kW·h/m ·año]
Fep,supαA*B*C*DE4040455060701000 1000 1000 1500 3000 4000* Los valores de Cep,base para las zonas climáticas de invierno A, B y C
de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla se obtendrán multiplicando los
valores de Cep,base de esta tabla por 1,2.2.2.2Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usosLa calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria del edificio o la
parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.3Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia3.1Procedimiento de verificación13.2
1Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE deben verificarse las exigencias cuantificadas
en el apartado 2 con los datos definidos en el apartado 4, utilizando un procedimiento de cálculo
acorde a las especificaciones establecidas en el apartado 5;Justificación del cumplimiento de la exigencia
Para justificar que un edificio cumple la exigencia básica de limitación del consumo energético que
se establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto han de incluir la siguiente información:
a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo a la zonificación establecida en la sección HE1 de este DB;
c) demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio (calefacción, refrigeración,
ACS y, en su caso, iluminación);
d) descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades de los distintos servicios técnicos del edificio;
e) rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos del edificio;
f) factores de conversión de energía final a energía primaria empleados;
h) en caso de edificios de uso distinto al residencial privado, calificación energética para el indicador
de energía primaria.4Datos para el cálculo del consumo energético4.1Demanda energética y condiciones operacionales1El consumo energético de los servicios de calefacción y refrigeración se obtendrá considerando las
condiciones operacionales, datos previos y procedimientos de cálculo de la demanda energética establecidos en la Sección HE1 de este Documento Básico.9cve: BOE-A-2013-95111BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67149Documento Básico HE Ahorro de Energía2
3El consumo energético del servicio de agua caliente sanitaria (ACS) se obtendrá considerando la
demanda energética resultante de la aplicación de la sección HE4 de este Documento Básico.
El consumo energético del servicio de iluminación se obtendrá considerando la eficiencia energética
de la instalación resultante de la aplicación de la sección HE3 de este Documento Básico.4.2
1Factores de conversión de energía final a energía primaria
Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables
para cada vector energético, empleados para la justificación de las exigencias establecidas en este
Documento Básico, serán los publicados oficialmente.4.3
1Sistemas de referencia
Cuando no se definan en proyecto equipos para un servicio de climatización se considerarán las eficiencias de los sistemas de referencia, que se indican en la tabla 2.2.
Tabla 2.2 Eficiencias de los sistemas de referencia5
energéticoRendimientoProducción de calorGas natural0,9Producción de fríoElectricidad2,0Procedimientos de cálculo del consumo energético
El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar el consumo de energía primaria procedente de fuentes de energía no renovables.
El procedimiento de cálculo debe permitir desglosar el consumo energético de energía final en función del vector energético utilizado (tipo de combustible o electricidad) para satisfacer la demanda
energética de cada uno de los servicios técnicos (calefacción, refrigeración, ACS y, en su caso, iluminación).5.1Características de los procedimientos de cálculo del consumo energético5.1.1Características generales1Cualquier procedimiento de cálculo debe considerar, bien de forma detallada o bien de forma simplificada, los siguientes aspectos:
a) la demanda energética necesaria para los servicios de calefacción y refrigeración, según el procedimiento establecido en la sección HE1 de este Documento Básico;
b) la demanda energética necesaria para el servicio de agua caliente sanitaria;
c) en usos distintos al residencial privado, la demanda energética necesaria para el servicio de iluminación;
d) el dimensionado y los rendimientos de los equipos y sistemas de producción de frío y de calor,
ACS e iluminación;
e) el empleo de distintas fuentes de energía, sean generadas in situ o remotamente;
f) los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables;
g) la contribución de energías renovables producidas in situ o en las proximidades de la parcela.10cve: BOE-A-2013-95111TecnologíaBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67151Documento Básico HE Ahorro de Energíaf) zonas comunes de circulación en el interior de los edificios;
Recinto no habitable: recinto interior no destinado al uso permanente de personas o cuya ocupación,
por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables los garajes, trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes.
Zona climática: zona para la que se definen unas solicitaciones exteriores comunes a efectos de cálculo
de la demanda energética. Se identifica mediante una letra, correspondiente a la severidad climática de
invierno, y un número, correspondiente a la severidad climática de verano.12cve: BOE-A-2013-9511Núm. 219	BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67152Documento Básico HE Ahorro de EnergíaSección HE 1
Limitación de la demanda energética12Ámbito de aplicación
Esta Sección es de aplicación en:
ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio; cambio de uso.
c) edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en la parte destinada a
talleres y procesos industriales, de la defensa y agrícolas no residenciales;
d) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2;
e) las edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente;
f) cambio del uso característico del edificio cuando este no suponga una modificación de su perfil
de uso.2Caracterización y cuantificación de la exigencia2.1Caracterización de la exigencia1
23La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la localidad en
que se ubican y del uso previsto.
En edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la envolvente térmica
deben ser tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios
habitables. Se limitará igualmente la transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre las
unidades de uso y las zonas comunes del edificio.
Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como
las condensaciones.13cve: BOE-A-2013-95111BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67153Documento Básico HE Ahorro de Energía2.2Cuantificación de la exigencia2.2.1Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes2.2.1.1 Limitación de la demanda energética del edificio
1Edificios de uso residencial privadoLa demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar
el valor límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión:
Dcal,base es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática de invierno correspondiente al edificio, que toma los valores de la tabla 2.1;
Fcal,sup es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, que toma los
valores de la tabla 2.1;
αABDcal,base [kW·h/m ·año]151515Fcal,sup00022DE2027401000 2000 3000La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar
el valor límite Dref, lim = 15 kW·h/m2·año para las zonas climáticas de verano 1, 2 y 3, o el valor límite
Dref, lim = 20 kW·h/m2·año para la zona climática de verano 4.2.2.1.1.2
1CEdificios de otros usosEl porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, respecto
al edificio de referencia del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser igual o superior al establecido en la tabla 2.2.
Tabla 2.2 Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta
respecto al edificio de referencia para edificios de otros usos, en %
Carga de las fuentes internasZona
veranoBajaMediaAltaMuy alta1, 225%25%25%10%25%20%15%0%*3, 4* No debe superar la demanda límite del edificio de referencia2Los edificios que sean asimilables al uso residencial privado, debido a su uso continuado y baja carga de las fuentes internas, pueden justificar la limitación de la demanda energética mediante los criterios aplicables al uso residencial.1La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia térmica de las zonas opacas de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la envolvente térmica del edificio, no
debe superar los valores establecidos en la tabla 2.3. De esta comprobación se excluyen los puentes
térmicos.14cve: BOE-A-2013-95112.2.1.2 Limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privadoBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67154Documento Básico HE Ahorro de EnergíaTabla 2.3 Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente térmica
Zona climática de inviernoParámetroABCDETransmitancia térmica de muros y elementos en
contacto con el terreno(1) [W/mK]1,351,251,000,750,600,55Transmitancia térmica de cubiertas y suelos en
contacto con el aire [W/mK]1,200,800,650,500,400,355,705,704,203,102,702,50< 50< 50< 50< 27< 27< 27Transmitancia térmica de huecos
(1)23(2)(3)[W/mK]
32[m /h·m ]Para elementos en contacto con el terreno, el valor indicado se exige únicamente al primer metro de muro enterrado, o el
primer metro del perímetro de suelo apoyado sobre el terreno hasta una profundidad de 0,50m.(2)Se considera el comportamiento conjunto de vidrio y marco. Incluye lucernarios y claraboyas.(3)La permeabilidad de las carpinterías indicada es la medida con una sobrepresión de 100Pa.Las soluciones constructivas diseñadas para reducir la demanda energética, tales como invernaderos adosados, muros parietodinámicos, muros Trombe, etc., cuyas prestaciones o comportamiento
térmico no se describen adecuadamente mediante la transmitancia térmica, pueden superar los límites establecidos en la tabla 2.3.
La transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que delimiten las unidades de uso
residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, no superará los valores de la tabla 2.4. Cuando las particiones interiores delimiten unidades de uso residencial entre sí no se superarán los valores de la tabla 2.5.Tabla 2.4 Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten unidades de distinto uso,
zonas comunes, y medianerías, U en W/mK
Particiones horizontales y verticalesZona climática de invierno
αABCDE1,351,251,100,950,850,70Tabla 2.5 Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten unidades del mismo uso, U
en W/mK
Tipo de elemento2.2.2Zona climática de invierno
αABCDEParticiones horizontales1,901,801,551,351,201,00Particiones verticales1,401,401,201,201,201,00Intervenciones en edificios existentes1
3Cuando la intervención produzca modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de un
elemento de la envolvente térmica que supongan un incremento de la demanda energética del edificio, las características de este elemento se adecuarán a las establecidas en este Documento Básico.
En las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total de la envolvente
térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso característico del edificio se limitará
la demanda energética conjunta del edificio de manera que sea inferior a la del edificio de referencia.
En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos de la envolvente térmica
que se sustituyan, incorporen, o modifiquen sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas
en la tabla 2.3. Cuando se intervenga simultáneamente en varios elementos de la envolvente térmica, se podrán superar los valores de transmitancia térmica de dicha tabla si la demanda energética
resultante fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los valores de la tabla a los elementos afectados.15cve: BOE-A-2013-95112.2.2.1 Limitación de la demanda energética del edificioBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67155Documento Básico HE Ahorro de Energía2.2.2.2 Limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado
En edificios de uso residencial privado, la transmitancia térmica de las nuevas particiones interiores o
aquellas que sean objeto de sustitución no superará los valores de la tabla 2.4 cuando estas delimiten las unidades de uso residencial privado de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio,
y los de la tabla 2.5 cuando delimiten unidades de uso residencial privado entre sí.2.2.3
1Limitación de condensacionesTanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se produzcan
condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o
pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será
superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo.3Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia3.1Procedimiento de verificación13.2
12Para la correcta aplicación de esta Sección del DB HE deben realizarse las siguientes verificaciones:
a) Verificación de las exigencias cuantificadas en el apartado 2 con los datos y solicitaciones definidos en el apartado 4, utilizando un procedimiento de cálculo acorde a las especificaciones establecidas en el apartado 5;
b) Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción y sistemas técnicos
expuestas en el apartado 6;
c) Cumplimiento de las condiciones de construcción y sistemas técnicos expuestas en el apartado
7.Justificación del cumplimiento de la exigencia
Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de la demanda energética que se
establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto han de incluir la siguiente información:
a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio;
b) descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio: orientación, definición de la envolvente térmica, otros elementos afectados por la comprobación de la limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado, distribución y usos de los espacios, incluidas las propiedades higrotérmicas de los elementos;
e) valores de la demanda energética y, en su caso, porcentaje de ahorro de la demanda energética
respecto al edificio de referencia, necesario para la verificación de la exigencia;
f) características técnicas mínimas que deben reunir los productos que se incorporen a las obras y
sean relevantes para el comportamiento energético del edificio.
Para justificar el cumplimiento de la exigencia básica de limitación de condensaciones intersticiales,
los documentos de proyecto han de incluir su verificación.4Datos para el cálculo de la demanda4.1Solicitaciones exteriores1Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con efecto sobre su
comportamiento térmico, y por tanto, sobre su demanda energética.16cve: BOE-A-2013-95111BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67156Documento Básico HE Ahorro de Energía3A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se define un clima
de referencia, que define las solicitaciones exteriores en términos de temperatura y radiación solar.
La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a partir de los
valores tabulados recogidos en el Apéndice B, o de documentos reconocidos elaborados por las
Comunidades Autónomas.4.2
234Solicitaciones interiores y condiciones operacionales
Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del edificio debidas a los aportes de energía de los ocupantes, equipos e iluminación.
Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros, que se recogen en los perfiles de uso del apéndice C:
Los espacios habitables del edificio mantendrán, a efectos de cálculo de la demanda, las condiciones
operacionales definidas en su perfil de uso, excluyéndose el cumplimiento de las condiciones a) y b),
relativas a temperaturas de consigna en el caso de los espacios habitables no acondicionados.
Debe especificarse el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no habitables,
que ha de ser coherente con el derivado del cumplimiento de otras exigencias y las condiciones de
proyecto.5
12Procedimientos de cálculo de la demanda
El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar la demanda energética de calefacción y
refrigeración necesaria para mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales definidas en el apartado 4.2 cuando este se somete a las solicitaciones interiores y exteriores
descritas en los apartados 4.1 y 4.2. Los procedimientos de cálculo podrán emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos simplificados equivalentes.
