Source: http://docplayer.fi/18565167-Energiatodistuksen-laadintaesimerkki-1970-rakennettu-kerrostalo.html
Timestamp: 2019-05-24 03:25:55+00:00
Document Index: 19257

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo - PDF
Download "Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo"
1 Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo Energiatodistusoppaan 2013 liite YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Esimerkkirakennus Rakennuksen tiedot Laskentasuureet Kuluttajalaitteiden, valaistuksen ja ilmanvaihdon puhaltimien sähkönkulutus Kuluttajalaitteiden sähköenergian kulutus Valaistuksen sähköenergian kulutus Ilmanvaihtojärjestelmän puhaltimien sähköenergian kulutus Kuluttajalaitteiden ja valaistuksen sähkönkulutus yhteensä Lämmitysenergian tarve Lämmin käyttövesi Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin lämpöhäviö Ilmanvaihto Tilojen lämmitysenergian kokonaistarve Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöt Vuotoilman lämpeneminen tilassa Tuloilman lämpeneminen tilassa Tilojen lämmitysenergian kokonaistarve yhteensä Tilojen lämmitysenergian nettotarve Lämpökuormat Lämpökuormista hyödyksi saatu energia Tilojen lämmitysenergian nettotarve yhteensä Lämmitysjärjestelmien energiankulutus Tilojen lämmitysjärjestelmän energiankulutus Käyttöveden lämmitysjärjestelmän energiankulutus Ilmanvaihdon lämmitysjärjestelmän energiankulutus Yhteenveto laskennan tuloksista Lämmitysenergian nettotarve Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Ostoenergiankulutus Kokonaisenergiankulutus Toteutunut energiankulutus Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi Ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät Valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Energiatodistus Liite 1. Kuukausittaisten tuntien lukumäärät ja ulkoilman keskilämpötilat
3 1 Johdanto Tässä oppaassa lasketaan energiatodistuslain (50/2013) ja energiatodistusasetuksen (YM asetus 176/2013) mukainen rakennuksen ostoenergiankulutus ja kokonaisenergiankulutus sekä esitetään laskennan tulosten perusteella täytetty energiatodistus. Laskentamenetelmänä tässä oppaassa käytetään rakentamismääräyskokoelman osan D5/2012 laskentamenetelmää. Rakentamismääräyskokoelman osassa D5 annetaan ohjeet kuukausitasolla tehtävään rakennuksen energiankulutuksen laskentaan. Laskennan kulku ja tulokset on esitetty tässä oppaassa taulukkoina ja yhtälöinä. Taulukoissa on esitetty eriteltynä vuoden kaikkien kuukausien laskentatulokset ja yhtälöinä yhden tai useamman esimerkkikuukauden laskentatulokset sekä koko vuotta koskevat laskentatulokset. Yhtälöissä käytetyt merkinnät noudattavat rakentamismääräyskokoelman osan D5/2012 merkintöjä. Pääasialliseksi esimerkkikuukaudeksi on valittu tammikuu. Tammikuun lisäksi laskennan kulku on esitetty yhtälömuodossa myös niiden kuukausien osalta, joina laskennan kulku poikkeaa tammikuusta 1. Yhtälöissä esitetyt lukuarvot saattavat poiketa pyöristyksistä johtuen hieman taulukoissa esitetyistä lukuarvoista. Arvojen tarkastamisessa on syytä käyttää ensisijaisesti taulukoissa esitettyjä lukuarvoja. Suunnitteilla olevan tai vastavalmistuneen rakennuksen energiantodistus laaditaan rakennuksen asiakirjojen perusteella. Olemassa olevan rakennuksen energiantodistuksen laadinta perustuu rakennuksesta paikan päällä tehtyihin havaintoihin, rakennuksen käyttäjien haastatteluun sekä niihin asiakirjoihin, jotka rakennuksesta ovat saatavilla. Paikan päällä tehtyjen havaintojen, käyttäjien haastattelun ja rakennusta koskevien asiakirjojen perustella selvitetään rakennuksen ostoenergian- ja kokonaisenergiankulutuksen laskennassa tarvittavat lähtötiedot sekä esitetään rakennuksesta tehdyt havainnot ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisiksi arvioidut energiansäästötoimenpiteet säästöarvioineen. Olemassa olevan rakennuksen energiatodistuksessa on lasketun osto- ja kokonaisenergiankulutuksen lisäksi esitettävä rakennuksen toteutunut energiankulutus niiltä osin, joista tiedot on saatavilla. Energiatodistuksessa esitetty rakennuksen osto- ja kokonaisenergiankulutus sekä energiatehokkuusluokka lasketaan tarkasteltavan rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien tietoja sekä energiatodistusasetuksessa esitettyjä rakennustyyppikohtaisia vakioituja lähtöarvoja käyttäen. Laskettu ostoenergiankulutus on arvio rakennuksen käyttäjän energialaskussa keskimäärin näkyvästä energiankulutuksesta. Ostoenergiankulutus sisältää rakennuksen kaikkien järjestelmien kuluttaman sähköverkosta ostetun sähkön, kaukolämpöverkosta ostetun kaukolämmön, kaukojäähdytysverkosta ostetun kaukojäähdytyksen sekä rakennuksen lämmöntuottolaitteissa poltetut polttoaineet. Ostoenergiankulutuksen laskennassa rakennuksen asukkaiden käyttötottumuksia kuvaavat lähtöarvot, kuten ihmisten läsnäolo rakennuksessa ja valaistuksen käyttö, lasketaan rakennustyyppikohtaisilla rakennuksen käyttöä kuvaavilla vakioiduilla arvoilla. Näin kahden samanlaisen rakennuksen laskennalliset ostoenergiankulutukset ovat yhtä suuria ja kahden samantyyppisen rakennuksen ostoenergiankulutukset vertailukelpoisia keskenään. Ostoenergiankulutus muunnetaan kokonaisenergiankulutukseksi energiamuotojen kertoimia käyttäen. Kokonaisenergiankulutus on arvio rakennuksen ostoenergiankulutuksen aiheuttamasta energianlähteiden kulutuksesta. Kokonaisenergiankulutuksen laskennassa sähköenergian kerroin on 1,7, kaukolämmön kerroin 1 Ilmanvaihdon lämmöntalteenotolla varustetuissa rakennuksissa tällaisia kuukausia voivat olla esimerkiksi ne kesäkuukaudet, joina lämmöntalteenotto ei ole käytössä. 3
4 on 0,7, kaukojäähdytyksen kerroin on 0,4, uusiutumattomien polttoaineiden, kuten tavanomaisen lämmitysöljyn, kerroin on 1,0 ja uusiutuvien polttoaineiden, kuten polttopuun, kerroin on 0,5. 4
5 2 Esimerkkirakennus Tässä esimerkissä laskennan kohteena on kolmikerroksinen vuonna 1970 valmistunut kerrostalo. Rakennuksen lämmitetty nettoala on 1300,0 m 2. Rakennuksen käyttöveden lämmitys ja tilojen lämmitys on liitetty kaukolämpöön. Kaikissa tiloissa on vesiradiaattorit 70/40 o C vedellä ja käsikäyttöiset patteriventtiilit. Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Rakennuksen yksityiskohtaiset tiedot on esitetty taulukoituna luvuissa 2.1 ja 2.2. Kaukolämpötoimittajan mittauksen perusteella rakennuksessa on käytetty vuonna 2012 yhteensä kwh kaukolämpöä. Rakennuksen kiinteistön sähkömittarin mittauksen perusteella yleisten tilojen sähkönkulutus on vuonna 2012 ollut kwh. Asukkaiden kuluttamasta sähköstä ei ole tietoja käytettävissä. Kylmäsiltojen laskenta tehdään tässä esimerkissä ympäristöministeriön asetuksen 176/2013 liitteen 1 kohdan yksinkertaistetun laskentatavan mukaisesti. Yksinkertaistetussa laskentatavassa kylmäsiltojen vaikutus arvioidaan lisäämällä 10 % ulkovaipan johtumislämpöhäviöön. 2.1 Rakennuksen tiedot Taulukko 1. Perustiedot PERUSTIEDOT Sijaintipaikkakunta Helsinki Lähde Rakennusluvan vireilletulovuosi 1969 rakennuksen asiakirjat Valmistumisvuosi 1970 rakennuksen asiakirjat Laskennan säävyöhyke D3/2012 vyöhyke I (Helsinki-Vantaa) YM asetus 176/2013, liite 1, kohta 2.1 Käyttötarkoitusluokka asuinkerrostalot, muut asuinkerrostalot YM asetus 176/2013, liite 2 Kerrosten lukumäärä kolme havainnointi paikanpäällä Alapohjan tyyppi maanvarainen betonilaatta havainnointi paikanpäällä Rakennetyyppi D5/2012 taulukko 5.6: asuinkerrostalot, raskasrakenteinen havainnointi paikanpäällä Taulukko 2. Tilojen lämmitysjärjestelmä TILOJEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ Tilojen lämmitysjärjestelmä tilakohtaiset vesiradiaattorit 70/40 o C lämpötiloilla, käsikäyttöiset patteriventtiilit kaikissa huonetiloissa Lähde havainnointi paikanpäällä 5
