Source: https://fr.electrical-installation.org/frwiki/La_commande_en_BT
Timestamp: 2020-02-22 22:45:56+00:00
Document Index: 159014948

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

La commande en BT — Guide de l'Installation Electrique
1 Commande fonctionnelle
2 Coupure d'urgence-arrêt d'urgence
3 Coupure pour entretien mécanique
On regroupe généralement sous le terme "commande" toutes les fonctions qui permettent à l'exploitant d'intervenir volontairement à des niveaux différents de l'installation sur des circuits en charge, par action directe ou automatique.
Les fonctions de commande permettent à l'utilisateur d'intervenir volontairement sur le fonctionnement de l'installation. Elles regroupent :
commande fonctionnelle,
coupure ou arrêt d'urgence,
coupure pour entretien mécanique.
Elle est destinée à assurer en service normal la mise "sous tension" et "hors tension" de tout ou partie de l'installation ou d'un récepteur.
Un dispositif assurant cette fonction doit être installé au minimum :
à l'origine de toute installation,
au niveau des récepteurs (un seul dispositif de commande pouvant mettre sous tension plusieurs récepteurs).
Le repérage doit être clair.
Par ailleurs, afin d'obtenir un maximum de souplesse en exploitation et de continuité de service (lorsque la commande et la protection sont assurées par le même dispositif), il est souhaitable d'en prévoir un à tous les étages de la distribution.
La manœuvre peut être :
soit manuelle (par action sur la poignée du dispositif),
soit électrique (commande à distance, délestage-relestage, ...).
Les dispositifs de commande fonctionnelle qui assurent en même temps une fonction de protection sont, en général, à coupure omnipolaire[1].
Le dispositif général de commande d'une installation BT ainsi que ceux assurant la permutation des sources doivent être à coupure omnipolaire.
Coupure d'urgence-arrêt d'urgence
La coupure d'urgence est destinée à mettre hors tension un appareil ou un circuit qu'il serait dangereux de maintenir sous tension (choc électrique, incendie).
L'arrêt d'urgence est une coupure d'urgence destinée à arrêter un mouvement devenu dangereux. Dans les deux cas :
le dispositif ou son organe de manœuvre local ou à distance (commande de type "coup de poing") doit être aisément reconnaissable, rapidement accessible et situé à proximité de tout endroit où le danger peut se produire ou être perçu,
la coupure en une seule manœuvre (ou coupure simultanée) et en charge de tous les conducteurs actifs est exigée[2][3],
la mise "sous bris de glace" est autorisée, mais dans les installations non surveillées la remise sous tension ne doit pouvoir se faire qu'à l'aide d'une clef détenue par le responsable.
A noter que dans certains cas, l'arrêt d'urgence peut impliquer la mise en œuvre de système de freinage énergique et le maintien des alimentations correspondantes jusqu'à l'arrêt effectif.
Coupure pour entretien mécanique
Cette fonction est destinée à assurer la mise et le maintien à l'arrêt d'une machine pendant des interventions sur les parties mécaniques, sans nécessiter sa mise hors tension. Elle est généralement assurée par un dispositif de commande fonctionnelle.
^ La coupure des conducteurs phases et (si approprié) la coupure du conducteur neutre.
^ Prendre en compte la coupure du courant de surcharge d’un moteur bloqué.
^ En schéma TNC, le conducteur PEN ne doit cependant pas être coupé puisqu'il assure une fonction de protection.
Récupérée de « http://fr.electrical-installation.org/frw/index.php?title=La_commande_en_BT&oldid=23114 »
Dernière modification de cette page le 20 juin 2017, à 14:08.