El procedimiento de cálculo debe permitir obtener separadamente la demanda energética de calefacción y de refrigeración.5.1Características de los procedimientos de cálculo de la demanda5.1.1
1Características generalesCualquier procedimiento de cálculo debe considerar, bien de forma detallada o bien de forma simplificada, los siguientes aspectos:
d) las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas
en los apartados 4.1 y 4.2, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se comporten
en oscilación libre;
f) las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente térmica, considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y
las sombras propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación;17cve: BOE-A-2013-95112BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67157Documento Básico HE Ahorro de Energíag) las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido
a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos
espacios y las estrategias de control empleadas.5.22El modelo del edificio debe estar compuesto por una serie de espacios conectados entre sí y con el
ambiente exterior mediante los cerramientos, los huecos y los puentes térmicos. La zonificación del
modelo puede diferir de la real siempre que refleje adecuadamente el comportamiento térmico del
Los espacios del edificio deben estar clasificados en espacios habitables y espacios no habitables.
Los primeros se clasificarán además según su carga interna (baja, media, alta o muy alta), en su caso, y según su nivel de acondicionamiento (espacios acondicionados o espacios no acondicionados).5.2.1
4HuecosDeben considerarse las características geométricas de los huecos y el espacio al que pertenecen, al
igual que las protecciones solares, sean fijas o móviles, y otros elementos que puedan producir sombras o disminuir la captación solar de los huecos.
Para los huecos, es necesario definir la transmitancia térmica del vidrio y el marco, la superficie de
ambos, el factor solar del vidrio y la absortividad de la cara exterior del marco. En el caso de puertas
cuya superficie semitransparente sea inferior al 50% es necesario considerar exclusivamente la
transmitancia térmica y, cuando sea preciso, la absortividad.
Debe considerarse la permeabilidad al aire de los huecos para el conjunto marco vidrio incluyendo el
efecto de aireadores de ventilación en su caso.
Deben tenerse en cuenta las sombras que puedan arrojar los obstáculos de fachada, incluyendo retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales y cualquier otro elemento de control solar exterior
que figure explícitamente en la memoria del proyecto y con efecto de sombra sobre los huecos.5.2.4
1Cerramientos opacosDeben definirse las características geométricas de los cerramientos de espacios habitables y no habitables, así como de particiones interiores, que estén en contacto con el aire o el terreno o se consideren adiabáticos a efectos de cálculo.
Deben definirse los parámetros de los cerramientos que describan adecuadamente sus prestaciones
térmicas. Se podrá utilizar una descripción simplificada mediante agregación de capas paralelas y
homogéneas que presente un comportamiento térmico equivalente.
Debe definirse el espesor, la densidad, la conductividad y el calor específico de las capas con masa
térmica apreciable. En el caso de capas sin masa térmica significativa (cámaras de aire) se pueden
describir sus propiedades a través de la resistencia total de la capa y su espesor.
Deben tenerse en cuenta las sombras que puedan arrojar los obstáculos remotos sobre los cerramientos exteriores del edificio.
Debe considerarse la permeabilidad al aire de los cerramientos opacos y el efecto de rejillas y aireadores, en su caso.5.2.3
1Envolvente térmica del edificioLa envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las particiones interiores que
delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior.
La envolvente térmica podrá incorporar, a criterio del proyectista, espacios no habitables adyacentes
a espacios habitables.Puentes térmicosDeben considerarse los puentes térmicos lineales del edificio, caracterizados mediante su tipo, la
transmitancia térmica lineal, obtenida en relación con los cerramientos contiguos, y su longitud. Debe
especificarse el sistema dimensional utilizado cuando no se empleen dimensiones interiores o pueda
dar lugar a dudas.18cve: BOE-A-2013-95111Modelo del edificioBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67158Documento Básico HE Ahorro de Energía5.3
1Edificio de referencia
El edificio de referencia es un edificio obtenido a partir del edificio objeto, con su misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos, y unas soluciones constructivas tipificadas, cuyos parámetros característicos se describen en el Apéndice D.6Productos de construcción6.1Características exigibles a los productos1Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los productos de construcción que componen su envolvente térmica.2Los productos para los cerramientos se definen mediante su conductividad térmica  (W/m·K) y el
factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ. En su caso, además se podrá definir la densidad  (kg/m3) y el calor específico cp (J/kg·K).
Los productos para huecos (incluidas las puertas) se caracterizan mediante la transmitancia térmica
U (W/m²·K) y el factor solar g┴ para la parte semitransparente del hueco y por la transmitancia térmica U (W/m2·K) y la absortividad α para los marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios.
Las carpinterías de los huecos se caracterizan, además, por la resistencia a la permeabilidad al aire
en m³/h·m² o bien su clase, según lo establecido en la norma UNE EN 12207.
Los valores de diseño de las propiedades citadas deben obtenerse de valores declarados por el fabricante para cada producto.
El pliego de condiciones del proyecto debe incluir las características higrotérmicas de los productos
utilizados en la envolvente térmica del edificio. Deben incluirse en la memoria los cálculos justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el pliego.
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a partir de
los valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10456. En general y salvo justificación,
los valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10ºC y un contenido de humedad
correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23ºC y 50 % de humedad relativa.3
Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la
123Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas mediante
los valores de sus transmitancias térmicas.
El cálculo de estos parámetros debe figurar en la memoria del proyecto. En el pliego de condiciones
del proyecto se deben consignar los valores y características exigibles a los cerramientos y particiones interiores.Control de recepción en obra de productos
En el pliego de condiciones del proyecto han de indicarse las condiciones particulares de control para la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente
térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.
Debe comprobarse que los productos recibidos:
El control debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.19cve: BOE-A-2013-95111BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67159Documento Básico HE Ahorro de Energía7Construcción7.1Ejecución7.2
2Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto y sus modificaciones
normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de
condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y
particiones interiores de la envolvente térmica.Control de la ejecución de la obra
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto,
sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas
señaladas en este Documento Básico.Control de la obra terminada
El control de la obra terminada debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del
En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales.20cve: BOE-A-2013-95111BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67160Documento Básico HE Ahorro de EnergíaApéndice ATerminologíaAbsortividad (α): fracción de la radiación solar incidente a una superficie que es absorbida por la misma.
La absortividad va de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%).
Adiabático: ver Cerramiento adiabático.
Carga interna: conjunto de solicitaciones generadas en el interior del edificio, debidas, fundamentalmente, a los aportes de energía de los ocupantes, los equipos eléctricos y la iluminación.
En función de su densidad de las fuentes internas la carga interna de los espacios habitables se clasifica
Tabla A.1 Carga interna en función de la densidad de las fuentes internas
Carga internaDensidad de las fuentes
internas, CFI [W/m ]Baja<6Media6–9Alta9 – 12Muy alta> 12Cerramiento: elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u otros
edificios. Comprende las cubiertas, suelos, huecos, muros y medianeras.
En la intervención en edificios existentes, cuando un elemento de cerramiento separe una zona ampliada
respecto a otra existente, se considerará perteneciente a la zona ampliada
Cerramiento adiabático: cerramiento a través del cual se considera que no se produce intercambio de
Clima de referencia: clima normalizado que define los parámetros climáticos (temperatura, radiación
solar…) representativos de una zona climática concreta para el cálculo de la demanda. Permite estandarizar las solicitaciones exteriores.
Condiciones operacionales: conjunto de temperaturas de consigna y distribución horaria de las cargas
internas definidas para cada perfil de uso.
Cubierta: cerramiento en contacto con el aire exterior en su cara superior cuya inclinación sea inferior a
60º respecto a la horizontal.
Demanda energética: energía útil necesaria que tendrían que proporcionar los sistemas técnicos para
mantener en el interior del edificio unas condiciones definidas reglamentariamente en función del uso del
edificio (perfiles de uso) y de la zona climática en la que se ubique (clima de referencia). Se puede dividir
en demanda energética de calefacción, de refrigeración, de agua caliente sanitaria (ACS) y de ilumina2
ción, y se expresa en kW·h/m .año, considerada la superficie útil de los espacios habitables del edificio.
Demanda energética del edificio de referencia: demanda energética obtenida para el edificio de
referencia. Puede obtenerse para la demanda energética de calefacción, de refrigeración, conjunta (de
calefacción y refrigeración) o global (que incluye la demanda de calefacción, refrigeración, ACS e iluminación). Se expresa en kW·h/m2.año, considerada la superficie útil de los espacios habitables del
edificio.La ponderación se realiza en función del consumo de energía primaria requerido para combatir cada
demanda energética, siendo DG = DC + 0,70·DR la expresión que permite obtener la demanda energética21cve: BOE-A-2013-9511Demanda energética conjunta (de calefacción y refrigeración): demanda energética obtenida como
suma ponderada de la demanda energética de calefacción (DC) y la demanda energética de refrigeración
(DR). Se expresa en kW·h/m2.año, considerada la superficie útil de los espacios habitables del edificio.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67161Documento Básico HE Ahorro de Energíaconjunta para edificios situados en territorio peninsular y DG = DC + 0,85·DR para el caso de territorio
extrapeninsular.
Densidad de las fuentes internas: promedio horario de la carga térmica total debida a las fuentes
internas, repercutida sobre la superficie útil.
Se calcula a partir de las cargas nominales en cada hora para cada carga (carga sensible debida a la
ocupación, carga debida a iluminación y carga debida a equipos) a lo largo de una semana tipo:
CFI = ΣCoc / (7·24) + ΣCil / (7·24) + ΣCeq / (7·24)
ΣCeq = suma de las cargas nominales de equipos [W/m²], por hora y a lo largo de una semana tipoLos horarios para los perfiles de uso tipo se especifican en el apéndice C.
La densidad de las fuentes internas del edificio se obtiene promediando las densidades de cada uno de
los espacios ponderadas por la fracción de la superficie útil que representa cada espacio en relación a la
superficie útil total del edificio.
Edificio de referencia: edificio obtenido a partir del edificio objeto que se define con su misma forma,
tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos, y unas soluciones
constructivas con parámetros característicos iguales a los establecidos en el Apéndice D.
Edificio objeto: edificio tal cual ha sido proyectado en geometría (forma, tamaño y orientación), construcción y condiciones de uso, del que se quiere verificar el cumplimiento de la reglamentación.
Envolvente (térmica): ver definición del apartado 5.2.1.
Espacio habitable: espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo uso y
condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de la demanda energética.
En función de la disponibilidad de sistemas de calefacción y/o refrigeración, los espacios habitables se
clasifican en acondicionados o no acondicionados.
Espacio (habitable) acondicionado: espacio habitable que va a disponer de un sistema de calefacción
y/o refrigeración. En uso residencial privado se consideran acondicionados todos los espacios habitables.
Espacio (habitable) de carga interna alta: espacio habitable donde se genera gran cantidad de calor
por su ocupación, iluminación o equipos existentes. Corresponde a espacios con una densidad de las
fuentes internas entre 9 W/m² y 12 W/m².
Espacio (habitable) de carga interna baja: espacio habitable donde se disipa poco calor. Comprende
los espacios destinados principalmente a residir en ellos, con carácter eventual o permanente. En esta
categoría se incluyen todos los espacios de edificios de viviendas y aquellas zonas o espacios de edificios asimilables a éstos en uso y dimensión, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de hospitales y salas de estar, así como sus zonas de circulación vinculadas. Corresponde a una densidad de las
fuentes internas inferior a 6 W/m².
Espacio (habitable) de carga interna media: espacio habitable donde se genera una cantidad de calor,
intermedia entre los espacios definidos con alta y baja carga interna. Corresponde a una densidad de las
fuentes internas entre 6 W/m² y 9 W/m².
Espacio (habitable) de carga interna muy alta: espacio habitable donde se genera gran cantidad de
calor por su ocupación, iluminación o equipos existentes. Corresponde a espacios con una densidad de
las fuentes internas superior a 12 W/m².22cve: BOE-A-2013-9511Núm. 219	BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67162Documento Básico HE Ahorro de EnergíaEspacio (habitable) no acondicionado: espacio habitable que no va a disponer de un sistema de calefacción y/o refrigeración. Al ser un espacio habitable dispone, sin embargo de fuentes internas (iluminación, ocupación y equipos). Se aplica a usos distintos del residencial privado, puesto que en este se consideran acondicionados todos los espacios habitables.
Espacio no habitable: espacio formado por uno o varios recintos no habitables contiguos con el mismo
uso y condiciones térmicas equivalentes, agrupados a efectos de cálculo de la demanda energética. Al
no ser un espacio habitable no se considera la existencia de fuentes internas (iluminación, ocupación y
Fachada: cerramiento en contacto con el aire exterior cuya inclinación es superior a 60º respecto a la
horizontal. La orientación de una fachada se caracteriza mediante el ángulo α que es el formado por el
norte geográfico y la normal exterior de la fachada, medido en sentido horario. Se distinguen 8 orientaciones según los sectores angulares contenidos en la figura A.1.Norte0< 22,5; 0 ≥ 337,5;Noreste22,5  0 <60Este60  0 <111Sureste111  0 <162Sur162  0 <198Suroeste198  0 <249Oeste249  0 <300Noroeste300  0 < 337,5Figura A.1. Orientaciones de las FachadasFactor de sombra (Fs): fracción de la radiación incidente en un hueco que no es bloqueada por la
presencia de obstáculos de fachada, tales como: retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales u
Factor solar (g┴): cociente entre la radiación solar a incidencia normal que se introduce en el edificio a
través del acristalamiento y la que se introduciría si el acristalamiento se sustituyese por un hueco
perfectamente transparente. Se refiere exclusivamente a la parte semitransparente de un hueco.