6 Taulukko 3. Käyttövesijärjestelmä KÄYTTÖVESIJÄRJESTELMÄ Lähde Lämpimän käyttöveden lämmitysjärjestelmä kaukolämmitys havainnointi paikanpäällä Lämpimän käyttöveden varaaja ei varaajaa havainnointi paikanpäällä Lämpimän käyttöveden kierto on havainnointi paikanpäällä Lämpimän käyttöveden kierron lämmityslaitteet ei ole havainnointi paikanpäällä Lämpimän käyttöveden kiertoputkien eristys YM asetus 176/2013 liite 1 taulukko 6: kiertojohdon eristystaso 0,5 D havainnointi paikanpäällä Taulukko 4. Ilmanvaihtojärjestelmä ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ Ilmanvaihtojärjestelmä koneellinen poistoilmanvaihto Lähde havainnointi paikanpäällä Ilmanvaihtokoneiden lukumäärä yksi havainnointi paikanpäällä Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto ei havainnointi paikanpäällä Tuloilman lämmitys ei, korvausilma suoraan ulkoa havainnointi paikanpäällä 2.2 Laskentasuureet Taulukko 5. Perussuureet Suure Arvo Yksikkö Lähde Merkintä Lämmitetty nettoala 1300,0 m 2 havainnointi paikanpäällä Sisälämpötila 21,0 C Alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuisen keskilämpötilan ero Rakennusvaipan ilmanvuotoluku 12,2 m 3 /(h m 2 ) Ilmanvuotoluvun yhtälön kerroin vuotoilmavirran kaavassa (D3/2012 kaava 5, D5/2012 kaava 3.9) Rakennuksen tehollisen lämpökapasiteetin ominaisarvo D3/2012 taulukko 2 (Asuinkerrostalo) 5,0 C D5/2012 kohta Wh/ (m 2 K) YM asetus 176/2013, liite 1, taulukko 4 ja q 50 muuntokaava D3/2012 kaava 5 (D5/2012 kaava 3.9) D5/2012 taulukko 5.6: asuinkerrostalo, raskasrakenteinen 6
7 Taulukko 6. Rakennusosat RAKENNUSOSAT Lähde U W/(m 2 C) A m 2 T u C UA W/ C Ulkoseinä ulkoilmaan Piirustukset 0,30 560,0 Ulkolämpötila 168,0 Yläpohja Piirustukset 0,20 405,0 Ulkolämpötila 81,0 Alapohja Piirustukset 0,40 405,0 Maaperä 162,0 Ikkunat Piirustukset 1,40 199,5 Ulkolämpötila 279,3 Ovet Havainnointi paikanpäällä Yhteensä ( = rakennusvaipan pinta-ala) 1615,5 Pinta-alat perustuvat sisämittoihin. 1,40 46,0 Ulkolämpötila 64,4 Taulukko 7. Lämmitysjärjestelmä Suure Arvo Yksikkö Lähde Merkintä Lämmönjakojärjestelmän vuosihyötysuhde Lämmön jakelujärjestelmän apulaitteiden sähkönkulutus Lämmitysenergian tuoton hyötysuhde tilojen lämmityksessä Tilojen lämmöntuottojärjestelmän apulaitteiden sähkönkulutus Lämmitysenergian tuoton hyötysuhde käyttöveden lämmityksessä 0,72-2,0 kwh/(m 2 a) 0,97-0,07 kwh/(m 2 a) 0,97 - YM asetus 176/2013, liite 1, taulukko 9 ja kohta 2.2.7: vesiradiaattorilämmitys 70/40 o C, jakojohdot eristämättömät, käsikäyttöiset patteriventtiilit YM asetus 176/2013, liite 1, taulukko 9: vesiradiaattorilämmitys 70/40 o C YM asetus 176/2013, liite 1, taulukko 11: kaukolämpö YM asetus 176/2013, liite 1, taulukko 11: kaukolämpö YM asetus 176/2013, liite 1, taulukko 11: kaukolämpö, ei varaajaa Taulukko 8. Käyttövesijärjestelmä Suure Arvo Yksikkö Lähde Merkintä Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve Lämpimän käyttöveden jakelun (siirron) hyötysuhde 35 kwh/(m 2 a) 0,97 - Lämpimän käyttöveden kierron lämpöhäviö 10 W/m Käyttöveden lämmönjakelujärjestelmän apulaitteiden sähkönkulutus YM asetus 5/13, taulukko 5 YM asetus 176/2013, liite 1, taulukko 5: asuinkerrostalo: kierto YM asetus 176/2013, liite 1, taulukko 6: eristystaso 0,5 D 0,036 kwh/(m 2 a) D5/2012 kohta 6.3.4, kattaa kiertojohdon häviöt (dt=5 o C kiertojohdossa) 7
8 Taulukko 9. Ilmanvaihtojärjestelmä Suure Arvo Yksikkö Lähde Merkintä Ilmanvaihtokoneen lämmön talteenoton poistoilman vuosihyötysuhde Ilmanvaihdon poistoilmavirta (E-luvun laskennassa) Ilmanvaihdon tuloilmavirta (E-luvun laskennassa) 0 - Ei lämmöntalteenottoa 650 L/s D3/2012 taulukko L/s Ilmanvaihdon SFP-luku 1,5 kw/(m 3 /s) Tuloilman sisäänpuhalluslämpötila - C llmanvaihtolaitoksen vuorokautinen käyntiaikasuhde h/(24 h) Ilmanvaihtolaitoksen viikoittainen käyntiaikasuhde vrk/(7 vrk) D3/2012 luku 3.2 (tulo- ja poistoilmavirrat yhtä suuria) havainnointi paikanpäällä, valmistajan ilmoittama arvo (YM asetus 176/2013, liite 1, taulukko 3) korvausilma ulkoa, koneellinen poisto 1,0 - D3/2012 luku 3.3 taulukko 3 1,0 - D3/2012 luku 3.3 taulukko 3 - Taulukko 10. Ikkunat Suure Yksikkö Po It Et Lä Lähde Merkintä Pinta-ala (puite- ja karmirakenteineen) Valoaukon auringon säteilyn kokonaisläpäisykerroin m 2 40,0 40,0 79,5 40,0 havainnointi paikanpäällä - 0,76 0,76 0,76 0,76 Kehäkerroin - 0,75 0,75 0,75 0,75 Verhokerroin - 1,0 1,0 1,0 1,0 Yläpuolisten varjostuksen korjauskerroin Sivuvarjostuksen korjauskerroin Ympäristökerroin - - 1,0 1,0 1,0 1,0-1,0 1,0 1,0 1,0 D5/2012 taulukko 5.3 kulmalla 15 havainnointi paikanpäällä. valmistajan ilmoittama arvo D5/2012 kohta oletusarvo havainnointi paikanpäällä: ei kaihtimia tai verhoja ikkunan edessä päiväsaikaan havainnointi paikanpäällä: ei yläpuolista varjostusta havainnointi paikanpäällä: ei sivuvarjostusta havainnointi paikanpäällä 8
9 Taulukko 11. Kuluttajalaitteet, valaistus ja lämpökuormat Suure Arvo Yksikkö Lähde Merkintä Rakennuksen viikoittainen käyttöaikasuhde h/(24 h) Rakennuksen kuukausittainen käyttöaikasuhde vrk/(7 vrk) 1,0 - D3/2012 luku 3.3 taulukko 3 1,0 - D3/2012 luku 3.3 taulukko 3 Kuluttajalaitteiden ominaisteho 4 W/m 2 D3/2012 luku 3.3 taulukko 3 - Kuluttajalaitteiden käyttöaste 0,6 - D3/2012 luku 3.3 taulukko 3 - Valaistuksen ominaisteho 11 W/m 2 D3/2012 luku 3.3 taulukko 3 - Valaistuksen käyttöaste 0,1 - D3/2012 luku 3.3 taulukko 3 - Lämpökuorma ihmisistä 3 W/m 2 D3/2012 luku 3.3 taulukko
10 3 Kuluttajalaitteiden, valaistuksen ja ilmanvaihdon puhaltimien sähkönkulutus Kuluttajalaitteiden, valaistuksen ja ilmanvaihdon puhaltimien aiheuttamaa lämpökuormaa tarvitaan tilojen lämmitysenergiantarpeen laskennassa, siksi niiden sähkönkulutuksen laskenta esitetään tässä luvussa ennen lämmitysenergiantarpeen ja -järjestelmien laskentaa. Kuluttajalaitteiden, valaistuksen ja ilmanvaihdon puhaltimien laskennassa noudatetaan rakentamismääräyskokoelman osan D3/2012 luvussa 3 annettuja määräyksiä. Kuluttajalaitteiden ja valaistuksen sähkönkulutuksen laskennassa käytetään rakentamismääräyskokoelman osan D3/2012 taulukossa 3 annettuja lämmitettyyn nettoalaan suhteutettuja ominaisarvoja. Laskennassa huomioidaan lisäksi D3/2012 taulukossa 3 esitetty käyttöaika ja käyttöaste. Käyttöaika kertoo, kuinka monta tuntia vuorokaudessa ja kuinka monta päivää viikossa rakennusta käytetään. Näiden tulona saadaan edelleen kuukausittainen käyttöaika eli käyttöajan osuus kuukauden tuntien kokonaismäärästä. Asuinkerrostalon käyttöaika on 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa. Käyttötuntien osuudeksi kuukauden tunneista saadaan siis D3/2012 taulukosta 3 (, (, (, (1) koko vuosi (, Rakennus on siis käytössä kuukauden jokaisena tuntina. Käyttöaste on se osuus rakennuksen kuukausittaisesta käyttöajasta, jona laitteet ja valaistus ovat päällä. Rakennuksen laitteiden käyttöaste on 0,6 eli laitteiden oletetaan olevan päällä 60 % rakennuksen käyttöajasta (60 % kuukauden tunneista). Rakennuksen valaistuksen käyttöaste on 0,1, eli valaistuksen oletetaan olevan päällä 10 % rakennuksen käyttöajasta (10 % kuukauden tunneista). 3.1 Kuluttajalaitteiden sähköenergian kulutus Kuluttajalaitteiden sähköenergiankulutuksen laskennassa käytetään D3/2012 taulukossa 3 annettua lämmitettyyn nettoalaan suhteutettua kuluttajalaitteiden ominaissähkötehoa. Taulukosta ominaissähkötehoksi saadaan 4 W/m 2. Rakennuksen lämmitetty nettoala on 1300,0 m 2, joten kuluttajalaitteiden tehoksi saadaan D3/2012 taulukosta 3 ( ) (2) teho ( ) 10
