Source: http://www.autocontrolplan.es/real-decreto-865-2003-criterios-higienico-sanitarios-para-la-prevencion-y-control-de-la-legionelosis/
Timestamp: 2020-07-07 05:00:10
Document Index: 22632377

Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 18', 'artículo 42', 'artículo 149', 'artículo 18', 'artículo 42']

Real Decreto 865/2003 criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis - Autocontrol PLAN
Inicio / Plan Autocontrol Legionella / Real Decreto 865/2003 criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003 criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Ministerio de Sanidad y Consumo «BOE» núm. 171, de 18 de julio de 2003 Referencia: BOE-A-2003-14408
Última modificación: 14 de julio de 2010
Este real decreto, que tiene el carácter de norma básica, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución y de acuerdo con lo establecido en los apartados 6 y 11 del artículo 18; en los artículos 19; 24; 25; 26; 40 apartados 1, 2, 12 y 13 ; así como en el artículo 42 apartado 3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
b) Disponer en el agua de aporte sistemas de filtración según la norma UNE-EN 13443-1, equipo de acondicionamiento del agua en el interior de los edificios –filtros mecánicos– parte 1: partículas de dimensiones comprendidas entre 80 µm y 150 µm-requisitos de funcionamiento, seguridad y ensayo.
La periodicidad de la limpieza de estas instalaciones será de, al menos, una vez al año, excepto en los sistemas de aguas contra incendios que se deberá realizar al mismo tiempo que la prueba hidráulica y el sistema de agua de consumo que se realizará según lo dispuesto en el anexo
Se modifica por la disposición final 3 del Real Decreto 830/2010, de 25 de junio.
Este real decreto tiene el carácter de norma básica al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.16.ª de la Constitución y se dicta en aplicación de lo dispuesto en los apartados 6 y 11 del artículo 18; en los artículos 19 ; 24; 25; 26; 40 apartados 1, 2, 12 y 13; así como en el artículo 42.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
Cuando el tiempo de parada de la instalación supere la vida media del biocida empleado, se comprobará el nivel del biocida y la calidad microbiológica –aerobios totales– (tabla 2) del agua antes de su puesta en funcionamiento. En caso necesario, se realizará una limpieza y desinfección de la instalación.
˂ 15 UNF *)
6,5-9,0 (3) (4)
˂ 2 mg/l
Legionella (1).
Aerobios totales (2).
Mensual (3).
(1) Análisis realizado según la norma ISO 11731 Parte 1, 1998. Calidad del agua. Detección y enumeración de Legionella.
Recuento de Legionella (1)
UFC(*)/l
˃100 ˂1.000
Revisar el programa de mantenimiento y realizar las correcciones oportunas.
˃1.000 ˂10.000
Confirmar el recuento, a los 15 días. Si esta muestra es menor de 100 UFC/l, tomar una nueva muestra al cabo de un mes. Si el resultado de la segunda muestra es ˂100 UFC/l continuar con el mantenimiento previsto.
Si una de las dos muestras anteriores dan valores ˃100 UFC/l, revisar el programa de mantenimiento e introducir las reformas estructurales necesarias. Si supera las 1.000 UFC/l, proceder a realizar una limpieza y desinfección de acuerdo con el anexo 4c. Y realizar una nueva toma de muestras a los 15 días.
Parar el funcionamiento de la instalación, vaciar el sistema en su caso. Limpiar y realizar un tratamiento de choque de acuerdo con el anexo 4c, antes de reiniciar el servicio. Y realizar una nueva toma de muestras a los 15 días.
Fuente: https://www.boe.es/
Descargar archivo en PDF: Legionella 865 2003 consolidado 14 julio 2010