Factor solar modificado (F): fracción de la radiación incidente en un hueco que no es bloqueada por el
efecto de obstáculos de fachada y las partes opacas del hueco. Se calcula a partir del factor de sombra
del hueco (FS), el factor solar de la parte semitransparente del hueco (g┴), la absortividad de la parte
opaca (α) (normalmente el marco), su transmitancia térmica (Um), y la fracción de la parte opaca (FM),
F = FS·[(1 – FM)·g┴ + FM·0,04·Um·α]
Hueco: cualquier elemento transparente o semitransparente de la envolvente del edificio. Comprende las
ventanas, lucernarios y claraboyas así como las puertas acristaladas con una superficie semitransparente superior al 50%.
Invernadero adosado: recinto no acondicionado formado por un cerramiento exterior con un porcentaje
alto de superficie acristalada que se coloca adyacente a las fachadas de un edificio. El elemento de fachada que actúa de separación entre el invernadero y las zonas interiores del edificio puede incluir también acristalamientos. Es posible la existencia de una circulación de aire generalmente forzada a través
de dicho recinto, bien en forma de recirculación del aire interior o de precalentamiento de aire exterior
que se usa para ventilación. A esta misma categoría pertenecen las galerías y los balcones acristalados.23cve: BOE-A-2013-9511Núm. 219	BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67163Documento Básico HE Ahorro de EnergíaLucernario: cualquier hueco situado en una cubierta, por tanto su inclinación será menor de 60º respecto a la horizontal.
Masa térmica: capacidad de los materiales de absorber y almacenar calor. Depende de la densidad del
material, de su calor específico y su conductividad.
Material: parte de un producto sin considerar su modo de entrega, forma y dimensiones, sin ningún
revestimiento o recubrimiento.
Medianería: cerramiento que linda con otro edificio ya construido o que se construya a la vez y que
conforme una división común. Si el edificio se construye con posterioridad el cerramiento se considerará,
a efectos térmicos, una fachada.
Muro parietodinámico: cerramiento que aprovecha la energía solar para el precalentamiento del aire
exterior de ventilación. Generalmente está formado por una hoja interior de fábrica, una cámara de aire y
una hoja exterior acristalada o metálica que absorbe la radiación solar. La circulación del aire puede ser
natural (termosifón) o forzada.
Muro Trombe: cerramiento que aprovecha la energía solar para el calentamiento por recirculación del
aire interior del edificio. Generalmente está formado por una hoja interior de fábrica, una cámara de aire
y un acristalamiento exterior. La circulación del aire puede ser natural (termosifón) o forzada. También se
denomina muro solar ventilado.
Parámetro característico: magnitud que se suministra como dato de entrada a un procedimiento de
Partición interior: elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes.
Pueden ser verticales u horizontales.
respecto a otra existente, se considerará perteneciente a la zona ampliada.
Perfil de uso: descripción hora a hora, para un año tipo, de las cargas internas (carga sensible por ocupación, carga latente por ocupación, equipos, iluminación y ventilación) y temperaturas de consigna (alta
y baja) de un espacio habitable. Está determinado por el uso del espacio habitable, su nivel de cargas
internas y su periodo de utilización.
Periodo de utilización: tiempo característico de utilización de un espacio habitable o del edificio. A efectos de la definición de perfiles de uso se establecen periodos de utilización tipo de 8h, 12h, 16h y 24h.
Para edificios de uso residencial privado se establece un periodo de utilización de 24h.
Permeabilidad al aire: propiedad de una ventana o puerta de dejar pasar el aire cuando se encuentra
sometida a una presión diferencial. La permeabilidad al aire se caracteriza por la capacidad de paso del
aire, expresada en m /h, en función de la diferencia de presiones.
Porcentaje de ahorro de la demanda energética: relación entre la diferencia entre la demanda energética del edificio de referencia (Dref) y del edificio objeto (Dobj) y la demanda energética del edificio de referencia, expresada como porcentaje. Puede aplicarse a la demanda energética de calefacción, demanda
energética de refrigeración o a la demanda energética conjunta (de calefacción y refrigeración).
%AD = 100 x (Dref – Dobj) / DrefPuente térmico: zona de la envolvente térmica del edificio en la que se evidencia una variación de la
uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del cerramiento o de los materiales
empleados, por la penetración completa o parcial de elementos constructivos con diferente conductividad, por la diferencia entre el área externa e interna del elemento, etc., que conllevan una minoración de
la resistencia térmica respecto al resto del cerramiento.24cve: BOE-A-2013-9511Producto: forma final de un material listo para su uso, de forma y dimensiones dadas y que incluye
cualquier recubrimiento o revestimiento.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67164Documento Básico HE Ahorro de EnergíaLos puentes térmicos son partes sensibles de los edificios donde aumenta la probabilidad de producción
Los puentes térmicos más comunes son:
iii) cubiertas con pretil;
iv) cubiertas sin pretil;
vi) unión de fachada con losa o solera;
vii) unión de fachada con muro enterrado o pantalla;
c) Esquinas o encuentros de fachadas, que, dependiendo de la posición del ambiente exterior se
Puente térmico lineal: puente térmico con una sección transversal uniforme a lo largo de una dirección.
Recinto habitable: recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo
de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes:
Severidad climática: cociente entre la demanda energética de un edificio en una localidad y la
correspondiente al mismo edificio en una localidad de referencia. En la presente reglamentación se ha
tomado Madrid como localidad de referencia, siendo, por tanto, su severidad climática la unidad. Se
define una severidad climática de verano y otra de invierno.
Sistema dimensional: sistema que determina el método para determinar la longitud (u otra magnitud)
característica de un elemento constructivo.
Solicitaciones exteriores: acciones exteriores al edificio que tienen efecto sobre el comportamiento
térmico del mismo. Comprende, fundamentalmente, las cargas térmicas debidas al clima.25cve: BOE-A-2013-9511Núm. 219	BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67165Documento Básico HE Ahorro de EnergíaSolicitaciones interiores: acciones interiores al edificio que tienen efecto sobre el comportamiento
térmico del mismo. Comprende, fundamentalmente, las cargas térmicas debidas a los aportes de energía
de los ocupantes, equipos e iluminación.
Suelo: cerramiento horizontal o ligeramente inclinado que esté en contacto por su cara inferior con el
aire, con el terreno, o con un espacio no habitable.
Temperatura de consigna: temperatura o rango de temperaturas consideradas en el cálculo de la
demanda enegética que fija el límite de temperatura interior a partir del cual operan los sistemas de
acondicionamiento del edificio, requiriendo aportes energéticos.
Transmitancia térmica: flujo de calor, en régimen estacionario, para un área y diferencia de temperaturas unitarias de los medios situados a cada lado del elemento que se considera.
Transmitancia térmica lineal: flujo de calor, en régimen estacionario, para una longitud y diferencia de
temperaturas unitarias de los medios situados a cada lado del puente térmico que se considera.
Unidad de uso: edificio o parte de él destinada a un uso específico, en la que sus usuarios están vinculados entre sí bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación; o bien por formar
parte de un grupo o colectivo que realiza la misma actividad. Se consideran unidades de uso diferentes,
a) En edificios de vivienda, cada una de las viviendas.
b) En hospitales, hoteles, residencias, etc., cada habitación, incluidos sus anexos.
c) En edificios docentes, cada aula, laboratorio, etc.
Uso característico: uso predominante o representativo a efectos de la estimación de la demanda energética.
invierno, y un número, correspondiente a la severidad climática de verano.26cve: BOE-A-2013-9511Núm. 219	BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67166Documento Básico HE Ahorro de EnergíaApéndice BZonas climáticasB.1 Zonas climáticas
Las tablas B.1 y B.2 permiten obtener la zona climática (Z.C.) de una localidad en función de su capital
de provincia y su altitud respecto al nivel del mar (h). Para cada provincia, se tomará el clima
correspondiente a la condición con la menor cota de comparación.
Tabla B.1.- Zonas climáticas de la Península Ibérica
Zonas climáticas Península Ibérica
Z.C.AltitudAlbacete
Coruña, La/ A Coruña
ZaragozaD3
207CapitalZ.C.AltitudA4A3A2A1B4
h < 250h < 100B3B2B1C4h < 400
h < 400C3C2C1D3h < 450
h < 700
h < 800h < 950
h ≥ 700
h ≥ 800h < 450h ≥ 450
h < 250D2h < 600
h < 50h < 550h < 850h ≥ 850h < 450h < 750
h < 600h ≥ 750h < 1050
h < 600
h < 500h < 450
h < 550h < 150h < 850
h < 600h < 500h ≥ 850
h < 1000h < 200h < 50h < 150h < 600
h < 350h < 800h < 750
h < 100h < 600
h < 200h < 500
h < 700h < 300
h < 100h < 550
h < 150h < 1050
h < 600h < 950
h ≥ 700h ≥ 700
h ≥ 1250
h < 1250
h < 500 h ≥ 500
h ≥ 1000h ≥ 550
h < 300h < 800
h < 50h < 250h ≥ 1050
h ≥ 1300
h ≥ 1000h < 1300
h < 950 h < 1000
h < 400 h < 700
h < 1250h < 800
h < 200h < 350h ≥ 1000h ≥ 200
h < 800h < 350h < 550
h < 300h < 350h < 600
h ≥ 350h < 800
h < 650h < 150
h < 200h < 750
h < 450h < 800h < 1000h ≥ 1000h ≥ 500
h < 500h < 950
h < 500h ≥ 950
h ≥ 650D1E1h < 800
A1B4B3B2B1h ≥ 800h ≥ 500
h < 500h < 500
h < 50A2h ≥ 600
h ≥ 400
h ≥ 1000h ≥ 200
h < 50A3h ≥ 800
h ≥ 550
h ≥ 800h ≥ 250
h < 100A4h ≥ 600
h ≥ 1050h ≥ 500
h ≥ 550h < 100
h < 50E1
h ≥ 950h < 250h < 150D1C4h < 650C3C2C1D3D2Tabla B.2.- Zonas climáticas de las Islas Canarias
Zonas climáticas Canarias
CapitalZ.C.AltitudPalmas de Gran Canaria, Las
Santa Cruz de Tenerifeα3
α3114
027α3A2B2C2h < 350 h < 750 h < 1000 h ≥ 1000
h < 350 h < 750 h < 1000 h ≥ 1000cve: BOE-A-2013-9511CapitalBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67167Documento Básico HE Ahorro de EnergíaB.2 Clima de referencia
La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento, publicará en formato
informático los datos que definen el clima de referencia de cada zona climática, que establece las
condiciones exteriores de cálculo.28cve: BOE-A-2013-9511Núm. 219	BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67168Documento Básico HE Ahorro de EnergíaApéndice CPerfiles de usoC.1 Perfiles de uso
Las siguientes tablas recogen los perfiles de uso normalizados de los edificios (solicitaciones interiores)
en función de su uso, densidad de las fuentes internas (baja, media o alta) y periodo de utilización (8, 12,
16 y 24h):1-7(24h, BAJA)
9-15 16-2324–
2,150,54
2,151,08
2,151,36
1,360,34
1,360,68
1,360,441,321,321,322,20,441,321,321,322,24,004,00********USO RESIDENCIAL
Temp Consigna Alta (°C)
Temp Consigna Baja (°C)
Ocupación sensible (W/m²)
Ocupación latente (W/m²)
Iluminación (W/m²)
Laboral, Sábado y Festivo
Equipos (W/m²)
Ventilación verano1
Ventilación invierno2
Laboral, Sábado y Festivo29cve: BOE-A-2013-95111
En régimen de verano, durante el periodo comprendido entre la 1 y
las 8 horas, ambas incluidas, se supondrá que los espacios
habitables de los edificios destinados a vivienda presentan una
infiltración originada por la apertura de ventanas de 4 renovaciones por
hora. El resto del tiempo, indicados con * en la tabla, el número de
renovaciones hora será constante e igual al mínimo exigido por el DB
El número de renovaciones hora, indicado con * en la tabla, será
constante e igual al calculado mínimo exigido por el DB HS.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67169Documento Básico HE Ahorro de EnergíaBAJATemp Consigna Alta (°C)
Laboral y Sábado
Iluminación (%)
Ventilación (%)
FestivoUSO NO RESIDENCIAL: 12 hTemp Consigna Alta (°C)
Festivo1-6
21-24MEDIAALTA7-141-6
15-247-14–
07-141-6
15-24–
15-24BAJA
7-14 17-201-6
21-24MEDIA
7-1417-201-6
21-24ALTA
7-1417-21–
030cve: BOE-A-2013-9511USO NO RESIDENCIAL: 8 hBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67170Documento Básico HE Ahorro de EnergíaTemp Consigna Alta (°C)
FestivoBAJA
23-247-14–
–MEDIAALTA15-221-6
23-247-1415-221-6
23-2425
010,00 10,00
0USO NO RESIDENCIAL: 24 hTemp Consigna Alta (°C)
FestivoBAJAMEDIAALTA7-141-6
15-247-1425
15-24317-14 15-22cve: BOE-A-2013-9511USO NO RESIDENCIAL: 16 hBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67171Documento Básico HE Ahorro de EnergíaApéndice DDefinición del edificio de referenciaD.1 Características generales
El edificio de referencia se define con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de
cada espacio, e iguales obstáculos remotos que el edificio objeto.