11 Tällä teholla kuluttajalaitteiden siis oletetaan kuluttavan sähköenergiaa ja lämmittävän rakennuksen tiloja silloin, kun ne ovat päällä D3/2012 taulukossa 3 esitettynä käyttöaikana. Sähköenergian laskennassa huomioidaan käyttöaika (käyttötuntien osuus kuukauden tunneista) ja käyttöaste. Kuluttajalaitteiden sähköenergian kulutukseksi saadaan näin tammikuussa D3/2012 taulukon 3 arvo jaettuna kuukausittain ( ) (, ( * ( + (3) tammikuu 3.2 Valaistuksen sähköenergian kulutus Valaistuksen sähkönkulutuksen laskennassa käytetään D3/2012 taulukossa 3 annettua lämmitettyyn nettoalaan suhteutettua valaistuksen ominaissähkötehoa. Taulukosta ominaissähkötehoksi saadaan 11 W/m 2. Rakennuksen lämmitetty nettoala on 1300,0 m 2, joten valaistuksen tehoksi saadaan D3/2012 taulukosta 3 ( ) (4) ( ) Tällä teholla valaistuksen siis oletetaan kuluttavan sähköenergiaa ja lämmittävän rakennuksen tiloja silloin, kun valaistus on päällä D3/2012 taulukossa 3 esitettynä käyttöaikana. Sähköenergian laskennassa huomioidaan käyttöaika (käyttötuntien osuus kuukauden tunneista) ja käyttöaste. Valaistuksen sähköenergian kulutukseksi saadaan näin tammikuussa D3/2012 taulukon 3 arvo jaettuna kuukausittain ( ) (, ( * ( + (5) tammikuu 11
12 3.3 Ilmanvaihtojärjestelmän puhaltimien sähköenergian kulutus Ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus lasketaan D5/2012 kaavalla 7.1. Ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutuksen laskennassa käytetään rakentamismääräyskokoelman osassa D3/2012 määriteltyjä ilmavirtoja ja käyntiaikoja. Tämän rakennustyypin ilmanvaihto on aina päällä. Sähkönkulutukseksi saadaan näin tammikuussa D5/2012 kaava 7.1 (6) koko vuosi Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole muuta sähkönkulutusta. 3.4 Kuluttajalaitteiden ja valaistuksen sähkönkulutus yhteensä Kuluttajalaitteiden ja valaistuksen sähköenergian kulutukset on esitetty taulukossa 12. Kuluttajalaitteiden ja valaistuksen sähkönenergian kulutus lämmittävät huoneilmaa. Tämä huomioidaan luvussa lämpökuormien laskennassa. Taulukko 12. Kuluttajalaitteiden ja valaistuksen sähkönkulutus Kuukausi Kuluttajalaitteet Valaistus Yhteensä W kuluttajalaitteet W valaistus kwh kwh kwh Tammikuu 2321,3 1063,9 3385,2 Helmikuu 2096,6 961,0 3057,6 Maaliskuu 2321,3 1063,9 3385,2 Huhtikuu 2246,4 1029,6 3276,0 Toukokuu 2321,3 1063,9 3385,2 Kesäkuu 2246,4 1029,6 3276,0 Heinäkuu 2321,3 1063,9 3385,2 Elokuu 2321,3 1063,9 3385,2 Syyskuu 2246,4 1029,6 3276,0 Lokakuu 2321,3 1063,9 3385,2 Marraskuu 2246,4 1029,6 3276,0 Joulukuu 2321,3 1063,9 3385,2 Koko vuosi 27331, , ,0 12
13 4 Lämmitysenergian tarve 4.1 Lämmin käyttövesi Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarve lasketaan rakentamismääräyskokoelman osan D3/2012 taulukon 5 arvoja käyttäen. Taulukossa esitetään rakennuksen nettoalaan suhteutettu lämpimän käyttöveden nettoenergiantarve vuodessa. Taulukosta energiantarpeeksi saadaan 35 kwh/(m 2 a). Rakennuksen lämmitetty nettoala on 1300,0 m 2, joten lämpimän käyttöveden nettoenergiantarpeeksi saadaan vuodessa yhteensä D3/2012 taulukosta 5 (7) koko vuosi Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin lämpöhäviö a) Lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöt Rakennuksessa on lämpimän käyttöveden kiertojohto. Kiertojohdon eristystaso on 0,5 kertaa putkihalkaisija. Kiertojohdon lämpöhäviö lasketaan YM asetuksen 176/2013 liitteen 1 taulukoiden 6 ja 7 arvojen mukaan. YM 176/2013 taulukoista 6 ja 7 (8) koko vuosi b) Lämpimän käyttöveden varastoinnin lämpöhäviöt Rakennuksessa ei ole lämpimän käyttöveden lämminvesivaraajaa, joten käyttöveden varastoinnin lämpöhäviöitä ei ole. YM asetuksen 176/2013 liitteen 1 taulukosta 8 (9) 13
14 4.2 Ilmanvaihto Energiatodistuksen laskennassa ilmanvaihdon ilmavirtoina käytetään rakentamismääräyskokoelman osan D3/2012 taulukossa 2 esitettyjä ilmavirtoja. Kokonaistulo- ja poistoilmavirrat ovat laskennassa yhtä suuria. Ilmanvaihdon käyttöaikoina käytetään vastaavasti D3/2012 taulukossa 3 esitettyjä käyttöaikoja D3/2012 kohta huomioiden. Rakennuksessa on koneellinen poistoilmajärjestelmä, joka ottaa korvausilmansa suoraan ulkoa. Lämmöntalteenottoa ei ole. Energiatodistuslaskennassa koneellisen poistoilmajärjestelmän rakennuksen vaipan läpi ulkoa ottama korvausilma käsitellään tilojen lämmitysenergiatarkastelussa samalla tapaa kuin vuotoilma. Ilmanvaihdon laskennan kulku ja käytetyt kaavat on esitetty tilojen lämmitysenergiatarkastelun yhteydessä kohdassa Tilojen lämmitysenergian kokonaistarve Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöt Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöt muodostuvat ulkoseinien, yläpohjan, alapohjan, ikkunoiden ja ovien lämpöhäviöistä sekä viivamaisten kylmäsiltojen aiheuttamista lämpöhäviöistä. Ulkoseinien, yläpohjan, alapohjan, ikkunoiden ja ovien johtumislämpöhäviöt lasketaan D5/2012 kaavalla 3.4. Kaavassa tarvittavat ulkoilman keskimääräiset kuukausittaiset lämpötilat saadaan D3/2012 liitteen 2 taulukosta L2.2 ja ne on myös poimittu tämän oppaan liitteeseen 1. Edellä mainitut johtumislämpöhäviöiden osaset on esitetty eriteltyinä taulukossa 14. a) Johtumislämpöhäviöt ulkoilmaa vasten olevan ulkoseinän läpi Rakennuksen kaikkien ulkoseinien lämmönläpäisykerroin on yhtä suuri. Pinta-alana voidaan näin käyttää rakennuksen kaikkien ulkoilmaan rajoittuvien ulkoseinien yhteenlaskettua pinta-alaa. Jos rakennuksessa on lämmönläpäisykertoimeltaan toisistaan poikkeavia ulkoseiniä, lasketaan kunkin lämmönläpäisykertoimeltaan samanlaisen osan johtumislämpöhäviöt erikseen D5/2012 kaavalla 3.4 ennen ulkoseinien johtumislämpöhäviöiden yhteen laskemista. Johtumislämpöhäviöt ulkoilmaa vasten olevan ulkoseinän läpi ovat tammikuussa D5/2012 kaava 3.4 (10) tammikuu ( ) b) Johtumislämpöhäviöt yläpohjan läpi Yläpohjan johtumislämpöhäviöt lasketaan samalla tavalla kuin edellä lasketut ulkoilmaan rajoittuvien ulkoseinien lämpöhäviöt. Johtumislämpöhäviöt yläpohjan läpi ovat tammikuussa D5/2012 kaava 3.4 (11) 14
15 tammikuu ( ) c) Johtumislämpöhäviöt alapohjan läpi Alapohjan lämpöhäviöiden laskennassa käytettävä ulkolämpötila riippuu alapohjan toteutustavasta. Tässä rakennuksessa on maanvarainen alapohja, jolloin ulkolämpötilana käytetään alapohjan alapuolisen maan lämpötilaa. Maan kuukausittainen keskilämpötila lasketaan D5/2012 kaavalla 3.7. Kaavassa tarvittava maan vuosittainen keskilämpötila lasketaan D5/2012 kaavalla 3.6. D5/2012 kaavassa 3.6 tarvittava ulkolämpötilan vuotuinen keskilämpötila on 5,57 C. Tämä arvo saadaan D3/2012 taulukosta L2.2. Kaavassa tarvitaan lisäksi alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuisen keskilämpötilan ero. Tämän eron arvona voidaan käyttää D5/2012 luvun ohjearvoa 5 C. Edellä esitetyn perusteella alapohjan alapuolisen maan vuotuinen keskilämpötila on D5/2012 kaava 3.6 (12) koko vuosi Maan kuukausittainen keskilämpötila lasketaan D5/2012 kaavalla 3.7. Kaavassa tarvittava alapohjan alapuolisen maan kuukausittaisen keskilämpötilan ja vuotuisen keskilämpötilan ero saadaan D5/2012 taulukosta 3.4. Nämä molemmat edellä mainitut arvot on esitetty taulukossa 13. Tammikuussa vuosi- ja kuukausikeskilämpötilojen ero on 0 C. Alapohjan alapuolisen maan keskilämpötila on siten tammikuussa D5/2012 kaava 3.7 (13) tammikuu Johtumislämpöhäviö alapohjan läpi voidaan nyt laskea D5/2012 kaavalla 3.4 käyttämällä ulkolämpötilana edellä laskettua maan kuukausittaista keskilämpötilaa. Johtumislämpöhäviöksi saadaan näin tammikuussa D5/2012 kaava 3.4 (14) tammikuu 15