Los parámetros de transmitancia y factor solar de los elementos de la envolvente térmica son los
establecidos en el apartado D.2.
El documento Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER recoge el
procedimiento detallado para la obtención del edificio de referencia a partir del edificio objeto, incluida la
definición constructiva de los elementos, valores de cálculo de los puentes térmicos, niveles de ventilación e infiltración, etc.D.2 Parámetros característicos de la envolvente
D.2.1 ZONA CLIMÁTICA α1, A1
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terrenoUMlim: 0,94 W/m2 KTransmitancia límite de suelosUSlim: 0,53 W/m2 KTransmitancia límite de cubiertas2
UClim: 0,50 W/m KFactor solar modificado límite de lucernariosFLlim: 0,29
2Transmitancia límite de huecos UHlim W/m KFactor solar modificado límite de huecos FHlim
Baja carga internaAlta carga interna% de huecos
de 0 a 10N/NE/NO
5,7E/O
5,7SE/SO
-SE/SO
-de 11 a 204,75,75,75,7------de 21 a 304,15,55,75,7------de 31 a 403,85,25,75,7---0,56-0,60de 41 a 503,55,05,75,7---0,47-0,52de 51 a 603,44,85,75,7---0,42-0,46D.2.2 ZONA CLIMÁTICA α2, A2
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terrenoUMlim: 0,94 W/m2 KTransmitancia límite de suelosUSlim: 0,53 W/m2 KTransmitancia límite de cubiertasUClim: 0,50 W/m2 KFactor solar modificado límite de lucernariosFLlim: 0,29
-de 11 a 204,75,75,75,7------de 21 a 304,15,55,75,7---0,60--de 31 a 403,85,25,75,7---0,47-0,51de 41 a 503,55,05,75,70,59--0,400,580,43de 51 a 603,44,85,75,70,51-0,550,350,520,3832E/O
-cve: BOE-A-2013-95112Transmitancia límite de huecos UHlim W/m KBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67172Documento Básico HE Ahorro de EnergíaD.2.3 ZONA CLIMÁTICA α3, A3
-de 11 a 204,75,75,75,7------de 21 a 304,15,55,75,7---0,60--de 31 a 403,85,25,75,7---0,48-0,51de 41 a 503,55,05,75,70,57-0,600,410,570,44de 51 a 603,44,85,75,70,50-0,540,360,510,39D.2.4 ZONA CLIMÁTICA α4, A4
2Transmitancia límite de huecos UHlim W/m K
5,7de 11 a 204,7de 21 a 304,1de 31 a 403,8de 41 a 503,5de 51 a 603,4E/O
5,7Factor solar modificado límite de huecos FHlim
Baja carga internaS
-5,75,75,7--5,55,75,7--5,25,75,70,575,05,75,70,474,85,75,70,40Alta carga internaE/O
------0,56-0,57-0,580,430,590,44-0,480,350,490,370,550,420,300,420,32D.2.5 ZONA CLIMÁTICA B1
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terrenoUMlim: 0,82 W/m2 KTransmitancia límite de suelosUSlim: 0,52 W/m KTransmitancia límite de cubiertasUClim: 0,45 W/m2 KFactor solar modificado límite de lucernariosFLlim: 0,322Factor solar modificado límite de huecos FHlim
5,4E/O
-de 11 a 203,84,95,75,7------de 21 a 303,34,35,75,7------de 31 a 403,04,05,65,6---0,56-0,60de 41 a 502,83,75,45,4---0,47-0,52de 51 a 602,73,65,25,2---0,42-0,4633cve: BOE-A-2013-9511Transmitancia límite de huecos UHlim W/m2KBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67173Documento Básico HE Ahorro de EnergíaD.2.6 ZONA CLIMÁTICA B2
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terrenoUMlim: 0,82 W/m2 KTransmitancia límite de suelosUSlim: 0,52 W/m2 KTransmitancia límite de cubiertasUClim: 0,45 W/m2 KFactor solar modificado límite de lucernariosFLlim: 0,32
-de 11 a 203,84,95,75,7------de 21 a 303,34,35,75,7---0,60--de 31 a 403,04,05,65,6---0,47-0,51de 41 a 502,83,75,45,40,59--0,400,580,43de 51 a 602,73,65,25,20,51-0,550,350,520,38D.2.7 ZONA CLIMÁTICA B3
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terrenoUMlim: 0,82 W/m2 KTransmitancia límite de suelosUSlim: 0,52 W/m2 KTransmitancia límite de cubiertasUClim: 0,45 W/m2 KFactor solar modificado límite de lucernariosFLlim: 0,30
-de 11 a 203,84,95,75,7-----de 21 a 303,34,35,75,7---0,57--de 31 a 403,04,05,65,6---0,45-0,50de 41 a 502,83,75,45,40,53-0,590,380,570,43de 51 a 602,73,65,25,20,46-0,520,330,510,38D.2.8 ZONA CLIMÁTICA B4
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terrenoUMlim: 0,82 W/m2 KTransmitancia límite de suelosUSlim: 0,52 W/m KTransmitancia límite de cubiertasUClim: 0,45 W/m2 KFactor solar modificado límite de lucernariosFLlim: 0,282% de huecos
5,4de 11 a 203,8de 21 a 303,3de 31 a 403,0de 41 a 502,8de 51 a 602,7E/O
-4,95,75,7--4,35,75,7--4,05,65,60,553,75,45,40,453,65,25,20,3934Alta carga internaE/O
------0,55-0,57-0,580,420,590,44-0,480,340,490,360,550,410,290,420,31cve: BOE-A-2013-9511Transmitancia límite de huecos UHlim W/m2KBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67174Documento Básico HE Ahorro de EnergíaD.2.9 ZONA CLIMÁTICA C1
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terrenoUMlim: 0,73 W/m2 KTransmitancia límite de suelosUSlim: 0,50 W/m2 KTransmitancia límite de cubiertasUClim: 0,41 W/m2 KFactor solar modificado límite de lucernariosFLlim: 0,37
4,4E/O
4,4SE/SO
-de 11 a 203,43,94,44,4-----de 21 a 302,93,34,34,3------de 31 a 402,63,03,93,9---0,56-0,60de 41 a 502,42,83,63,6---0,47-0,52de 51 a 602,22,73,53,5---0,42-0,46D.2.10 ZONA CLIMÁTICA C2
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terrenoUMlim: 0,73 W/m2 KTransmitancia límite de suelosUSlim: 0,50 W/m2 KTransmitancia límite de cubiertasUClim: 0,41 W/m2 KFactor solar modificado límite de lucernariosFLlim: 0,32
-de 11 a 203,43,94,44,4------de 21 a 302,93,34,34,3---0,60--de 31 a 402,63,03,93,9---0,47-0,51de 41 a 502,42,83,63,60,59--0,400,580,43de 51 a 602,22,73,53,50,51-0,550,350,520,38D.2.11 ZONA CLIMÁTICA C3
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terrenoUMlim: 0,73 W/m2 KTransmitancia límite de suelosUSlim: 0,50 W/m KTransmitancia límite de cubiertasUClim: 0,41 W/m2 KFactor solar modificado límite de lucernariosFLlim: 0,282Factor solar modificado límite de huecos FHlim
-de 11 a 203,43,94,44,4-----SE/SO
-de 21 a 302,93,34,34,3---0,55-0,59de 31 a 402,63,03,93,9---0,43-0,46de 41 a 502,42,83,63,60,51-0,540,350,520,39de 51 a 602,22,73,53,50,43-0,470,310,460,3435E/O
-cve: BOE-A-2013-9511Transmitancia límite de huecos UHlim W/m2KBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67175Documento Básico HE Ahorro de EnergíaD.2.12 ZONA CLIMÁTICA C4
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terrenoUMlim: 0,73 W/m2 KTransmitancia límite de suelosUSlim: 0,50 W/m2 KTransmitancia límite de cubiertasUClim: 0,41 W/m2 KFactor solar modificado límite de lucernariosFLlim: 0,27
4,4de 11 a 203,4de 21 a 302,9de 31 a 402,6de 41 a 502,4de 51 a 602,2E/O
4,4Factor solar modificado límite de huecos FHlim
-3,94,44,4--3,34,34,3--3,03,93,90,542,83,63,60,472,73,53,50,38Alta carga internaE/O
------0,54-0,56-0,560,410,570,43-0,460,340,470,350,530,390,290,400,30D.2.13 ZONA CLIMÁTICA D1
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terrenoUMlim: 0,66 W/m2 KTransmitancia límite de suelosUSlim: 0,49 W/m2 KTransmitancia límite de cubiertasUClim: 0,38 W/m2 KFactor solar modificado límite de lucernariosFLlim: 0,36
3,5E/O
3,5SE/SO
-de 11 a 203,03,53,53,5-----de 21 a 302,52,93,53,5------de 31 a 402,22,63,43,4---0,54-0,58de 41 a 502,12,53,23,2---0,45-0,49de 51 a 601,92,33,03,0---0,400,570,44D.2.14 ZONA CLIMÁTICA D2
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terrenoUMlim: 0,66 W/m2 KTransmitancia límite de suelosUSlim: 0,49 W/m KTransmitancia límite de cubiertasUClim: 0,38 W/m2 KFactor solar modificado límite de lucernariosFLlim: 0,312E/O
3,5Factor solar modificado límite de huecos FHlim
-3,53,53,5--2,93,53,5--Alta carga interna% de huecos
3,5de 11 a 203,0de 21 a 302,5de 31 a 402,22,63,43,4---0,46-0,49de 41 a 502,12,53,23,2--0,610,380,540,41de 51 a 601,92,33,03,00,49-0,530,330,480,3636E/O
------0,58-0,61cve: BOE-A-2013-9511Transmitancia límite de huecos UHlim W/m2KBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67176Documento Básico HE Ahorro de EnergíaD.2.15 ZONA CLIMÁTICA D3
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terrenoUMlim: 0,66 W/m2 KTransmitancia límite de suelosUSlim: 0,49 W/m2 KTransmitancia límite de cubiertasUClim: 0,38 W/m2 KFactor solar modificado límite de lucernariosFLlim: 0,28
3,5de 11 a 203,0de 21 a 302,5de 31 a 402,22,63,4de 41 a 502,12,53,2de 51 a 601,92,33,03,0Factor solar modificado límite de huecos FHlim
Baja carga internaAlta carga internaS
-3,53,53,5--2,93,53,5-------0,54-0,573,4---0,420,580,453,20,50-0,530,350,490,370,420,610,460,300,430,32D.2.16 ZONA CLIMÁTICA E1
Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terrenoUMlim: 0,57 W/m2 KTransmitancia límite de suelosUSlim: 0,48 W/m2 KTransmitancia límite de cubiertasUClim: 0,35 W/m2 KFactor solar modificado límite de lucernariosFLlim: 0,36
3,1E/O
3,1SE/SO
-de 11 a 203,13,13,13,1-----de 21 a 302,63,03,13,1------de 31 a 402,22,73,13,1---0,54-0,56de 41 a 502,02,43,13,1---0,450,600,49de 51 a 601,92,33,03,0---0,400,540,4337SE/SO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67177Documento Básico HE Ahorro de EnergíaApéndice E Valores orientativos de los parámetros
característicos de la envolvente térmica
E.1Características generalesEste apéndice aporta valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmica para
el predimensionado de soluciones constructivas en uso residencial.
El uso de soluciones constructivas con parámetros característicos iguales a los indicados no garantiza el
cumplimiento de la exigencia pero debería conducir a soluciones próximas a su cumplimiento. Los valores se han obtenido considerando unos puentes térmicos equivalentes a los del edificio de referencia y
un edificio de una compacidad media.
Para simplificar el uso de estas tablas se ha tomado como límite de aplicación una superficie total de
huecos no superior al 15% de la superficie útil. Las transmitancias térmicas de huecos y el factor solar
modificado recomendados deberían reducirse respecto a los indicados en caso de tener relaciones
mayores de superficie de huecos respecto a la superficie útil.