16 Taulukko 13. Alapohjan alapuolisen maan lämpötila Kuukausi Alapohjan alapuolisen maan lämpötila T maa, kuukausi Maan vuosi- ja kuukausilämpötilan erotus ΔT maa, kuukausi C C Tammikuu 10,57 0,00 Helmikuu 9,57 1,00 Maaliskuu 8,57 2,00 Huhtikuu 7,57 3,00 Toukokuu 7,57 3,00 Kesäkuu 8,57 2,00 Heinäkuu 10,57 0,00 Elokuu 11,57 1,00 Syyskuu 12,57 2,00 Lokakuu 13,57 3,00 Marraskuu 13,57 3,00 Joulukuu 12,57 2,00 koko vuosi 10,57 0,00 d) Johtumislämpöhäviöt ikkunoiden läpi Johtumislämpöhäviöt ikkunoiden läpi lasketaan samalla tavalla kuin edellä lasketut ulkoilmaan rajoittuvien ulkoseinien lämpöhäviöt. Johtumislämpöhäviöt ikkunoiden läpi ovat tammikuussa D5/2012 kaava 3.4 (15) tammikuu ( ) e) Johtumislämpöhäviöt ovien läpi Johtumislämpöhäviöt ovien läpi lasketaan samalla tavalla kuin edellä lasketut ulkoilmaan rajoittuvien ulkoseinien lämpöhäviöt. Johtumislämpöhäviöt ovien läpi ovat tammikuussa D5/2012 kaava 3.4 (16) tammikuu ( ) f) Johtumislämpöhäviöt kylmäsilloista Kylmäsiltojen laskenta tehdään energiatodistusasetuksen (YM asetus 176/2013) liitteen 1 kohdan yksinkertaistetun laskentatavan mukaisesti. Yksinkertaistetussa laskentatavassa kylmäsiltojen vaikutus 16
17 arvioidaan lisäämällä 10 % ulkovaipan johtumislämpöhäviöön. Ulkovaipan johtumislämpöhäviöiden summa on tammikuussa D5/2012 kaava 3.3 (17) tammikuu Kylmäsiltojen aiheuttama lämpöhäviö on edellä esitetyn perusteella tammikuussa D5/2012 kaava 3.3 (18) tammikuu g) Johtumislämpöhäviöiden summa Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöiden summa lasketaan D5/2012 kaavalla 3.3. Johtumislämpöhäviöiden summa on tammikuussa D5/2012 kaava 3.3 (19) tammikuu Johtumislämpöhäviöt vuoden kaikkina kuukausina on esitetty taulukossa
18 Taulukko 14. Rakennusvaipan johtumislämpöhäviöt Kuukausi Ulkoseinät Yläpohja Alapohja Ikkunat Ovet Kylmäsillat Yhteensä Q ulkoseinät Q yläpohja Q alapohja Q ikkunat Q ovet Q kylmäsillat Q joht kwh kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu 3121,1 1504,8 1257,2 5188,7 1196,4 1226, ,0 Helmikuu 2878,8 1388,0 1244,4 4786,1 1103,6 1140, ,0 Maaliskuu 2947,3 1421,0 1498,3 4899,9 1129,8 1189, ,9 Huhtikuu 1995,8 962,3 1566,6 3318,1 765,1 860,8 9468,6 Toukokuu 1279,9 617,1 1618,8 2127,9 490,6 613,4 6747,7 Kesäkuu 818,9 394,8 1449,9 1361,4 313,9 433,9 4772,9 Heinäkuu 462,5 223,0 1257,2 768,9 177,3 288,9 3177,7 Elokuu 618,7 298,3 1136,7 1028,6 237,2 331,9 3651,4 Syyskuu 1266,5 610,6 983,4 2105,5 485,5 545,1 5996,5 Lokakuu 1849,9 891,9 895,6 3075,4 709,1 742,2 8164,2 Marraskuu 2479,7 1195,6 866,7 4122,5 950,5 961, ,5 Joulukuu 2898,6 1397,5 1016,2 4818,9 1111,1 1124, ,4 Koko vuosi 22617, , , ,8 8670,1 9458, ,9 18
19 4.3.2 Vuotoilman lämpeneminen tilassa Vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve lasketaan D5/2012 kaavalla 3.8. Kaavassa tarvittava vuotoilmavirta lasketaan D3/2012 kaavalla 5 (D5/2012 kaava 3.9). Rakennuksessa on kolme kerrosta, joten kaavassa tarvittavan kertoimen x arvo on 20. Rakennuksen ilmanvuotoluvusta ei ole tehty erillistä selvitystä, joten rakennusvaipan ilmanvuotolukuna (n 50 ) käytetään energiatodistusasetuksen (YM asetus 176/2013) liitteen 1 taulukon 4 mukaisesti arvoa 6 1/h. Rakennusvaipan ilmanvuotoluku (q 50 ) voidaan laskea rakennuksen ilmanvuotoluvusta (n 50 ) energiatodistusasetuksen (YM asetus 176/2013) liitteen 1 luvun yheteydessä annetulla kaavalla.. Rakennusvaipan pinta-ala saadaan taulukosta 6. Rakennuksen ilmatilavuudeksi (V) on suunnitteluasiakirjojen perusteella arvioitu 3280 m 3. YM 176/2013 kaava liitteen 1 luvusta (20) Vuotoilmavirraksi saadaan edellä esitetyillä arvoilla vuoden jokaisena kuukautena D3/2012 kaava 5 (D5/2012 kaava 3.9) (21) kaikki kuukaudet Vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarpeeksi saadaan tammikuussa D5/2012 kaava 3.8 (22) tammikuu ( ) Vuotoilman lämpenemisen lämpöenergian tarve on esitetty kuukausikohtaisesti eriteltynä taulukossa Tuloilman lämpeneminen tilassa Tuloilman lämpeneminen tilassa lasketaan D5/2012 kaavalla Koska rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihto, jonka korvausilma otetaan suoraan ulkoa, käytetään kaavassa sisäänpuhalluslämpötilana ulkoilman kuukausittaista keskilämpötilaa. Ulkoilman kuukausittainen keskilämpötila on esitetty liitteen 1 taulukossa 36. Tuloilman lämmitysenergian tarve, joka tässä rakennuksessa merkitsee koneellisen poistoilmanvaihdon korvausilman lämmitystarvetta vaipan läpi ulkoa, on esitetty kuukausikohtaisesti eriteltynä taulukossa 15. Ilmanvaihdon ilmavirtoina käytetään rakentamismääräyskokoelman osan D3/2012 taulukossa 2 esitettyjä ilmavirtoja. Ilmanvaihdon käyttöaikoina käytetään vastaavasti D3/2012 taulukossa 3 esitettyjä käyttöaikoja D3/2012 kohta huomioiden. 19
20 a) Tuloilman lämpeneminen tilassa tammikuussa Tammikuussa, kuten muinakin tarkastelukuukausina, sisäänpuhalluslämpötila vastaa kuukauden keskimääräistä laskentaulkolämpötilaa, joka tammikuussa on o C. Tilassa tapahtuvan tuloilman lämpenemisen lämpöenergian tarve on siten tammikuussa D5/2012 kaava 3.14 (23) tammikuu Tilojen lämmitysenergian kokonaistarve yhteensä Tilojen lämmitysenergian kokonaistarve lasketaan kuukausikohtaisesti D5/2012 kaavalla 3.2. Tilojen lämmitysenergian kokonaistarve muodostuu johtumislämpöhäviöistä sekä vuotoilman ja ilmanvaihdon korvausilman lämpenemisestä tilassa 2. Tilojen lämmitysenergian kokonaistarve ja sen muodostavat osaset on esitetty kuukausikohtaisesti taulukossa 15. Tilojen lämmitysenergian kokonaistarve on tammikuussa D5/2012 kaava 3.2 (24) tammikuu 2 Korvausilman lämmittäminen huonelämpötilaan on osa tilojen lämmitysjärjestelmän energiantarvetta. 20
21 Taulukko 15. Tilojen lämmitysenergian kokonaistarve Kuukausi Johtuminen Vuotoilma Tuloilma Korvausilma Yhteensä Q joht Q vuotoilma Q iv,tuloilma Q iv, korvausilma Q tila kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu 13495,0 6102, , ,1 Helmikuu 12541,0 5628, , ,0 Maaliskuu 13085,9 5762, , ,7 Huhtikuu 9468,6 3902, , ,4 Toukokuu 6747,7 2502, , ,8 Kesäkuu 4772,9 1601, , ,1 Heinäkuu 3177,7 904, ,2 6229,1 Elokuu 3651,4 1209, ,6 7733,8 Syyskuu 5996,5 2476, , ,7 Lokakuu 8164,2 3617, , ,9 Marraskuu 10576,5 4848, , ,7 Joulukuu 12366,4 5667, , ,5 Koko vuosi , , , ,8 Taulukko 16. Tilojen lämmitysenergian kokonaistarve lämmitettyä nettoalaa kohden Kuukausi Johtuminen Vuotoilma Tuloilma Korvausilma Yhteensä Q joht Q vuotoilma Q iv,tuloilma Q iv, korvausilma Q tila kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 Tammikuu 10,38 2, ,15 23,84 Helmikuu 9,65 2, ,28 22,06 Maaliskuu 10,07 2, ,53 22,77 Huhtikuu 7,28 1,48 0 7,13 15,89 Toukokuu 5,19 0,95 0 4,57 10,71 Kesäkuu 3,67 0,61 0 2,92 7,20 Heinäkuu 2,44 0,34 0 1,65 4,44 Elokuu 2,81 0,46 0 2,21 5,48 Syyskuu 4,61 0,94 0 4,52 10,07 Lokakuu 6,28 1,37 0 6,61 14,26 Marraskuu 8,14 1,83 0 8,86 18,83 Joulukuu 9,51 2, ,35 22,01 Koko vuosi 80,03 16, ,78 177,54 21