La descripción de la captación solar en invierno es cualitativa. Es alta para edificios con ventanas sin
obstáculos orientadas al sur, sureste o suroeste, y baja para orientaciones norte, noreste, noroeste, o
para cualquier orientación en el caso de existir obstáculos que impidan la radiación directa sobre los
huecos. Para cada nivel de captación y zona climática se proporciona un rango de transmitancias que
corresponde a un porcentaje total de huecos respecto a la superficie útil entre el 15% (nivel inferior) y el
10% (nivel superior).E.2Parámetros característicos de la envolvente térmica
2Tabla E.1. Transmitancia del elemento [W/m K]
Transmitancia del
elemento [W/m K]
UCαABCDE0.94
0.330.29
0.19UM: Transmitancia térmica de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno
US: Transmitancia térmica de suelos (forjados en contacto con el aire exterior)
UC: Transmitancia térmica de cubiertas
2Tabla E.2. Transmitancia térmica de huecos [W/m K]
Transmitancia térmica de
huecos [W/m K]Captación solarαABCDEAlta5.5 – 5.72.6 – 3.52.1 – 2.71.9 – 2.11.8 – 2.11.9 – 2.0Media5.1 – 5.72.3 – 3.11.8 – 2.31.6 – 2.01.6 – 1.81.6 – 1.7Baja4.7 – 5.71.8 – 2.61.4 – 2.01.2 – 1.61.2 – 1.41.2 – 1.338cve: BOE-A-2013-9511NOTA: Para el factor solar modificado se podrá tomar como referencia, para zonas climáticas con un verano tipo 4, un valor
inferior a 0,57 en orientación sur/sureste/suroeste, e inferior a 0,55 en orientación este/oeste.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67178Documento Básico HE Ahorro de energíaSección HE 2
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.39cve: BOE-A-2013-9511Núm. 219	BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67179Documento Básico HE Ahorro de energíaSección HE 3
Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación1
Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:
a) a edificios de nueva construcción;
b) intervención en edificios existentes con una superficie útil total final (incluidas las partes ampliadas, en su caso) superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie iluminada;
c) otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se
cumplan los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la renovación afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de
control o regulación, se dispondrán estos sistemas;
d) cambio de uso característico del edificio;
e) cambios de actividad en una zona del edificio que impliquen un valor más bajo del Valor de Eficiencia Energética de la Instalación límite, respecto al de la actividad inicial, en cuyo caso se
adecuará la instalación de dicha zona.2Se excluyen del ámbito de aplicación:
c) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2:
d) interiores de viviendas.
e) los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística.3En los casos excluidos en el punto anterior, en el proyecto se justificarán las soluciones adoptadas,
en su caso, para el ahorro de energía en la instalación de iluminación.4Se excluyen, también, de este ámbito de aplicación los alumbrados de emergencia.2Caracterización y cuantificación de las exigencias2.1Valor de Eficiencia Energética de la Instalación
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el
valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente
expresión:P 100
S  Em(2.1)40cve: BOE-A-2013-95111BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67180Documento Básico HE Ahorro de energíasiendo2Pla potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W];Sla superfície iluminada [m2];Emla iluminancia media horizontal mantenida [lux]Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la
tabla 2.1. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas.
Tabla 2.1 Valores límite de eficiencia energética de la instalación
Zonas de actividad diferenciada
administrativo en generalVEEI
3,0andenes de estaciones de transporte3,0pabellones de exposición o ferias3,0salas de diagnóstico (1)3,5aulas y laboratorios (2)3,5habitaciones de hospital (3)4,0recintos interiores no descritos en este listado4,0zonas comunes (4)4,0almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas4,0aparcamientos4,0espacios deportivos (5)4,0estaciones de transporte (6)5,0supermercados, hipermercados y grandes almacenes5,0bibliotecas, museos y galerías de arte5,0zonas comunes en edificios no residenciales6,0centros comerciales (excluidas tiendas) (7)6,0hostelería y restauración (8)8,0religioso en general8,0salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, salas de
ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias (9)8,0tiendas y pequeño comercio8,0habitaciones de hoteles, hostales, etc.10,0locales con nivel de iluminación superior a 600lux2,541cve: BOE-A-2013-9511(1)Incluye la instalación de iluminación general de salas como salas de examen general, salas de emergencia, salas de escaner y
radiología, salas de examen ocular y auditivo y salas de tratamiento. Sin embargo quedan excluidos locales como las salas de
operación, quirófanos, unidades de cuidados intensivos, dentista, salas de descontaminación, salas de autopsias y mortuorios y
otras salas que por su actividad puedan considerarse como salas especiales.
Incluye la instalación de iluminación del aula y las pizarras de las aulas de enseñanza, aulas de práctica de ordenador, música,
laboratorios de lenguaje, aulas de dibujo técnico, aulas de prácticas y laboratorios, manualidades, talleres de enseñanza y aulas de
arte, aulas de preparación y talleres, aulas comunes de estudio y aulas de reunión, aulas clases nocturnas y educación de adultos,
salas de lectura, guarderías, salas de juegos de guarderías y sala de manualidades.
Incluye la instalación de iluminación interior de la habitación y baño, formada por iluminación general, iluminación de lectura e
iluminación para exámenes simples.
Espacios utilizados por cualquier persona o usuario, como recibidor, vestíbulos, pasillos, escaleras, espacios de tránsito de personas, aseos públicos, etc.
Incluye las instalaciones de iluminación del terreno de juego y graderíos de espacios deportivos, tanto para actividades de entrenamiento y competición, pero no se incluye las instalaciones de iluminación necesarias para las retransmisiones televisadas.
Los graderíos serán asimilables a zonas comunes del grupo 1
Espacios destinados al tránsito de viajeros como recibidor de terminales, salas de llegadas y salidas de pasajeros, salas de recogida de equipajes, áreas de conexión, de ascensores, áreas de mostradores de taquillas, facturación e información, áreas de
espera, salas de consigna, etc.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67181Documento Básico HE Ahorro de energía(7)Incluye la instalación de iluminación general e iluminación de acento de recibidor, recepción, pasillos, escaleras, vestuarios y
aseos de los centros comerciales.
Incluye los espacios destinados a las actividades propias del servicio al público como recibidor, recepción, restaurante, bar, comedor, auto-servicio o buffet, pasillos, escaleras, vestuarios, servicios, aseos, etc.
Incluye la instalación de iluminación general e iluminación de acento. En el caso de cines, teatros, salas de conciertos, etc. se
excluye la iluminación con fines de espectáculo, incluyendo la representación y el escenario.2.2
1Potencia instalada en edificio
La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla 2.2.
Tabla 2.2 Potencia máxima de iluminación
Uso del edificio112Aparcamiento5Comercial15Docente15Hospitalario15Restauración18Auditorios, teatros, cines15Residencial Público12Otros10Edificios con nivel de iluminación
superior a 600lux25Sistemas de control y regulación
Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y regulación
a) toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose
los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Toda
zona dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico.
Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de
detección de presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado;
b) se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente y de
manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz
natural de las luminarias de las habitaciones de menos de 6 metros de profundidad y en las dos
primeras líneas paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, cuando se den las siguientes condiciones:
i)en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, cuando éstas
cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:42cve: BOE-A-2013-95112.3Potencia máxima instalada [W/m2]AdministrativoBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67182Documento Básico HE Ahorro de energíaFigura 2.1-que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde el punto medio
del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, medido en grados sexagesimales;-que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11siendo
Tcoeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por uno.Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].
Aárea total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio interior o al atrio [m2].
ii)en todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
-en el caso de patios no cubiertos cuando éstos tengan una anchura (ai) superior a 2
veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio, y la cubierta del edificio;Figura 2.2-En el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su anchura (ai) sea superior a 2/Tc veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio, y siendo Tc el coeficiente de
transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en %.-que se cumpla la expresión T(Aw/A)>0,11siendo43cve: BOE-A-2013-9511Figura 2.3BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67183Documento Básico HE Ahorro de energíaTcoeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto por uno.Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2].
Aárea total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas) [m2].c) Quedan excluidas de cumplir la exigencia del apartado b), las siguientes zonas de la tabla 2.1:
i)zonas comunes en edificios residenciales.ii)habitaciones de hospital.iii)habitaciones de hoteles, hostales, etc.iv)tiendas y pequeño comercio.3Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia3.1Procedimiento de verificación1Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a
a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que
no se superan los valores límite consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1;
b) cálculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel global, constatando
que no superan los valores límite consignados en la Tabla 2.2 del apartado 2.2;
c) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.3;
d) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el
1Justificación del cumplimiento de la exigencia
Los documentos del proyecto han de incluir la siguiente información:a) relativa al edificio
- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar (PTOT).
- Superficie total iluminada del edificio (STOT).
- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar por unidad de
superficie iluminada (PTOT/STOT).
b) relativo a cada zona
- el índice del local (K) utilizado en el cálculo;
- el numero de puntos considerados en el proyecto;
- el factor de mantenimiento (Fm) previsto;
- la iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida;
- el índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado;
- los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas;
- el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el cálculo.
- la eficiencia de las lámparas utilizadas, en términos de lum/W
2Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema de control y regulación que corresponda.44cve: BOE-A-2013-9511- las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliarBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67184Documento Básico HE Ahorro de energía4Cálculo4.1Datos previos1Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminación interior, se tendrán en cuenta parámetros tales como:
a) el uso de la zona a iluminar;
b) el tipo de tarea visual a realizar;
c) las necesidades de luz y del usuario del local;
d) el índice del local K o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura útil);
e) las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala;
f)las características y tipo de techo;g) las condiciones de la luz natural;
h) el tipo de acabado y decoración;
i)el mobiliario previsto.2 Los parámetros que definen la calidad y confort lumínico deben establecerse en la memoria del proyecto. A efectos del cumplimiento de las exigencias de esta sección, se consideran como aceptables
los valores establecidos en la norma UNE EN 12464-1 y en la norma UNE EN 12193.4.2Método de cálculo1El método de cálculo utilizado, que quedará establecido en la memoria del proyecto, será el adecuado para el cumplimiento de las exigencias de esta sección y utilizará como datos y parámetros de
partida, al menos, los consignados en el apartado 4.1, así como los derivados de los materiales
adoptados en las soluciones propuestas, tales como lámparas, equipos auxiliares y luminarias.2Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada zona:
a) valor de eficiencia energética de la instalación VEEI;
b) iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo;
c) índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador.
Asimismo, se incluirán los valores del índice de rendimiento de color (Ra) y las potencias de los
conjuntos lámpara más equipo auxiliar utilizados en el cálculo.3Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para el edificio completo:
a) valor de potencia total instalada en lámpara y equipo auxiliar por unidad de área de superficie
iluminada.5
1El método de cálculo se formalizará bien manualmente o a través de un programa informático, que
ejecutará los cálculos referenciados obteniendo como mínimo los resultados mencionados en el punto 2 anterior. Estos programas informáticos podrán establecerse en su caso como Documentos Reconocidos.Mantenimiento y conservación
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados y el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan
de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las
operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodici-45cve: BOE-A-2013-95114BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67185Documento Básico HE Ahorro de energíadad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas.46cve: BOE-A-2013-9511Núm. 219	BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67186Documento Básico HE Ahorro de energíaApéndice A Terminología
Alumbrado de emergencia: instalación de iluminación que, en caso de fallo en el alumbrado normal,
suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios y que éstos puedan abandonar el edificio, impida situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y
la situación de los equipos y medios de protección existentes.
Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio (T): porcentaje de luz natural en su espectro visible
que deja pasar un vidrio. Se expresa en tanto por uno o tanto por ciento.
Eficacia luminosa: cociente entre el flujo luminoso emitido y la potencia eléctrica de la fuente. Se expresa en lm/W (lúmenes/vatio).
Equipo auxiliar: equipos eléctricos o electrónicos asociados a la lámpara, diferentes para cada tipo de
lámpara. Su función es el encendido y control de las condiciones de funcionamiento de una lámpara.
Estos equipos auxiliares, salvo cuando son electrónicos, están formados por combinación de arrancador/cebador, balasto y condensador.
Factor de mantenimiento (Fm): cociente entre la iluminancia media sobre el plano de trabajo después
de un cierto periodo de uso de una instalación de alumbrado y la iluminancia media obtenida bajo la
misma condición para la instalación considerada como nueva.
Iluminación de acento: iluminación diseñada para aumentar considerablemente la iluminancia de un
área limitada o de un objeto con relación a la de su entorno, con alumbrado difuso mínimo.
Iluminación general: iluminación sustancialmente uniforme de un espacio sin tener en cuenta los requisitos locales especiales
Iluminancia: cociente del flujo luminoso d incidente sobre un elemento de la superficie que contiene el
punto, por el área dA de ese elemento, siendo la unidad de medida el lux.
Iluminancia inicial (Einicial): iluminancia media cuando la instalación es nueva. Se expresa en lux (lx).
Iluminancia media en el plano horizontal (E): iluminancia promedio sobre el área especificada. Se expresa en lux (lx).
El número mínimo de puntos a considerar en su cálculo, estará en función del índice del local (K) y de la
obtención de un reparto cuadriculado simétrico.
d)4 puntos si K < 1
9 puntos si 2 > K
16 puntos si 3 > K
25 puntos si K ≥ 3Iluminancia media horizontal mantenida (Em): valor por debajo del cual no debe descender la iluminancia media en el área especificada. Es la iluminancia media en el período en el que debe ser realizado
el mantenimiento. Se expresa en lux (lx).Índice de rendimiento de color (Ra): efecto de un iluminante sobre el aspecto cromático de los objetos
que ilumina por comparación con su aspecto bajo un iluminante de referencia. La forma en que la luz de
una lámpara reproduce los colores de los objetos iluminados se denomina índice de rendimiento de color
(Ra). El color que presenta un objeto depende de la distribución de la energía espectral de la luz con que
está iluminado y de las características reflexivas selectivas de dicho objeto.47cve: BOE-A-2013-9511Índice de deslumbramiento unificado (UGR): es el índice de deslumbramiento molesto procedente
directamente de las luminarias de una instalación de iluminación interior, definido en la publicación CIE
(Comisión Internacional de Alumbrado) nº 117.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67187Documento Básico HE Ahorro de energíaÍndice del local (K): es función de:K=LA
H  (L + A)siendo
L la longitud del local;
A la anchura del local;
H la distancia del plano de trabajo a las luminarias.
Lámpara: fuente construida para producir una radiación óptica, generalmente visible.
Luminaria: aparato que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas y que,
además de los accesorios necesarios para fijarlas, protegerlas y conectarlas al circuito eléctrico de alimentación contiene, en su caso, los equipos auxiliares necesarios para su funcionamiento, definida y
regulada en la norma UNE EN 60598-1.
Pérdida de equipo auxiliar: potencia máxima de entrada al equipo auxiliar, que será diferente para cada
potencia nominal y tipo de lámpara.
Potencia nominal de lámpara: potencia de funcionamiento de entrada a la lámpara.
Potencia total del conjunto lámpara más equipo auxiliar: potencia máxima de entrada de los circuitos
equipo auxiliar-lámpara, medidos en las condiciones definidas en las normas UNE EN 50294 y
UNE EN 60923.
Reflectancia: cociente entre el flujo radiante o luminoso reflejado y el flujo incidente en las condiciones
dadas. Se expresa en tanto por ciento o en tanto por uno.
Salas Técnicas: salas donde se ubican instalaciones que dan servicio al edificio como sala de calderas,
sala de bombeo, centros de transformación, sala de cuadros eléctricos, sala de contadores, sala de sistemas de alimentación ininterrumpidas o cualquier sala de máquinas, así como salas de fotocopiadoras o
reprografía, sala de fax, centralita telefónica, salas de mensajería y empaquetado.
Sistema de control y regulación: conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de forma automática o manual el encendido y apagado o el flujo luminoso de una instalación de
iluminación. Se distinguen 4 tipos fundamentales:
a) regulación y control bajo demanda del usuario, por interruptor manual, pulsador, potenciómetro o
b) regulación de iluminación artificial según aporte de luz natural por ventanas, cristaleras, lucernarios o claraboyas;
c) control del encendido y apagado según presencia en la zona;
d) regulación y control por sistema centralizado de gestión.
Sistema de aprovechamiento de la luz natural: conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a regular de forma automática el flujo luminoso de una instalación de iluminación, en función del
flujo luminoso aportado a la zona por la luz natural, de tal forma ambos flujos aporten un nivel de iluminación fijado en un punto, donde se encontraría el sensor de luz. Existen 2 tipos fundamentales de regulación:Sistema de detección de presencia: conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a
controlar de forma automática, el encendido y apagado de una instalación de iluminación en función de
presencia o no de personas en la zona. Existen 4 tipos fundamentales de detección:48cve: BOE-A-2013-9511a) regulación todo/nada: la iluminación se enciende o se apaga por debajo o por encima de un nivel
de iluminación prefijado;
b) regulación progresiva: la iluminación se va ajustando progresivamente según el aporte de luz natural hasta conseguir el nivel de iluminación prefijado.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67188Documento Básico HE Ahorro de energíaa)
d)infrarrojos;
acústicos por ultrasonido;
por microondas;
híbrido de los anteriores.Sistema de temporización: conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a controlar de
forma automática, el apagado de una instalación de iluminación en función de un tiempo de encendido
Zonas expositivas: espacios destinados a exponer productos de diferente índole al público.
Zona de uso esporádico: espacios donde la ocupación es aleatoria, no controlada y no permanente,
como aseos, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc.49cve: BOE-A-2013-9511Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): valor que mide la eficiencia energética de una
instalación de iluminación de una zona de actividad diferenciada, cuya unidad de medida es (W/m2) por
cada 100 lux.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67189Documento Básico HE Ahorro de energíaSección HE 4
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria1Esta Sección es de aplicación a:
a) edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme íntegramente
el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un cambio de uso
característico del mismo, en los que exista una demanda de agua caliente sanitaria
(ACS) superior a 50 l/d;
b) ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios existentes
con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento
superior al 50% de la demanda inicial;
c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes en las que
se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas existentes que pasen a ser
cubiertas.2Caracterización y cuantificación de las exigencias2.1Caracterización de la exigencia1
2Se establece una contribución mínima de energía solar térmica en función de la zona
climática y de la demanda de ACS o de climatización de piscina del edificio.
En el caso de ampliaciones e intervenciones en edificios existentes, contemplados en el
punto 1 b) del apartado 1, la contribución solar mínima solo afectará al incremento de la
demanda de ACS sobre la demanda inicial.2.2Cuantificación de la exigencia2.2.1
2 Contribución solar mínima para ACS y/o piscinas cubiertasLa contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía
solar aportada exigida y la demanda energética anual para ACS o climatización de piscina
cubierta, obtenidos a partir de los valores mensuales.
En la tabla 2.1 se establece, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de
ACS a una temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual exigida
para cubrir las necesidades de ACS.50cve: BOE-A-2013-95111Ámbito de aplicaciónBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67190Documento Básico HE Ahorro de energíaTabla 2.1. Contribución solar mínima anual para ACS en %.
Demanda total de ACS del
edificio (l/d)3Zona climática
IIIIIIIVV50 – 5.00030304050605.000 – 10.0003040506070>10.0003050607070En la tabla 2.2 se establece, para cada zona climática, la contribución solar mínima anual
exigida para cubrir las necesidades de climatización de piscinas cubiertas.
Tabla 2.2. Contribución solar mínima en %. Caso Climatización de piscinas cubiertas
edificio (l/d)Piscinas cubiertas562 IIIIIIVV3030506070La contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá
sustituirse parcial o totalmente mediante una instalación alternativa de otras energías
renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la
instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio;
bien realizada en el propio edificio o bien a través de la conexión a una red de climatización
Para poder realizar la sustitución se justificará documentalmente que las emisiones de
dióxido de carbono y el consumo de energía primaria no renovable, debidos a la instalación
alternativa y todos sus sistemas auxiliares para cubrir completamente la demanda de ACS,
o la demanda total de ACS y calefacción si se considera necesario, son iguales o inferiores
a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación solar térmica y el sistema
de referencia que se deberá considerar como auxiliar de apoyo para la demanda
En los casos en los que el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al
sol por barreras externas al mismo, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas
de la configuración previa del edificio existente en rehabilitación de edificios o cuando
existan limitaciones no subsanables derivadas de la aplicación de la normativa urbanística
que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria
en edificios de nueva planta o rehabilitaciones de edificios, o cuando así lo determine el
órgano competente que deba dictaminar en materia de protección histórico-artística,
deberá sustituirse parcial o totalmente la contribución solar mínima de manera acorde con
lo establecido en los párrafos 4 y 5.2.2.2
1IProtección contra sobrecalentamientosEl dimensionado de la instalación se realizará teniendo en cuenta que en ningún mes del
año la energía producida por la instalación podrá superar el 110% de la demanda
energética y en no más de tres meses el 100% y a estos efectos no se tomarán en
consideración aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda energética se sitúe un
50% por debajo de la media correspondiente al resto del año, tomándose medidas de
En el caso de que en algún mes del año la contribución solar pudiera sobrepasar el 100 %
de la demanda energética se adoptarán cualquiera de las siguientes medidas:
a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de
equipos específicos preferentemente pasivos o mediante la circulación nocturna del
circuito primario);
51cve: BOE-A-2013-95114Zona climáticaBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67191Documento Básico HE Ahorro de energía34b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador solar térmico está
aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los
posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que
seguirá atravesando el captador);
c) vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el
sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe
ser repuesto por un fluido de características similares, debiendo incluirse este trabajo
entre las labores del contrato de mantenimiento;
d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes;
e) sistemas de vaciado y llenado automático del campo de captadores.
En cualquier caso, si existe la posibilidad de evaporación del fluido de transferencia de
calor bajo condiciones de estancamiento, el dimensionado del vaso de expansión debe ser
capaz de albergar el volumen del medio de transferencia de calor de todo el grupo de
captadores completo incluyendo todas las tuberías de conexión de captadores más un
Las instalaciones deben incorporar un sistema de llenado manual o automático que permita
llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable la adopción
de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro
dispositivo.2.2.3
2Pérdidas por orientación, inclinación y sombrasLas pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar que incidiría sobre la
superficie de captación orientada al sur, a la inclinación óptima y sin sombras.
La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo
serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites establecidos en la tabla 2.3. Este
porcentaje de pérdidas permitido no supone una minoración de los requisitos de
contribución solar mínima exigida.
Tabla 2.3 Pérdidas límite
Caso42 TotalGeneral10 %10 %15 %Superposición de captadores20 %15 %30 %Integración arquitectónica de captadores40 %20 %50 %En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: las pérdidas por orientación e
inclinación, las pérdidas por sombras y las pérdidas totales deberán ser inferiores a los
límites estipulados en la tabla anterior, respecto a los valores de energía obtenidos
considerando la orientación e inclinación óptimas y sin sombra alguna.
Se considerará como la orientación óptima el sur y la inclinación óptima, dependiendo del
periodo de utilización, uno de los valores siguientes:
c) demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 º.2.2.4
1SombrasSistemas de medida de energía suministradaLas instalaciones solares o instalaciones alternativas que las sustituyan de más de 14 kW
dispondrán de un sistema de medida de la energía suministrada con objeto de poder
verificar el cumplimiento del programa de gestión energética y las inspecciones periódicas
El diseño del sistema de contabilización de energía y de control debe permitir al usuario de
la instalación comprobar de forma directa, visual e inequívoca el correcto funcionamiento
de la instalación, de manera que este pueda controlar diariamente la producción de la
52cve: BOE-A-2013-95113Orientación
e inclinaciónBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67192Documento Básico HE Ahorro de energía34En el caso de viviendas esta visualización y contraste de la energía producida por la
instalación con respecto a la producción de proyecto podrá ser verificada de forma
centralizada por quien la comunidad delegue o de manera individualizada por cada usuario
particular mediante la incorporación de paneles de visualización, visores de lectura de
contadores, etc. accesibles.
En el caso de instalaciones solares con acumulación solar distribuida será suficiente la
contabilización de la energía solar de forma centralizada en el circuito de distribución hacia
los acumuladores individuales.2.2.5 Sistemas de acumulación solar y conexión de sistema de generación auxiliar
123El sistema de acumulación solar se debe dimensionar en función de la energía que aporta
a lo largo del día, y no solo en función de la potencia del generador (captadores solares),
por tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser esta
simultánea con la generación.
Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla
A suma de las áreas de los captadores [m²];
V volumen de la acumulación solar [litros].
No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar.
Para los equipos de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar
un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma permanente,
mediante sellado irreversible u otro medio.3
Verificación y justificación del cumplimiento de la
exigencia13.2
12 Procedimiento de verificación
Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a
a) obtención de la contribución solar mínima según el apartado 2.2;
b) diseño y dimensionado de la instalación;
c) obtención de las pérdidas límite por orientación, inclinación y sombras del apartado
d) cumplimiento de las condiciones de mantenimiento del apartado 5.Justificación del cumplimiento de la exigencia
En la documentación de proyecto figurará:
a) la zona climática según la Radiación Solar Global media diaria anual del
b) la contribución solar mínima exigida;
c) la demanda de agua caliente sanitaria anual;
Cuando la demanda se satisfaga mediante una instalación solar térmica, se incluirán
a) las características y dimensionado de la instalación proyectada;
b) contribución solar anual alcanzada;
c) plan de vigilancia y plan de mantenimiento de la instalación.53cve: BOE-A-2013-95113.1BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67193Documento Básico HE Ahorro de energía3Cuando toda o parte de la demanda de agua caliente sanitaria se cubra con una instalación
alternativa, se justificará el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 4 y 5 del punto
2.2.1.4Cálculo4.1Cálculo de la demanda1Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente
tabla (Demanda de referencia a 60 ºC).