22 4.4 Tilojen lämmitysenergian nettotarve Lämpökuormat a) Lämpökuorma ihmisistä Ihmisten luovuttama lämpökuorma käytetään D3/2012 taulukossa 3 annettua lämmönluovutuksen lämmitettyyn nettoalaan suhteutettua ominaistehoa. Taulukosta ihmisten ominaislämpötehoksi saadaan 3 W/m 2. Rakennuksen lämmitetty nettoala on 1300,0 m 2, joten ihmisten lämpötehoksi saadaan D3/2012 taulukosta 3 ( * (25) teho ( * Tällä teholla ihmisten siis oletetaan lämmittävän rakennuksen sisätiloja silloin, kun he ovat paikalla. Ihmisten aiheuttaman lämpökuorman laskennassa huomioidaan D3/2012 taulukossa 3 esitetty käyttöaika ja käyttöaste. Käyttöaika kertoo, kuinka monta tuntia vuorokaudessa ja kuinka monta päivää viikossa rakennusta käytetään. Käyttöaste taas kuvaa ihmisten läsnäoloa rakennuksessa käyttöajan aikana. Rakennuksen kuukausittaiseksi käyttöajaksi eli käyttötuntien osuudeksi kuukauden tunneista saadaan D3/2012 taulukon 3 arvoilla (, (, (, (26) koko vuosi (, Rakennuksen käyttöaste on 0,6 eli ihmisten oletetaan olevan paikalla 60 % rakennuksen käyttöajasta eli tässä tapauksessa 60 % kuukauden tunneista. Ihmisten aiheuttamaksi lämpökuormaksi saadaan näin tammikuussa D3/2012 taulukosta 3 ( * (, ( * ( + (27) tammikuu Ihmisistä aiheutuva lämpökuorma on esitetty kuukausikohtaisesti taulukossa
23 b) Lämpökuorma kuluttajalaitteista ja valaistuksesta Kuluttajalaitteiden ja valaistuksen aiheuttamana lämpökuormana käytetään suoraan niiden sähköenergian kulutusta. Nämä kulutukset on laskettu luvussa 3. Lämpökuormaksi saadaan siten D5/2012 kaavalla 5.3 tammikuussa D5/2012 kaava 5.3 (28) tammikuu c) Lämpökuorma lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnista Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin häviöistä lasketaan lämpökuormiksi energiatodistusasetuksen (YM asetus 176/2013) liitteen 1 kohdan mukaisesti. Tässä rakennuksessa käyttöveden kierron ja varastoinnin lämpökuormista ei ole tehty erillistä selvitystä. Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin häviöistä oletetaan siten asetuksen mukaisesti tulevan lämpökuormiksi 50 %. Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin häviöt on laskettu luvussa Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin aiheuttama lämpökuorma on esitetty kuukausikohtaisesti taulukossa 19. Rakennuksen lämpimän käyttöveden kiertojohdon aiheuttama lämpökuorma D5/2012 kohta (29) koko vuosi Lämpimän käyttöveden kierron aiheuttama lämpökuorma voidaan jakaa kuukausittaiseksi lämpökuormaksi kuukausien pituuden perusteella. Käyttöveden kierron aiheuttamaksi lämpökuormaksi saadaan siten esimerkiksi tammikuussa ( * ( + (30) tammikuu Rakennuksessa ei ole lämpimän käyttöveden lämminvesivaraajaa, joten varastoinnin aiheuttamia lämpökuormia ei ole. D5/2012 kohta (31) 23
24 d) Lämpökuorma auringon säteilystä Ikkunoihin osuvasta auringon säteilystä aiheutuva lämpökuorma lasketaan D5/2012 kaavalla 5.4. Kaavassa tarvittava pystypinnalle osuva auringon säteilyenergia on esitetty rakentamismääräyskokoelman osan D3/2012 liitteen 2 taulukossa L2.2. Kaavassa tarvitaan lisäksi D5/2012 kaavalla 5.6 laskettu säteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskerroin. Kokonaiskorjauskertoimen laskennassa tarvittava varjostuskerroin lasketaan D5/2012 kaavalla 5.8. Varjostuskertoimen laskennassa tarvittava ympäristövarjostuskerroin, ylävarjostuskerroin ja sivuvarjostuskerroin on esitetty D5/2012 taulukoissa Pystypinnalle osuva auringon säteilyenergia sekä varjostuskerroin riippuvat pinnan suunnasta. Tässä rakennuksessa ikkunat on jaoteltu neljään ryhmään lähimmän ilmansuunnan perusteella. Ikkunoiden pinta-alat ja muut ominaisuudet on esitetty taulukossa 10. Varjostusten korjauskertoimen ja säteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskerroin on esitetty kuukausittain taulukoissa 17 ja 18. Ikkunoihin osuvasta auringon säteilystä aiheutuva lämpökuorma lasketaan D5/2012 kaavalla 5.4. Lämpökuormaksi saadaan tammikuussa D5/2012 kaava 5.4 (32) tammikuu, ikkunat pohjoiseen tammikuu, ikkunat itään tammikuu, ikkunat etelään tammikuu, ikkunat länteen tammikuu, ikkunat yhteensä Auringon säteilystä aiheutuva lämpökuorma on tammikuussa yhteensä 726,0 kwh. Kaavassa (32) esitetty säteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskerroin tammikuussa perustuu tässä luvussa esitettyyn laskelmaan. Auringon säteilystä aiheutuva lämpökuorma vuoden kaikkina kuukausina on esitetty taulukossa
25 Tässä rakennuksessa ei ole yläpuolista varjostusta eikä sivuvarjostusta, joten sekä ylävarjostuskertoimen ja sivuvarjostuskertoimen arvo on 1,0. Ympäristövarjostuskertoimen taulukkoarvon valinnassa tarvittavan varjostuskulman on arvioitu olevan 15. Varjostuskertoimen arvoksi saadaan näin tammikuussa D5/2012 kaava 5.8 (33) tammikuu, ikkunat pohjoiseen tammikuu, ikkunat itään tammikuu, ikkunat etelään tammikuu, ikkunat länteen Taulukko 17. Varjostusten korjauskerroin Pohjoiseen Koilliseen Itään Kaakkoon Etelään Lounaaseen Länteen Luoteeseen Kuukausi F varjostus F varjostus F varjostus F varjostus F varjostus F varjostus F varjostus F varjostus Tammikuu 0,980 0,920 0,860 0,805 0,750 0,805 0,860 0,920 Helmikuu 0,960 0,895 0,830 0,795 0,760 0,795 0,830 0,895 Maaliskuu 0,960 0,895 0,830 0,815 0,800 0,815 0,830 0,895 Huhtikuu 0,930 0,880 0,830 0,830 0,830 0,830 0,830 0,880 Toukokuu 0,930 0,890 0,850 0,875 0,900 0,875 0,850 0,890 Kesäkuu 0,860 0,845 0,830 0,870 0,910 0,870 0,830 0,845 Heinäkuu 0,900 0,875 0,850 0,880 0,910 0,880 0,850 0,875 Elokuu 0,880 0,840 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,840 Syyskuu 0,950 0,890 0,830 0,820 0,810 0,820 0,830 0,890 Lokakuu 0,960 0,905 0,850 0,805 0,760 0,805 0,850 0,905 Marraskuu 0,960 0,910 0,860 0,795 0,730 0,795 0,860 0,910 Joulukuu 0,980 0,955 0,930 0,830 0,730 0,830 0,930 0,955 Koko vuosi 0,938 0,892 0,846 0,827 0,808 0,827 0,846 0,892 25
26 Rakennuksen ikkunoiden kehäkertoimen arvoa ei ole selvitetty erikseen. Arvona käytetään siten rakentamismääräyskokoelman osan D5/2012 kohdan oletusarvoa 0,75. Rakennuksen ikkunoiden verhokertoimen arvioidaan olevan 1,0. Kokonaiskorjauskertoimen arvoiksi saadaan näin tammikuussa D5/2012 kaava 5.6 (34) tammikuu, ikkunat pohjoiseen tammikuu, ikkunat itään tammikuu, ikkunat etelään tammikuu, ikkunat länteen Taulukko 18. Säteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskerroin Pohjoiseen Koilliseen Itään Kaakkoon Etelään Lounaaseen Länteen Luoteeseen Kuukausi F läpäisy F läpäisy F läpäisy F läpäisy F läpäisy F läpäisy F läpäisy F läpäisy Tammikuu 0,735 0,690 0,645 0,604 0,563 0,604 0,645 0,690 Helmikuu 0,720 0,671 0,623 0,596 0,570 0,596 0,623 0,671 Maaliskuu 0,720 0,671 0,623 0,611 0,600 0,611 0,623 0,671 Huhtikuu 0,698 0,660 0,623 0,623 0,623 0,623 0,623 0,660 Toukokuu 0,698 0,668 0,638 0,656 0,675 0,656 0,638 0,668 Kesäkuu 0,645 0,634 0,623 0,653 0,683 0,653 0,623 0,634 Heinäkuu 0,675 0,656 0,638 0,660 0,683 0,660 0,638 0,656 Elokuu 0,660 0,630 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,630 Syyskuu 0,713 0,668 0,623 0,615 0,608 0,615 0,623 0,668 Lokakuu 0,720 0,679 0,638 0,604 0,570 0,604 0,638 0,679 Marraskuu 0,720 0,683 0,645 0,596 0,548 0,596 0,645 0,683 Joulukuu 0,735 0,716 0,698 0,623 0,548 0,623 0,698 0,716 Koko vuosi 0,703 0,669 0,634 0,620 0,606 0,620 0,634 0,669 26
27 e) Lämpökuormien kokonaismäärä Rakennuksen lämpökuormien kokonaismäärä lasketaan D5/2012 yhtälöllä 5.9. Lämpökuormat muodostuvat ihmisten, sähkölaitteiden (kuluttajalaitteet ja valaistus), auringon, lämpimän käyttöveden kierron ja lämpimän käyttöveden varastoinnin lämpöhäviöistä. Lämpökuormat vuoden kaikkina kuukausina on esitetty taulukossa 19. Lämpöhäviöiden summaksi saadaan tammikuussa D5/2012 kaava 5.9 (35) tammikuu Taulukko 19. Lämpökuormat yhteensä Kuukausi Ihmiset Sähkölaitteet Aurinko LKV kierto LKV varastointi Yhteensä Q henk Q säh Q aur Q lkv, kierto, kuorma Q lkv, varastointi, kuorma Q lämpökuormat kwh kwh kwh kwh kwh kwh Tammikuu 1741,0 3385,2 726,0 207,9 0,0 6060,1 Helmikuu 1572,5 3057,6 2394,9 187,8 0,0 7212,8 Maaliskuu 1741,0 3385,2 5871,4 207,9 0, ,5 Huhtikuu 1684,8 3276,0 8003,9 201,2 0, ,9 Toukokuu 1741,0 3385, ,8 207,9 0, ,9 Kesäkuu 1684,8 3276,0 9752,4 201,2 0, ,4 Heinäkuu 1741,0 3385, ,6 207,9 0, ,7 Elokuu 1741,0 3385,2 7754,6 207,9 0, ,8 Syyskuu 1684,8 3276,0 6592,9 201,2 0, ,9 Lokakuu 1741,0 3385,2 2369,5 207,9 0,0 7703,7 Marraskuu 1684,8 3276,0 913,3 201,2 0,0 6075,4 Joulukuu 1741,0 3385,2 600,8 207,9 0,0 5934,9 Koko vuosi 20498, , ,1 2448,4 0, ,9 f) Lämpökuormien hyödyntämisaste Lämpökuormien hyödyntämisaste lasketaan D5/2012 luvussa 5.5. esitetyllä tavalla. Hyödyntämisasteen laskeminen aloitetaan laskemalla rakennuksen tilojen ominaislämpöhäviö D5/2012 kaavalla Sen arvoksi saadaan tammikuussa D5/2012 kaava 5.16 (36) tammikuu ( ) 27
28 Rakennuksen sisäpuolinen tehollinen lämpökapasiteetti voidaan arvioida D5/2012 taulukon 5.6 perusteella. Taulukossa on esitetty lämpökapasiteetin ominaisarvo rakennuksen lämmitettyä nettoalaa kohden. Lämpökapasiteetin ominaisarvoksi on tässä rakennuksessa arvioitu 220 Wh/(m 2 K). Lämpökapasiteetiksi saadaan siten D5/2012 taulukko 5.6 (37) koko vuosi Rakennuksen aikavakio lasketaan ominaislämpöhäviön ja lämpökapasiteetin avulla D5/2012 kaavalla Rakennuksen aikavakioksi saadaan tammikuussa D5/2012 kaava 5.15 (38) tammikuu Lämpökuormien suhde lämpöhäviöihin lasketaan D5/2012 kaavalla Suhteeksi saadaan tammikuussa D5/2012 kaava 5.14 (39) tammikuu Lämpökuormien hyödyntämisaste lasketaan D5/2012 kaavalla Ennen hyödyntämisasteen laskemista pitää vielä laskea kaavassa tarvittava apusuure D5/2012 kaavalla Apusuureen arvoksi saadaan tammikuussa D5/2012 kaava 5.13 (40) tammikuu 28
29 Lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste voidaan nyt laskea D5/2012 kaavalla Hyödyntämisasteen arvoksi saadaan tammikuussa D5/2012 kaava 5.16 (41) tammikuu Taulukko 20. Lämpökuormien hyödyntämisaste Ominaislämpöhäviö Aikavakio Suhde Apusuure Hyödyntämisaste Kuukausi H tila τ ϒ a η lämpö W/K h Tammikuu 1834,90 155,87 0,18 11,39 1,00 Helmikuu 1840,34 155,41 0,23 11,36 1,00 Maaliskuu 1854,40 154,23 0,34 11,28 1,00 Huhtikuu 1905,51 150,09 0,58 11,01 1,00 Toukokuu 1994,18 143,42 1,02 10,56 0,90 Kesäkuu 2087,66 137,00 1,47 10,13 0,68 Heinäkuu 2262,83 126,39 2,59 9,43 0,39 Elokuu 2099,97 136,19 1,69 10,08 0,59 Syyskuu 1903,95 150,21 0,82 11,01 0,98 Lokakuu 1849,93 154,60 0,38 11,31 1,00 Marraskuu 1825,05 156,71 0,23 11,45 1,00 Joulukuu 1825,24 156,69 0,19 11,45 1,00 Koko vuosi 1940,33 148,07 0,81 10,87 0, Lämpökuormista hyödyksi saatu energia Lämpökuormista hyödyksi saatu energia lasketaan D5/2012 kaavalla Laskennassa tarvitaan rakennuksen lämpökuormien kokonaismäärä ja lämpökuormien hyödyntämisaste. Lämpökuormista hyödynnettäväksi energiaksi saadaan tammikuussa D5/2012 kaava 5.10 (42) tammikuu Lämpökuormista hyödyksi saatu energia sekä lämpökuormien hyödyntämisaste ja lämpökuormien kokonaismäärä on esitetty taulukossa 21 vuoden kaikkina kuukausina. Lämpökuormien kokonaismäärä on laskettu kohdassa 4.4.1e) ja lämpökuormien hyödyntämisaste kohdassa 4.4.1f). 29
30 Taulukko 21. Lämpökuormista hyödyksi saatu energia Lämpökuormat yhteensä Hyödyntämisaste Lämpökuormista hyödyksi Kuukausi Q lämpökuorma η lämpö Q sis. Lämpö kwh - kwh Tammikuu 6060,1 1, ,1 Helmikuu 7212,8 1, ,8 Maaliskuu 11205,5 1, ,5 Huhtikuu 13165,9 0, ,7 Toukokuu 15501,9 0, ,9 Kesäkuu 14914,4 0, ,9 Heinäkuu 16137,7 0, ,6 Elokuu 13088,8 0, ,0 Syyskuu 11754,9 0, ,4 Lokakuu 7703,7 1, ,6 Marraskuu 6075,4 1, ,4 Joulukuu 5934,9 1, ,9 Koko vuosi ,9 0, , Tilojen lämmitysenergian nettotarve yhteensä Tilojen lämmitysenergian nettotarve lasketaan D5/2012 kaavalla 3.1. Tilojen lämmitysenergian nettotarve on tilojen lämmitysenergian kokonaistarpeen ja lämpökuormista hyödyksi saadun lämmön erotus. Lämmitysenergian kokonaistarve on laskettu luvussa ja lämpökuormista hyödyksi saatu lämpö kohta Nämä molemmat on myös esitetty taulukossa 22 tilojen lämmitysenergian nettotarpeen rinnalla. Tilojen lämmitysenergian nettotarpeeksi saadaan tammikuussa D5/2012 kaava 3.1 (43) tammikuu Tämä lämmöntarve pitää kattaa rakennuksen tilojen lämmitysjärjestelmällä. 30
31 Taulukko 22. Tilojen lämmitysenergian nettotarve Kokonaistarve Lämpökuomista Nettotarve Kuukausi Q tila Q sis. lämpö Q lämmitys, tilat, netto kwh kwh kwh Tammikuu 34088,1 6060, ,0 Helmikuu 31536,0 7212, ,2 Maaliskuu 32532, , ,2 Huhtikuu 22637, ,7 9485,7 Toukokuu 15192, ,9 1178,9 Kesäkuu 10176, ,9 68,1 Heinäkuu 6229,1 6228,6 0,5 Elokuu 7733,8 7718,0 15,8 Syyskuu 14352, ,4 2857,3 Lokakuu 20369,9 7703, ,3 Marraskuu 26937,7 6075, ,3 Joulukuu 31491,5 5934, ,6 Koko vuosi , , ,0 Taulukko 23. Tilojen lämmitysenergian nettotarve lämmitettyä nettoalaa kohden Kuukausi Kokonaistarve Lämpökuomista Nettotarve Q tila Q sis. lämpö Q lämmitys, tilat, netto kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 Tammikuu 26,22 4,66 21,56 Helmikuu 24,26 5,55 18,71 Maaliskuu 25,03 8,62 16,41 Huhtikuu 17,41 10,12 7,30 Toukokuu 11,69 10,78 0,91 Kesäkuu 7,83 7,78 0,05 Heinäkuu 4,79 4,79 0,00 Elokuu 5,95 5,94 0,01 Syyskuu 11,04 8,84 2,20 Lokakuu 15,67 5,93 9,74 Marraskuu 20,72 4,67 16,05 Joulukuu 24,22 4,57 19,66 Koko vuosi 194,83 82,24 112,59 31
32 5 Lämmitysjärjestelmien energiankulutus 5.1 Tilojen lämmitysjärjestelmän energiankulutus a) Tilojen lämmönjakojärjestelmän lämpöenergian tarve (kulutus) Rakennuksen tilojen lämmönjakojärjestelmän lämpöenergian kokonaistarve lasketaan D5/2012 kaavalla 6.1. Rakennuksessa on tilakohtainen vesiradiaattorilämmitys 70/40 o C lämpötiloilla käsikäyttöisillä patteriventtiileillä. Rakennuksen lämmönjakojärjestelmän jakojohtoja ei ole eristetty. Energiatodistusasetuksen (YM asetus 176/2013) liitteen 1 taulukosta 9 lämmönjakojärjestelmän vuosihyötysuhteeksi saadaan 0,8. YM asetuksen 176/2013 kohdan mukaisesti kerrotaan em. hyötysuhde 0,9:llä, koska rakennuksessa on käsikäyttöiset patteriventtiilit. Järjestelmässä ei ole jakelun eikä varastoinnin häviöitä lämmittämättömiin tiloihin. Lämmönjakojärjestelmän lämmöntarpeeksi saadaan edellä esitetyillä arvoilla D5/2012 kaava 6.1 (44) koko vuosi Vesiradiaattoreiden lämmönjakojärjestelmän hyötysuhde tarkoittaa tässä tapauksessa radiaattoriverkostoon kaukolämmönvaihtimelta syötetyn lämpöenergian suhdetta radiaattoreiden (lämmitettäviin) tiloihin luovuttamaan lämpöenergiaan. Vesiradiaattoriverkostoon pitää siis tässä tapauksessa syöttää n kwh/a lämpöenergiaa, jotta lämmitettäviin tiloihin saadaan kwh/a lämpöenergiaa. Lämpöenergioiden erotus menee häviöinä ulkoilmaan. b) Tilojen lämmönjakojärjestelmän apulaitteiden sähköenergian kulutus Rakennuksessa on vesiradiaattorilämmitys. Energiatodistusasetuksen (YM asetus 176/2013) liitteen 1 taulukosta 9 lämmönjakojärjestelmän apulaitteiden sähköenergian ominaiskulutuksesi saadaan 2,0 kwh/(m 2 a). Lämmönjakojärjestelmän apulaitteiden sähkönkulutukseksi saadaan näin D5/2012 kaavalla 6.2 D5/2012 kaava 6.2 (45) koko vuosi ostettua sähköenergiaa Lämmönjakojärjestelmän sähkönenergian kulutus sisältää muun muassa lämmönjakojärjestelmän säätölaitteiden sähkönkulutuksen. 32
33 c) Tilojen lämmöntuottojärjestelmän ostoenergiankulutus Tilojen lämmöntuottojärjestelmän (lämmitysjärjestelmän) ostoenergiankulutus lasketaan rakentamismääräyskokoelman osan D5/2012 luvussa 6.4 esitetyllä tavalla. Tässä rakennuksessa lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpöön liitetty huonekohtainen vesiradiaattorilämmitys. Energiatodistusasetuksen (YM asetus 176/2013) liitteen 1 taulukosta 11 kaukolämpökäytön tuoton vuosihyötysuhteeksi saadaan 0,97. Tilojen lämmitysjärjestelmän ostoenergiankulutukseksi saadaan siten D5/2012 kaava 6.7 (46) koko vuosi ostettua lämpöenergiaa Tilojen lämmöntuottojärjestelmän hyötysuhde on tässä tapauksessa vesiradiaattoriverkoston luovuttaman lämpöenergian suhde kaukolämmönvaihtimeen syötettyyn lämpöenergiaan. d) Tilojen lämmöntuottolaitteiston apulaitteiden sähköenergian kulutus Rakennuksessa on kaukolämmitys. Energiatodistusasetuksen (YM asetus 176/2013) liitteen 1 taulukosta 11 lämmöntuottojärjestelmän sähköenergian ominaiskulutuksesi saadaan 0,07 kwh/(m 2 a). Lämmöntuottojärjestelmän apulaitteiden sähkönkulutukseksi saadaan näin D5/2012 kaavalla 6.9 D5/2012 kaava 6.9 (47) koko vuosi ostettua sähköenergiaa 5.2 Käyttöveden lämmitysjärjestelmän energiankulutus a) Käyttöveden lämmityksen lämpöenergian kokonaistarve (kulutus) Käyttöveden lämpöenergian kokonaistarve lasketaan D5/2012 kaavalla 6.4. Käyttöveden siirron (jakelun) vuosihyötysuhde saadaan energiatodistusasetuksen (YM asetus 176/2013) liitteen 1 taulukosta 5. Tässä rakennuksessa on lämpimän käyttöveden kiertojohto ja käyttöveden siirron hyötysuhde on 0,97. Lämpimän käyttöveden siirron hyötysuhde kattaa lämpimän käyttöveden jakojohdon häviöt. Lämpimän käyttöveden kierron ja varastoinnin häviöt on laskettu kohdassa Järjestelmässä ei ole varaajaa, eikä siten varastoinnin lämpöhäviötä. Koko vuoden lämpimän käyttöveden lämpöenergian tarpeeksi saadaan edellä esitetyn perusteella 33
34 D5/2012 kaava 6.4 (48) koko vuosi Käyttöveden lämmöntuottolaitteen pitää siis tuottaa yhteensä noin kwh lämmitysenergiaa käyttöveteen vuodessa. b) Käyttöveden lämmönjakojärjestelmän apulaitteiden sähköenergian kulutus Lämpimän käyttöveden kiertopumpun sähköenergian kulutus lasketaan D5/2012 kohdan mukaan. Mikäli pumpun sähkömoottorin tehoa ei ole suunnittelutiedoissa, voidaan sitä arvioida laskemalla virtaama kiertojohdon lämpöhäviöistä ja olettamalla kiertoveden lämpötilan aleneman olevan 5 o C astetta. Lämpimän kiertoveden pumpun energiankulutuksen voi laskea D5/2012 kaavalla 6.6. D5/2012 kaava 6.6 (49) koko vuosi c) Käyttöveden lämmöntuottojärjestelmän ostoenergiankulutus Käyttöveden lämmitysjärjestelmän (lämmöntuottojärjestelmän) ostoenergiankulutus lasketaan rakentamismääräyskokoelman osan D5/2012 luvussa 6.4 esitetyllä tavalla. Tässä rakennuksessa käyttövesi lämmitetään kaukolämmöllä ja varaajaa ei käytetä. Kiertojohdon lämpöhäviöt on edellä laskettu erillisinä osana käyttöveden lämpöenergian kokonaistarvetta. Tässä rakennuksessa käyttöveden lämmitysjärjestelmä on liitetty kaukolämpöön. Energiatodistusasetuksen (YM asetus 176/2013) liitteen 1 taulukosta 11 kaukolämpökäytön tuoton vuosihyötysuhteeksi saadaan 0,97. Käyttöveden lämmitysjärjestelmän ostoenergiankulutukseksi saadaan siten D5/2012 kaava 6.7 (50) koko vuosi ostettua lämpöenergiaa Käyttöveden lämmöntuottojärjestelmän hyötysuhde on tässä tapauksessa käyttövesiverkoston lämpöenergiantarpeen suhde kaukolämmönvaihtimeen syötettyyn lämpöenergiaan. Käyttöveden lämmityksen lämpöenergian kulutus on siten noin kwh/a. 34
35 5.3 Ilmanvaihdon lämmitysjärjestelmän energiankulutus Rakennuksessa on koneellinen poistoilmajärjestelmä, joka ottaa korvausilmansa suoraan ulkoa. Lämmöntalteenottoa ei ole. Korvausilman lämpeneminen tilassa huomioidaan tilojen lämmitysenergiankulutuksen laskennassa. 35
36 6 Yhteenveto laskennan tuloksista 6.1 Lämmitysenergian nettotarve Tämän esimerkkirakennuksen lämmitysenergian nettotarve on esitetty kokonaisuutena taulukossa 24. Lämmitysenergian nettotarve on se lämpöenergian vähimmäismäärä, joka rakennuksen tilojen, ilmanvaihdon tuloilman ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen tarvitaan lämmitystavasta riippumatta. Tilojen lämmityksen lämpöenergian tarpeessa on huomioitu lämpökuormista, kuten valaistuksesta ja auringon säteilystä, tilojen lämmitykseen hyödyksi saatu lämpöenergia. Taulukoissa pinta-alaan suhteutetut lukuarvot tarkoittavat energian tarvetta ja kulutusta jaettuna rakennuksen lämmitetyllä nettoalalla. Lukuarvojen rinnalla taulukossa esitetty se tämän oppaan osio, jossa kyseinen lukuarvo on laskettu. Taulukko 24. Rakennuksen lämmitysenergian nettotarve Lämpö kwh/a kwh/(m 2 a) Luku Tilojen lämmitys ,0 112, Johtuminen ,9 80, Vuotoilman lämpeneminen tilassa 44223,5 34, Korvausilman lämpeneminen tilassa ,4 80, Lämpökuormista hyödyksi ,8-82, Ilmanvaihdon lämmitys 0,0 0,0 4.2 Lämpimän käyttöveden lämmitys 45500,0 35, Yhteensä ,0 147,6 6.2 Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Rakentamismääräyskokoelman osan määritelmissä tästä energiankulutuksesta käytetään nimitystä rakennuksen energiankulutus. Rakennuksen energiankulutus on määritelty D3/2012 kohdan 1.3 määritelmissä. Tämän määritelmän mukaisesti rakennuksen energiankulutus tarkoittaa rakennuksen vuotuista lämmitykseen, sähkölaitteisiin ja jäähdytykseen yhteensä kulutettua energiamäärää, johon ei sisälly eri energiamuotojen kiinteistökohtaisen eikä kiinteistön ulkopuolisen energiantuotannon häviöitä. Energiantuottojärjestelmien, kuten lämpöpumpun, öljylämmityslaitteiston tai kaukolämpökeskuksen, energiankulutus ja häviöt eivät siis sisälly rakennuksen energiankulutukseen. 36
37 Taulukko 25. Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Sähkö Lämpö kwh/a kwh/(m 2 a) Luku kwh/a kwh/(m 2 a) Luku Lämmitysjärjestelmä , ,2 - Tilojen lämmitys , ,4 - Lämmönjakelujärjestelmä ,4 5.1 a) Lämmönjakelujärjestelmän apulaitteet ,0 5.1 b) Tuloilman lämmitys (lämmityspatteri) ,0 5.3 Käyttöveden lämmitys 47 0, ,8 Lämmönjakelujärjestelmä ,8 5.2 a) Lämmönjakelujärjestelmän apulaitteet 47 0, b) Ilmanvaihtojärjestelmän puhaltimet , Kuluttajalaitteet ja valaistus , Kuluttajalaitteet , Valaistus , Yhteensä , ,2-6.3 Ostoenergiankulutus Taulukon 25 rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutuksesta päästään ostoenergiankulutukseen, kun huomioidaan tuottojärjestelmän hyötysuhteet ja tuoton apulaitteiden sähkönkulutus kohdan 5 mukaisesti. Vakioituja käyttötottumuksia kuvaavilla lähtöarvoilla tämä rakennus tarvitsee noin kwh kaukolämpöverkosta ostettua lämpöenergiaa vuodessa. Rakennuksen lämmitetyllä nettoalalla jaettuna kaukolämmönkulutus on noin 202,3 kwh/m 2 vuodessa. Lisäksi rakennus tarvitsee noin kwh sähköverkosta ostettua sähköenergiaa vuodessa. Rakennuksen lämmitetyllä nettoalalla jaettuna sähkönkulutus on 39,3 kwh/m 2 vuodessa. Ostoenergiankulutus on esitetty eriteltynä taulukossa
38 Taulukko 26. Ostoenergiankulutus Ostoenergia Ostoenergiankulutus kwh/a kwh/(m 2 a) Lämpö ,30 Tilojen lämmitys ,21 Lämmin käyttövesi ,08 Tuloilman lämmitys 0 0,00 Sähkö ,34 Tilojen lämmitys ,07 Lämmöntuottojärjestelmä 0 0,00 Lämmöntuottojärjestelmän apulaitteet 91 0,07 Lämmönjakelujärjestelmän apulaitteet ,00 Lämmin käyttövesi 47 0,04 Lämmöntuottojärjestelmä 0 0,00 Lämmöntuottojärjestelmän apulaitteet 0 0,00 Jakelujärjestelmän apulaitteet 47 0,04 Tuloilman lämmitys 0 0,00 Lämmöntuottojärjestelmä - - Lämmöntuottojärjestelmän apulaitteet 0 0,00 Ilmanvaihtojärjestelmä ,57 Ilmanvaihtokoneen puhaltimet ,57 Kuluttajalaitteet ja valaistus ,66 Kuluttajalaitteet ,02 Valaistus , Kokonaisenergiankulutus Ostoenergiankulutus muunnetaan kokonaisenergiankulutukseksi energiamuotojen kertoimia käyttäen. Kaukolämmityksen kerroin on 0,7 ja sähköenergian kerroin on 1,7. Kaukolämmityksen energiamuodon kertoimella painotetuksi kokonaisenergiankulutukseksi saadaan näin ( + ( + ( * (51) ( + 38
39 Sähköenergian aiheuttamaksi kokonaisenergiankulutukseksi saadaan näin ( + ( + ( * (52) ( + Rakennuksen kokonaisenergiankulutus eli E-luku määritetään laskemalla yhteen ostoenergian ja energiamuotojen kertoimien tulot energiamuodoittain lämmitettyä nettoalaa kohden. Rakennuksen kokonaisenergiankulutus on tässä rakennuksessa siten kaukolämmönkulutuksen ja sähkönkulutuksen aiheuttaman kokonaisenergiankulutuksien summa ( + ( + (53) Tämän rakennuksen kokonaisenergiankulutus eli E-luku on siis 209 kwh E /(m 2 a). Kokonaisenergiankulutus ja vastaava ostoenergiankulutus on esitetty eriteltynä taulukossa 27. Taulukko 27. Ostoenergian- ja kokonaisenergiankulutus Energiamuoto Ostoenergiankulutus Kerroin Kokonaisenergiankulutus kwh/a kwh/(m 2 a) kwh E/a kwh E/(m 2 a) Kaukolämpö ,30 0, ,61 Tilojen lämmitys ,21 0, ,85 Lämmin käyttövesi ,08 0, ,76 Tuloilman lämmitys 0 0,00 0,7 0 0,00 Sähkö ,34 1, ,87 Tilojen lämmitys ,07 1, ,52 Lämmin käyttövesi 47 0,04 1,7 80 0,06 Tuloilman lämmitys 0 0,00 1,7 0 0,00 Ilmanvaihtojärjestelmä ,57 1, ,17 Kuluttajalaitteet ja valaistus ,66 1, ,12 Yhteensä ,48 39
40 6.5 Toteutunut energiankulutus Energiatodistuksessa tulee esittää lisätietona rakennuksen toteutunut energiankulutus niiltä osin, joista tiedot on saatavilla. Rakennuksen kaukolämmön ostoenergiankulutus on ollut vuonna 2012 kaukolämmön toimittajan mittauksen perusteella kwh. Samana vuonna rakennuksen kiinteistösähkön ostoenergiankulutus on kiinteistön sähkömittarin mittauksen perustella ollut kwh. Asukkaiden kuluttamasta sähköstä ei ollut tietoja käytettävissä. 40
41 7 Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi 7.1 Ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Ulkoseinien korjaussuunnittelun yhteydessä kannattaa tutkia ulkoseinien eristeiden kunto ja eristeiden uusimisen kannattavuus. Etenkin rakennuksen ylimmän kerroksen ikkunat ja parvekkeen ovet ovat huonossa kunnossa. Ikkunoiden ja ulko-ovien uusimisella voidaan pienentää rakennuksen energiankulutusta. Rakennuksen nykyisten ikkunoiden ja ulko-ovien lämmönläpäisykerroin on 1,4 W/(m 2 K). Uusien ikkunoiden lämmönläpäisykertoimeksi saadaan 0,9 W/m 2 K, ja mikäli kaikki ulko-ovet uusitaan, uusien ovien lämmönläpäisykertoimeksi saadaan keskimäärin 0,8 W/m 2 K. Jos rakennuksen ikkunat vaihdetaan rakennuksen laskennallinen lämmönkulutus pienenee noin kwh/a ja kokonaisenergiankulutus pienenee noin 10 kwh E /(m 2 a). Taulukko 28. Lämmitysenergian nettotarve ikkunoiden vaihdon jälkeen Lämpö kwh/a kwh/(m 2 a) Luku Tilojen lämmitys ,8 102, Johtuminen 89271,8 68, Vuotoilman lämpeneminen tilassa 44223,5 34, Korvausilman lämpeneminen tilassa ,4 80, Lämpökuormista hyödyksi ,9-80, Ilmanvaihdon lämmitys 0,0 0,0 4.2 Lämpimän käyttöveden lämmitys 45500,0 35, Yhteensä ,8 137,5 Taulukko 29. Osto- ja kokonaisenergiankulutus ikkunoiden vaihdon jälkeen Energiamuoto Ostoenergiankulutus Kerroin Kokonaisenergiankulutus kwh/a kwh/(m 2 a) kwh E/a kwh E/(m 2 a) Kaukolämpö ,91 0, ,54 Tilojen lämmitys ,83 0, ,78 Lämmin käyttövesi ,08 0, ,76 Tuloilman lämmitys 0 0,00 0,7 0 0,00 Sähkö ,34 1, ,87 Tilojen lämmitys ,07 1, ,52 Lämmin käyttövesi 47 0,04 1,7 80 0,06 Tuloilman lämmitys 0 0,00 1,7 0 0,00 Ilmanvaihtojärjestelmä ,57 1, ,17 Kuluttajalaitteet ja valaistus ,66 1, ,12 Yhteensä ,41 41
42 Jos rakennuksen kaikki ulko-ovet vaihdetaan rakennuksen laskennallinen lämmönkulutus pienenee noin 5200 kwh/a ja kokonaisenergiankulutus pienenee noin 3 kwh E /(m 2 a). Taulukko 30. Lämmitysenergian nettotarve ulko-ovien vaihdon jälkeen Lämpö kwh/a kwh/(m 2 a) Luku Tilojen lämmitys ,0 109, Johtuminen 99956,6 76, Vuotoilman lämpeneminen tilassa 44223,5 34, Korvausilman lämpeneminen tilassa ,4 80, Lämpökuormista hyödyksi ,6-81, Ilmanvaihdon lämmitys 0,0 0,0 4.2 Lämpimän käyttöveden lämmitys 45500,0 35, Yhteensä ,0 144,8 Taulukko 31. Osto- ja kokonaisenergiankulutus ulko-ovien vaihdon jälkeen Energiamuoto Ostoenergiankulutus Kerroin Kokonaisenergiankulutus kwh/a kwh/(m 2 a) kwh E/a kwh E/(m 2 a) Kaukolämpö ,30 0, ,81 Tilojen lämmitys ,21 0, ,05 Lämmin käyttövesi ,08 0, ,76 Tuloilman lämmitys 0 0,00 0,7 0 0,00 Sähkö ,34 1, ,87 Tilojen lämmitys ,07 1, ,52 Lämmin käyttövesi 47 0,04 1,7 80 0,06 Tuloilman lämmitys 0 0,00 1,7 0 0,00 Ilmanvaihtojärjestelmä ,57 1, ,17 Kuluttajalaitteet ja valaistus ,66 1, ,12 Yhteensä ,68 42
43 7.2 Tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät Rakennuksen kaikissa tiloissa on käsikäyttöiset patteriventtiilit. Toimenpiteinä ehdotetaan, että lämmitysverkostoon asennetaan uudet linjasäätöventtiilit ja kaikkiin tiloihin vaihdetaan käsikäyttöisten patteriventtiilien tilalle termostaattiset patteriventtiilit. Venttiilirungot uusitaan tarvittaessa. Ympäristöministeriön asetuksen 176/2013 liitteen 1 kohdan mukaisesti käsikäyttöisten patteriventtiilien vaihdolla ternostaattiohjattuihin patteriventtiileihin voidaan huomioida n. 11 % parannus lämmönjakelujärjestelmän hyötysuhteeseen. Tämän muutoksen seurauksena rakennuksen laskennallinen lämmönkulutus pienenee noin kwh/a ja kokonaisenergiankulutus pienenee noin 11 kwh E /(m 2 a). Taulukko 32. Lämmitysenergian nettotarve patteriventtiilien vaihdon jälkeen Lämpö kwh/a kwh/(m 2 a) Luku Tilojen lämmitys ,0 112, Johtuminen ,9 80, Vuotoilman lämpeneminen tilassa 44223,5 34, Korvausilman lämpeneminen tilassa ,4 80, Lämpökuormista hyödyksi ,8-82, Ilmanvaihdon lämmitys 0,0 0,0 4.2 Lämpimän käyttöveden lämmitys 45500,0 35, Yhteensä ,0 147,6 Taulukko 33. Osto- ja kokonaisenergiankulutus patteriventtiilien vaihdon jälkeen Energiamuoto Ostoenergiankulutus Kerroin Kokonaisenergiankulutus kwh/a kwh/(m 2 a) kwh E/a kwh E/(m 2 a) Kaukolämpö ,17 0, ,32 Tilojen lämmitys ,09 0, ,57 Lämmin käyttövesi ,08 0, ,76 Tuloilman lämmitys 0 0,00 0,7 0 0,00 Sähkö ,34 1, ,87 Tilojen lämmitys ,07 1, ,52 Lämmin käyttövesi 47 0,04 1,7 80 0,06 Tuloilman lämmitys 0 0,00 1,7 0 0,00 Ilmanvaihtojärjestelmä ,57 1, ,17 Kuluttajalaitteet ja valaistus ,66 1, ,12 Yhteensä , Valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät Rakennuksen yleisten tilojen hehkulamppuvalaisimet ovat huonossa kunnossa. Toimenpiteinä ehdotetaan yleisten tilojen hehkulamppuvalaisinten vaihtoa pienloistelamppuvalaisimiin. Tämänhetkiset valaisintehot eivät ole tiedossa.. Vaihdon jälkeen yleisten tilojen (14,9 % lämmitetystä nettoalasta) keskimääräisenä 43
44 valaistusvoimakkuutena voitaisiin 11 W/m 2 sijaan käyttää n. 2,1 W/m 2 K. Mikäli valaisimien vaihto suoritetaan, saadaan tarkennetut valaistustehot tehtävistä valaistussuunnitelmista. Tämän muutoksen seurauksena rakennuksen laskennallinen sähkönkulutus pienenee noin 1480 kwh/a ja kokonaisenergiankulutus pienenee noin 1 kwh E /(m 2 a). Taulukko 34. Lämmitysenergian nettotarve yleisten tilojen valaisinmuutoksen jälkeen Lämpö kwh/a kwh/(m 2 a) Luku Tilojen lämmitys ,4 113, ,4 Johtuminen ,9 80, ,9 Vuotoilman lämpeneminen tilassa 44223,5 34, ,5 Korvausilman lämpeneminen tilassa ,4 80, ,4 Lämpökuormista hyödyksi ,5-81, Ilmanvaihdon lämmitys 0,0 0,0 4.2 Lämpimän käyttöveden lämmitys 45500,0 35, Yhteensä ,4 148,4 Taulukko 35. Osto- ja kokonaisenergiankulutus yleisten tilojen valaisinmuutoksen jälkeen Energiamuoto Ostoenergiankulutus Kerroin Kokonaisenergiankulutus kwh/a kwh/(m 2 a) kwh E/a kwh E/(m 2 a) Kaukolämpö ,42 0, ,39 Tilojen lämmitys ,34 0, ,63 Lämmin käyttövesi ,08 0, ,76 Tuloilman lämmitys 0 0,00 0,7 0 0,00 Sähkö ,20 1, ,94 Tilojen lämmitys ,07 1, ,52 Lämmin käyttövesi 47 0,04 1,7 80 0,06 Tuloilman lämmitys 0 0,00 1,7 0 0,00 Ilmanvaihtojärjestelmä ,57 1, ,17 Kuluttajalaitteet ja valaistus ,52 1, ,19 Yhteensä ,33 44
45 8 Energiatodistus 45
Energiatodistuksen laadintaesimerkki. Erillinen moottoriajoneuvosuoja
Energiatodistuksen laadintaesimerkki Erillinen moottoriajoneuvosuoja YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkiautotalli... 6 2.1 Rakennuksen tiedot... 6 2.2 Laskentasuureet... 7