Tabla 4.1. Demanda de referencia a 60 ºC(1)Criterio de demandaLitros/día·unidadunidadVivienda28Por personaHospitales y clínicas55Por personaAmbulatorio y centro de salud41Por personaHotel *****69Por personaHotel ****55Por personaHotel ***41Por personaHotel/hostal **34Por personaCamping21Por personaHostal/pensión *28Por personaResidencia41Por personaCentro penitenciario28Por personaAlbergue24Por personaVestuarios/Duchas colectivas21Por personaEscuela sin ducha4Por personaEscuela con ducha21Por personaCuarteles28Por personaFábricas y talleres21Por personaOficinas2Por personaGimnasios21Por personaRestaurantes8Por personaCafeterías1Por persona(1) Los valores de demanda ofrecidos en esta tabla tienen la función de determinar la fracción solar mínima a
abastecer mediante la aplicación de la tabla 2.1. Las demandas de ACS a 60 ºC se han obtenido de la norma
UNE 94002. Para el cálculo se ha utilizado la ecuación (3.2.) con los valores de Ti= 12 ºC (constante) y T = 45
º C.3Para otros usos se tomarán valores contrastados por la experiencia o recogidos por fuentes
de reconocida solvencia.
Para una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la
contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de
temperatura elegida, será la que se obtenga a partir de la siguiente expresión:D (T )=12 D (T )
1 (4.1)i54cve: BOE-A-2013-95112BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67194Documento Básico HE Ahorro de energíaD i (T=
Di(60 ºC)
4D i ( 60 º C )60  Ti
T  Ti(4.2)Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T elegida;
Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura de 60 ºC;
Temperatura media del agua fría en el mes i (según Apéndice B).En el uso residencial privado el cálculo del número de personas por vivienda deberá
hacerse utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación:
Tabla 4.2. Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso residencial privado5Número de dormitorios123456≥6Número de Personas1,5345667En los edificios de viviendas multifamiliares se utilizará el factor de centralización
correspondiente al número de viviendas del edificio que multiplicará la demanda diaria de
agua caliente sanitaria a 60 ºC calculada.
Tabla 4.3. Valor del factor de centralizaciónNº viviendas
centralización7
1 10,950,900,850,800,750,70Adicionalmente se tendrán en cuenta las pérdidas caloríficas en distribución/recirculación
del agua a los puntos de consumo así como en los sistemas de acumulación.
Para el cálculo posterior de la contribución solar anual, se estimarán las demandas
mensuales tomando en consideración el número de personas correspondiente a la
ocupación plena.
Se tomarán como perteneciente a un único edificio la suma de demandas de agua caliente
sanitaria de diversos edificios ejecutados dentro de un mismo recinto, incluidos todos los
servicios. Igualmente en el caso de edificios de varias viviendas o usuarios de ACS, a los
efectos de esta exigencia, se considera la suma de las demandas de todos ellos.
En el caso que se justifique un nivel de demanda de ACS que presente diferencias de más
del 50% entre los diversos días de la semana, se considerará la correspondiente al día
medio de la semana y la capacidad de acumulación será igual a la del día de la semana de
mayor demanda.Zonas climáticas
En la tabla 4.4 se marcan los límites de zonas homogéneas a efectos de la exigencia. Las
zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media diaria anual
sobre superficie horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para cada una de
las zonas, como se indica a continuación:55cve: BOE-A-2013-95116N≤3 4≤N≤10 11≤N≤20 21≤N≤50 51≤N≤75 76≤N≤100 N≥101BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67195Documento Básico HE Ahorro de energíaTabla 4.4. Radiación solar global media diaria anual
climáticaMJ/m22kWh/mIH < 13,7H < 3,8II13,7 ≤ H < 15,13,8 ≤ H < 4,2III15,1 ≤ H < 16,64,2 ≤ H < 4,6IV16,6 ≤ H < 18,04,6 ≤ H < 5,0VH ≥ 18,0H ≥ 5,0 2Para la asignación de la zona climática de la tabla 4.4 podrán emplearse los datos de
Radiación Solar Global media diaria anual que para las capitales de provincia se recogen
en el documento “Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de
EUMETSAT”, publicado en el año 2012 por la Agencia Estatal de Meteorología. Para
aquellas localidades distintas de las capitales de provincia, a efectos de aplicación de este
Documento Básico podrá emplearse el dato correspondiente a la capital de provincia, o
bien otros datos oficiales de Radiación Solar Global media diaria anual aplicables a dicha
localidad correspondientes al período 1983-2005.5
Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas,
para englobar todas las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para
asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se
definen dos escalones complementarios de actuación:
b) plan de mantenimiento preventivo.Plan de vigilancia
El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que
los valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación
simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento
de la instalación. Tendrá el alcance descrito en la tabla 5.1:Elemento de la
instalaciónOperaciónFrecuencia
(meses)DescripciónCAPTADORESLimpieza de cristales
CristalesA determinar
PRIMARIOJuntas
Tubería, aislamiento y
Acumulador solar3
6Con agua y productos adecuados
centrales del día
IV Agrietamientos y deformaciones
IV Corrosión, deformación, fugas, etc.
IV fugas
IV degradación, indicios de corrosión.
IV Ausencia de humedad y fugas.CIRCUITO
SECUNDARIO3
3IV: inspección visual 56Vaciar el aire del botellín
Purgado de la acumulación de lodos
de la parte inferior del depósito.cve: BOE-A-2013-9511Tabla 5.1 Plan de vigilanciaBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67196Documento Básico HE Ahorro de energía25.2
5Adicionalmente, durante todo el año se vigilará la instalación con el objeto de prevenir los
posibles daños ocasionados por los posibles sobrecalentamientos.Plan de mantenimiento
Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a
la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación.
El mantenimiento implicará, como mínimo, una revisión anual de la instalación para
instalaciones con superficie de captación inferior a 20 m 2 y una revisión cada seis meses
para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2.
El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la
tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un
libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el
El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de
elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema
funcione correctamente durante su vida útil.
A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que
deben realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua
caliente, la periodicidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con
las prevenciones a observar.
Tabla 5.2 Plan de mantenimiento. Sistema de captación
EquipoFrecuencia
(meses)Captadores
Conexiones6
6Estructura
Captadores*6
6Captadores*12Captadores*12Captadores*12Captadores*12Descripción
IV diferencias sobre original
IV diferencias entre captadores
IV deformación, oscilaciones, ventanas
IV degradación, indicios de corrosión, y
Tapado parcial del campo de
Destapado parcial del campo de
Vaciado parcial del campo de
Llenado parcial del campo de
captadores* Operaciones a realizar en el caso de optar por las medidas b) o c) del apartado 2.1.2 párrafo 2.
IV: inspección visualTabla 5.3 Plan de mantenimiento. Sistema de acumulación
(meses)Depósito
Ánodos de corriente impresa12
12Aislamiento12Descripción
Comprobación del buen
Comprobar que no hay humedad 57cve: BOE-A-2013-9511IV: inspección visualBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67197Documento Básico HE Ahorro de energíaTabla 5.4 Plan de mantenimiento. Sistema de intercambio
(meses)Intercambiador de placas
Intercambiador de serpentín12
12Descripción
LimpiezaCF: control de funcionamientoTabla 5.5 Plan de mantenimiento. Sistema de captación
(meses)Fluido refrigerante
Aislamiento al exterior12
6Aislamiento al interior
Válvula de corte12
12Válvula de seguridad12Descripción
IV degradación protección uniones y
CF actuaciones (abrir y cerrar) para
CF actuaciónIV: inspección visual
CF: control de funcionamientoTabla 5.6 Plan de mantenimiento. Sistema eléctrico y de control
(meses)Cuadro eléctrico12Control diferencial
Comprobar que está siempre bien
CF actuaciónCF: control de funcionamientoTabla 5.7 Plan de mantenimiento. Sistema de energía auxiliar
Sondas de temperaturaFrecuencia
(meses)Descripción12
12CF actuación
CF actuación 58cve: BOE-A-2013-9511CF: control de funcionamientoBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67198Documento Básico HE Ahorro de energíaApéndice ATerminologíaAbsorbedor: componente de un captador solar térmico cuya función es absorber la energía
radiante y transferirla en forma de calor a un fluido.
Captador (solar térmico): dispositivo diseñado para absorber la radiación solar y transmitir la
energía térmica así producida a un fluido de trabajo que circula por su interior.
Carcasa: es el componente del captador que conforma su superficie exterior, fija la cubierta,
contiene y protege a los restantes componentes del colector y soporta los anclajes del mismo.
Cerramiento: función que realizan los captadores cuando constituyen el tejado o la fachada de
la construcción arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento
Circuito primario: circuito del que forman parte los captadores y las tuberías que los unen, en
el cual el fluido recoge la energía solar y la transmite.
Circuito secundario: circuito en el que se recoge la energía transferida del circuito primario
para ser distribuida a los puntos de consumo.
Circulación natural: cuando el movimiento del fluido entre los captadores y el intercambiador
del depósito de acumulación se realiza por convección y no de forma forzada.
Depósitos solares conectados en serie invertida: depósitos conectados de forma que el
sentido de circulación del agua de consumo es contrario al sentido de circulación de
calentamiento del agua solar.
Depósitos solares conectados en paralelo con el circuito secundario equilibrado:
depósitos conectados en paralelo de forma que el sentido de circulación del agua de consumo
es contrario al sentido de circulación de calentamiento del agua solar.
Elementos de sombreado: cuando los captadores protegen a la construcción arquitectónica
de la sobrecarga térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o
en la fachada del mismo.
Instalación solar térmica: conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de
captar la radiación solar incidente mediante captadores solares térmicos, transformarla
directamente en energía térmica útil calentando un líquido, transportar la energía térmica
captada al sistema de intercambio o de acumulación a través de un circuito hidráulico mediante
circulación natural por termosifón o circulación forzada por bomba, transferir la energía térmica
captada desde el circuito de captadores al circuito de consumo mediante un intercambiador,
almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, bien en el mismo líquido de trabajo de los
captadores, o bien transferirla a otro, para poder utilizarla después de forma directa en los
puntos de consumo, asegurar mediante un sistema de regulación y control el correcto
funcionamiento de la instalación para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y
protegerla frente a sobrecalentamientos, congelaciones, etc.. El sistema se complementa con
un sistema auxiliar de apoyo.a) un sistema de captación formado por los captadores solares de calentamiento de fluido,
encargados de transformar la radiación solar incidente en energía térmica de forma que
se calienta el fluido de trabajo que circula por ellos;
b) un sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que almacenan el
agua caliente hasta que se precisa su uso;
c) un circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga
de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de acumulación; 59cve: BOE-A-2013-9511Los sistemas que conforman la instalación solar térmica para agua caliente son los siguientes:BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67199Documento Básico HE Ahorro de energíad) un sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica captada
desde el circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente que se consume;
e) sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar el correcto
funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía solar térmica posible y,
por otro, actúa como protección frente a la acción de múltiples factores como
sobrecalentamientos del sistema, riesgos de congelaciones, etc.;
f) adicionalmente, se dispone de un equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza
para cubrir la demanda que la energía solar no pueda satisfacer directamente,
garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en casos de escasa
radiación solar o demanda superior a la prevista.
Integración arquitectónica de los captadores: disposición de los captadores en la que estos
cumplen una doble función, energética y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o
sombreado) y, además, sustituyen a elementos constructivos convencionales o son elementos
constituyentes de la composición arquitectónica.
Irradiancia solar: potencia radiante incidente por unidad de superficie sobre un plano dado. Se
expresa en kW/m2.
Irradiación solar: energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, obtenida por
integración de la irradiancia solar durante un intervalo de tiempo dado, normalmente una hora o
un día. Se mide en kWh/m2.
Pérdidas por orientación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema
captador a consecuencia de no tener la orientación óptima.
Pérdidas por inclinación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema
captador a consecuencia de no tener la inclinación óptima.
Pérdidas por sombras: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema captador
a consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo en algún momento del día.
Radiación Solar Global media diaria anual: radiación solar directa e indirecta (global) que
llega a una determinada superficie, tomando el valor anual como suma de valores medios
diarios. En este documento se considera una superficie horizontal.
Revestimiento: cuando los captadores constituyen parte de la envolvente de una construcción
Sistema de referencia: se considerará como sistema de referencia para ACS, y como sistema
de referencia para calefacción, una caldera de gas con rendimiento medio estacional de 92%.Temperatura de estancamiento del captador: corresponde a la máxima temperatura del
fluido que se obtiene cuando, sometido el captador a altos niveles de radiación y temperatura
ambiente y siendo la velocidad del viento despreciable, no existe circulación en el captador y se
alcanzan condiciones cuasiestacionarias. 60cve: BOE-A-2013-9511Sistemas solares prefabricados: instalaciones solares térmicas que se producen bajo
condiciones que se presumen uniformes y son ofrecidos a la venta como equipos completos y
listos para instalar, bajo un solo nombre comercial. Pueden ser compactos o partidos y, por otro
lado, constituir un sistema integrado o bien un conjunto y configuración uniforme de
Superposición de captadores: disposición de los captadores en la que estos se colocan
paralelos a la envolvente del edificio sin necesidad de cumplir la doble funcionalidad definida en
la integración arquitectónica. No se considera admisible la colocación horizontal de los módulos
con el fin de favorecer la autolimpieza de los captadores.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67200Documento Básico HE Ahorro de energíaApéndice BTemperatura media del agua fríaLa siguiente tabla contiene la temperatura diaria media mensual (ºC) de agua fría para las
capitales de provincia, para su uso en el cálculo de la demanda de ACS a temperaturas de
cálculo distintas a 60ºC: Ene
861cve: BOE-A-2013-9511Tabla B.1 Temperatura diaria media mensual de agua fría (ºC)
ZaragozaBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67201Documento Básico HE Ahorro de energíaEn los casos en los que la localidad no coincida con la capital de provincia se corregirá la
temperatura ambiente diaria media mensual (TambY) según la temperatura de la capital de
provincia (TambCP) y la diferencia de altura con respecto a esta (Az = Altura de la localidad –
Altura de la Capital de provincia) mediante la siguiente expresión: 62cve: BOE-A-2013-9511TambY = TambCP - B * Az
B = 0,010 para los meses de octubre a marzo;
B = 0,005 para los meses de abril a septiembre.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67202Documento Básico HE Ahorro de energíaSección HE 5
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica1
Esta Sección es de aplicación a:
a) edificios de nueva construcción y a edificios existentes que se reformen íntegramente, o en
los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, para los usos indicados
en la tabla 1.1 cuando se superen los 5.000 m2 de superficie construida;
b) ampliaciones en edificios existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los
usos establecidos en tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida.
Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo
(si existe) y excluye las zonas exteriores comunes.
Pabellones de recintos feriales2. En el caso de edificios ejecutados dentro de una misma parcela catastral, destinados a
cualquiera de los usos recogidos en la tabla 1.1, para la comprobación del límite establecido
en 5.000 m2, se considerara la suma de la superficie construida de todos ellos.
3 Quedan exentos del cumplimiento total o parcial de esta exigencia los edificios históricos
protegidos cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de
protección histórico-artística.2Caracterización y cuantificación de la exigencia2.1Caracterización de la exigencia
Se establece una contribución mínima de energía eléctrica obtenida por sistemas de captación
y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos.64cve: BOE-A-2013-95111BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67203Documento Básico HE Ahorro de energía2.2Cuantificación de la exigencia2.2.1Potencia eléctrica mínima1La potencia nominal mínima a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula:
P = C ·(0,002 · S - 5)
la potencia nominal a instalar [kW];
el coeficiente definido en la tabla 2.1 en función de la zona climática establecida en
el apartado 4.1;
la superficie construida del edificio [m2]:
Tabla 2.1 Coeficiente climático2
345Zona climáticaCI1II1,1III1,2IV1,3V1,4La superficie S a considerar para el caso de edificios destinados a cualquiera de los usos
recogidos en la tabla 1.1 ejecutados dentro de una misma parcela catastral, será la suma de
En todos los casos, la potencia pico mínima del generador será al menos igual a la potencia
nominal del inversor. La potencia nominal máxima obligatoria a instalar en todos los casos
será de 100 kW.
La potencia eléctrica mínima de la instalación solar fotovoltaica determinada en aplicación de
la exigencia básica que se desarrolla en esta sección, podrá sustituirse parcial o totalmente
cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima
mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables.
Para estimar la producción de la instalación fotovoltaica se considerarán los ratios de
producción siguientes por zonas climáticas, en kWh/kW:
Tabla 2.2 Ratios de producción por zona climáticaHoras equivalentes de
referencia anuales (kWh/kW)2.2.22Zona IIZona IIIZona IVZona V1.2321.3621.4921.6321.753Pérdidas por orientación, inclinación y sombrasLa disposición de los módulos se hará de tal manera que las pérdidas debidas a la orientación
e inclinación del sistema y a las sombras sobre el mismo sean inferiores a los límites de la
Las pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar que incidiría sobre la
superficie de captación orientada al sur, a la inclinación óptima y sin sombras.65cve: BOE-A-2013-95111Zona IBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67204Documento Básico HE Ahorro de energíaTabla 2.3 Pérdidas límite
Orientación e inclinaciónSombrasTotalGeneralCaso10%10%15%Superposición de módulos fotovoltaicos20%15%30%Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos40%20%50%4En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: las pérdidas por orientación e
inclinación, las pérdidas por sombras y las pérdidas totales deberán ser inferiores a los límites
estipulados en la tabla anterior, respecto a los valores de energía obtenidos considerando la
orientación e inclinación óptimas y sin sombra alguna.
Para este cálculo se considerará como orientación óptima el sur y como inclinación óptima la
latitud del lugar menos 10º.
Cuando, por razones arquitectónicas excepcionales no se pueda instalar toda la potencia
exigida cumpliendo los requisitos indicados en la tabla 2.3, se justificará esta imposibilidad
analizando las distintas alternativas de configuración del edificio y de ubicación de la
instalación, debiéndose optar por aquella solución que más se aproxime a las condiciones de
máxima producción.3Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia3.1Procedimiento de verificación13.2
1Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia que se expone a continuación:
a) obtención de la potencia pico mínima a instalar;
c) obtención de las pérdidas límite por orientación, inclinación y sombras del apartado 2.2;
a) la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio;
b) la potencia pico mínima a instalar;
c) las características y dimensionado de la instalación proyectada;
d) potencia pico alcanzada;
e) plan de vigilancia y plan de mantenimiento preventivo de la instalación.4Cálculo4.1Zonas climáticas1En la tabla 4.1 se marcan los límites entre zonas climáticas homogéneas a efectos de la
exigencia. Las zonas se han definido teniendo en cuenta la Radiación Solar Global media
diaria anual sobre superficie horizontal (H), tomando los intervalos que se relacionan para
cada una de las zonas.66cve: BOE-A-2013-95113BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67205Documento Básico HE Ahorro de energíaTabla 4.1 Radiación Solar Global media diaria anual
kWh/mIH < 13,7H < 3,8II13,7 ≤ H < 15,13,8 ≤ H < 4,2III15,1 ≤ H < 16,64,2 ≤ H < 4,6IV16,6 ≤ H < 18,04,6 ≤ H < 5,0VH ≥ 18,0H ≥ 5,0Para la asignación de la zona climática de la tabla 4.1 podrán emplearse los datos de
Radiación Solar Global media diaria anual que para las capitales de provincia se recogen en el
documento “Atlas de Radiación Solar en España utilizando datos del SAF de Clima de
EUMETSAT”, publicado en el año 2012 por la Agencia Estatal de Meteorología. Para aquellas
localidades distintas de las capitales de provincia, a efectos de aplicación de este Documento
Básico podrá emplearse el dato correspondiente a la capital de provincia, o bien otros datos
oficiales de Radiación Solar Global media diaria anual aplicables a dicha localidad
correspondientes al período 1983-2005.5Condiciones generales de la instalación5.1Definición123Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto de
componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, generando
energía eléctrica en forma de corriente continua y adaptarla a las características que la hagan
utilizable por los consumidores conectados a la red de distribución de corriente alterna. Este
tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los sistemas de
generación que suministran a la red de distribución.
Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los
a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez contienen un
conjunto elementos semiconductores conectados entre sí, denominados células, y que
transforman la energía solar en energía eléctrica;
b) inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en corriente
alterna de las mismas características que la de la red eléctrica;
Se entiende por potencia pico o potencia máxima del generador aquella que puede entregar el
módulo en las condiciones estándares de medida. Estas condiciones se definen del modo
d) temperatura de la célula 25 ºC.5.2Criterios generales de cálculo5.2.1
12MJ/mSistema generador fotovoltaicoEl módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre o
logotipo del fabricante, potencia pico, así como una identificación individual o número de serie
trazable a la fecha de fabricación.67cve: BOE-A-2013-951122Zona climáticaBOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67206Documento Básico HE Ahorro de energía3
6Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. Por motivos de
seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los
elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma
independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador.
Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad estructural serán de
aplicación a la estructura soporte de módulos.
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las
necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los
módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se realizará teniendo en
cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del
edificio, la estructura y la estanqueidad entre módulos se ajustará a las exigencias indicadas
en la parte correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de
aplicación.5.2.2
235.2.3
1InversorLos inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja
Tensión y Compatibilidad Electromagnética.
a) principio de funcionamiento: fuente de corriente;
La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del generador
Protecciones y elementos de seguridadLa instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en
todo momento la calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas
comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética.
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las
personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos
e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten
de la aplicación de la legislación vigente. En particular, se usará en la parte de corriente
continua de la instalación protección Clase II o aislamiento equivalente cuando se trate de un
emplazamiento accesible. Los materiales situados a la intemperie tendrán al menos un grado
de protección IP65.
La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de
corriente continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento.Mantenimiento
Para englobar las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el
funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos
escalones complementarios de actuación:
El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los
valores operacionales de la instalación son correctos. Es un plan de observación simple de los
parámetros funcionales principales (energía, tensión etc.) para verificar el correcto
68cve: BOE-A-2013-95112BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67207Documento Básico HE Ahorro de energíafuncionamiento de la instalación, incluyendo la limpieza de los módulos en el caso de que sea
necesario.1
4Plan de mantenimiento preventivo
Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la
instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de
tecnología solar fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general. La instalación tendrá un
El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y
sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el
sistema funcione correctamente durante su vida útil.
El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión anual en la que
b) comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al proyecto
original y verificar el estado de las conexiones;
c) comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones,
alarmas, etc;
d) comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de
tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores, uniones,
reaprietes, limpieza;
e) Comprobación de la instalación de puesta a tierra, realizándose la medida de la resistencia
f) Comprobación de la estructura soporte de los módulos, verificación de los sistemas de
anclaje y reapriete de sujeciones.69cve: BOE-A-2013-95116.2BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67208Documento Básico HE Ahorro de energíaApéndice A Terminología
Célula solar o fotovoltaica: dispositivo que transforma la radiación solar en energía eléctrica.
Cerramiento: función que realizan los módulos que constituyen el tejado o la fachada de la
construcción arquitectónica, debiendo garantizar la debida estanqueidad y aislamiento térmico.
Elementos de sombreado: módulos fotovoltaicos que protegen a la construcción arquitectónica
de la sobrecarga térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en
la fachada del mismo.
Fuente de corriente: sistema de funcionamiento del inversor, mediante el cual se produce una
inyección de corriente alterna a la red de distribución de la compañía eléctrica.
Funcionamiento en isla o modo aislado: cuando el inversor sigue funcionando e inyectando
energía a la red aun cuando en ésta no hay tensión.
Generador (fotovoltaico): asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.
Instalación solar fotovoltaica: aquella que dispone de módulos fotovoltaicos para la conversión
directa de la radiación solar en energía eléctrica, sin ningún paso intermedio.
Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos: módulos fotovoltaicos que cumplen una
doble función, energética y arquitectónica (revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además,
sustituyen a elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la
integración de la irradiancia durante un intervalo de tiempo dado, normalmente una hora o un día.
Se expresa en kWh/m .
Módulo o panel fotovoltaico: conjunto de células solares directamente interconectadas y
encapsuladas como único bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la
Pérdidas por inclinación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador
a consecuencia de no tener la inclinación óptima.
Pérdidas por orientación: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador
a consecuencia de no tener la orientación óptima.
Pérdidas por sombras: cantidad de irradiación solar no aprovechada por el sistema generador a
consecuencia de la existencia de sombras sobre el mismo en algún momento del día.
Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal: suma de la potencia nominal de los
inversores (la especificada por el fabricante) que intervienen en las tres fases de la instalación en
condiciones nominales de funcionamiento.
Potencia nominal del generador: suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos.
Radiación Solar Global media diaria anual: radiación solar directa e indirecta (global) que llega
a una determinada superficie, tomando el valor anual como suma de valores medios diarios. En
este documento se considera una superficie horizontal.
Radiación solar: energía procedente del sol en forma de ondas electromagnéticas.70cve: BOE-A-2013-9511Núm. 219	BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 219	Jueves 12 de septiembre de 2013	Sec. I. Pág. 67209Documento Básico HE Ahorro de energíaRama fotovoltaica: subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones serieparalelo, con voltaje igual a la tensión nominal del generador.cve: BOE-A-2013-9511Superposición de módulos fotovoltaicos: módulos fotovoltaicos que se colocan paralelos a la
envolvente del edificio sin la doble funcionalidad definida en la integración arquitectónica. No
obstante no se acepta en este concepto la disposición horizontal con el fin de favorecer la
autolimpieza de los módulos.71http://www.boe.es	BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO	D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033XAll pages:1234567891011121315161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748505152535455565758596061626364656667686970717273InfoSaveLikeShareDownloadMore«Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación Published on Sep 19, 2013 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Ed...See Moree-weberFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore