Source: http://docplayer.fi/11009178-Ilmanvaihtolaite-lammon-talteenotolla-suunnittelu-asennus-ja-kayttoohjeet.html
Timestamp: 2018-04-25 11:27:39+00:00
Document Index: 23169332

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet - PDF
1 Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita varten. PICCOLO Enervent Piccolo
2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ TYYPPIMERKINTÄ 3 MERKKIEN JA LUKUJEN SELITYKSET 3 JOHDANTO 4 VAROITUS 4 TOIMINTAPERIAATE 4 SUUNNITTELU KANAVISTON SUUNNITTELU 4 JÄTE- JA ULKOILMA-AUKKOJEN ETÄISYYDET 5 ILMANVAIHTOKANAVIEN LÄMPÖERISTYS 6 HUONETILOJEN POISTOILMALUOKAT 6 KEITTIÖN ILMANVAIHTO 7 OHJEARVOJA ILMAVIRROILLE 7 ASENNUS OSALUETTELO 7 ASENNUKSEN VAIHEET 8 ILMANVAIHTOLAITTEEN VIEMÄRÖINTI 12 KÄYTTÖ KÄYTTÖÖNOTTO 13 YLEISTÄ ILMANVAIHDOSTA 13 TULO- JA POISTOILMANSUHTEEN SÄÄTÖ (KÄYTTÖÖNOTON JÄLKEEN) 14 OHJAUSJÄRJESTELMÄ JA KÄYTTÖ 15 LÄMMÖN TALTEENOTON SULATUSAUTOMATIIKKA 16 KUNNOSSPITO KUNNOSSAPITO 17 LÄMMÖNSIIRTIMEN VETOHIHNAN VAIHTO VIAN ETSINTÄ 19 TEKNISET TIEDOT TEKNISET TIEDOT 19 LÄMMÖN TALTEENOTON HYÖTYSUHDE 20 MITTAKUVAT 21 OMINAISKÄYRÄT 28 ÄÄNITASOT 29 SÄÄTÖ- JA SÄHKÖKAAVIOT 32 EY VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS 36 ILMANVAIHTOLAITTEEN PIKAOPAS 2 Copyright Enervent Kaikki oikeudet pidätetään.
3 TYYPPIMERKINTÄ Ilmanvaihtolaitteen sisällä on tyyppikilpi. Täytä tiedot tähän, niin ne on helposti saatavana mikäli niitä kysytään esim. suodatinoston yhteydessä. Ennen kuin aloitat lukemisen, tarkista laitteen tyyppimerkintä. YLEISTÄ Nämä ohjeet kattavat tyypit: Enervent Piccolo eco ECE-ON Enervent Piccolo eco ECE-OFF TYYPPI/TYPE: SRJ.NRO/SERIAL NO: W/ V/ HZ / A: ilmastointilaite ventilation unit Enervent Liggolo eco ECE ENERVENT OY AB KIPINÄTIE PORVOO TEL +358 (0) FAX +358 (0) MERKKIEN JA LUKUJEN SELITYKSET Enervent Piccolo eco ECE-ON IV-laiterunko puhallinvaihtoehto ohjaus (ei merkintää =vaihtovirtapuhaltimet) asennustapa Piccolo Liggolo eco ECE ON OFF Laite asennetaan seinälle. Makaava versio Piccolosta, joka asennetaan kattoon. Ilmanvaihtolaite tasavirtapuhaltimilla. Ilmanvaihtolaite ECC05-säätöjärjestelmällä. Sähköinen 800 W jälkilämmitys. Liesikupu asennetaan kiinni ilmanvaihtolaitteeseen. Liesikupu liitetään ilmanvaihtolaitteeseen kanavalla. Liggolo P Piccolo ON-mallit Piccolo OFF-mallit Kaapeli 8 x 1.5 mm² Kaapeli 8 x 1.5 mm² P P P Laite seinällä. Liesikupu asennettu kiinni Piccoloon. Laite seinällä. Liesikupu liitetty ilmanvaihtolaitteeseen kanavalla. Laite katossa. Liesikupu liitetty ilmanvaihtolaitteeseen kanavalla. Enervent Piccolo FI 2012_1 3
4 JOHDANTO YLEISTÄ Kaikki Enervent ilmanvaihtolaitteet on suunniteltu ja valmistettu ympärivuotiseen käyttöön. Suomessa Enervent laitteita on asennettu toimitiloihin ja omakotitaloihin jo yli 20 vuoden ajan. Laitteiden saama suosio on vuosi vuodelta lisääntynyt. Kokemuksen perusteella laitteita on voitu kehittää yhä käyttäjäystävällisemmiksi. Enervent -mallisto on pitkäaikaisen tuotekehityksen tulos. Se on ominaisuuksiltaan erittäin monipuolinen ja muunneltava. Näiden ohjeiden avulla perustoiminnot sisältävä laite voidaan asentaa toimintakuntoon, mutta tiettyjen eri-koistoimintojen ja lisävarusteiden asennustyössä vaaditaan sähköalan ammattilaista. Suosittelemme, että asennustyön suorittaa LVIalan ammattilainen. VAROITUS Huoltoluukun avaamisen jälkeen odota n. 2 minuuttia ennen kuin aloitat huoltotyöt! Puhaltimet pyörivät jonkin aikaa omalla voimallaan ja ECE-mallien lämmitysvastus saattaa olla kuuma vaikka ilmanvaihtolaitteen virransyöttö on katkaistu. Ohjainpaneelin ja sähkökotelon kannen takana ei ole osia joita käyttäjä voisi huoltaa. Jätä laite tältä osin huoltomiehen huollettavaksi. Selvitä vian aiheuttaja ennen kuin laite käynnistetään uudelleen! TOIMINTAPERIAATE Enervent -ilmanvaihtolaitteet perustuvat ns. regeneratiiviseen lämmön talteenottoon. Tämä on toteutettu pyörivällä lämmönsiirtimellä, jonka puoliskojen läpi tulo- ja poistoilma virtaavat vastakkaisiin suuntiin. Lämmönsiirtimen alumiinilamellit lämpenevät poistoilmavirrassa ja luovuttavat lämpönsä tuloilmalle. Regeneratiiviselle lämmönsiirtimelle on ominaista korkea lämmön talteenottokyky. Enervent Piccolo -ilmanvaihtolaitetoimitukseen kuuluu liesikupu. Liesikupu voidaan kytkeä ilmanvaihtolaitteeseen joko suoraan tai kanvalla. Liesikuvusta tuleva ilma johdetaan poistoilmapuhaltimen avulla lämmönsiirtimen ohi suoraan jäteilmaan. Enervent-laitteiden lämmön talteenottokykyä kuvaa tuloilman lämpenemissuhde, joka vaihtelee % välillä tulo- ja poistoilmavirtojen suhteesta, sekä niiden suuruudesta riippuen (sis. tulopuhaltimen synnyttämän lämmön). Hyvän lämmön talteenottokykynsä ansiosta laitteet säästävät lämmitysenergiaa ja maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa. Samalla se huolehtii aina riittävän hyvänlaatuisesta sisäilmasta. KANAVISTON SUUNNITTELU Suunnittelu kannattaa antaa ammattisuunnittelijalle tehtäväksi. Kanavisto on suunniteltava väljäksi, jotta ilman nopeudet olisivat alhaisia. Pienin kanavahalkaisija on 100 mm. Varsinkin ulkoilma- ja jäteilmakanava pitäisi olla väljiä. Ulkosäleikössä ei saa käyttää hyönteisverkkoa ja säleikön halkaisija tulee olla vähintään iv-laitteen kanvalähtöjen kokoinen. Säleiköltä lähtevän kanavan halkaisija pitää olla vähintään saman verran ulkoseinältä laitteelle. Kanavistona käytetään tyyppihyväksyttyjä materiaaleja esim. galvanoitua kierresaumaputkea tai muoviputkea. Venttiileinä on käytettävä koneelliseen ilmanvaihtoon soveltuvia venttiileitä. Tulo- ja poistoventtiileinä käytetään halkaisijaltaan 100 mm tai suurempia venttiilikokoja. HUOM! Uima-allas tilat ovat aina erikoiskohteita ja niihin sovelletaan niitä koskevia suosituksia. 4 Ulkoilma tulisi ottaa aina jos mahdollista rakennuksen pohjoispuolelta tai muusta varjoisasta paikasta, missä lämpötilavaihtelut pysyvät kohtuullisen pieninä. Jäteilma tulisi johtaa läheltä katon harjaa ulos noin 90 cm kattopinnan ylä-puolella. Käytä tehdasvalmisteista eristettyä kattoläpivientiä. Jäteilmakanavan päähän on asennettava suojakatos estämään sadeveden pääsy kanavistoon. Jäteilmakanavan kattoläpiviennin halkaisija on oltava vähintään iv-laitteen kanavalähtöjen kokoinen. Kanavistoon tulee sijoittaa riittävä määrä tarkistusluukkuja, joista kanavat voidaan puhdistaa sisäpuolelta. Tar-
5 kistusluukkujen paikat kannattaa merkitä esim. kattotuoleihin löytämisen helpottamiseksi. Poistoventtiilit sijoitetaan seuraaviin tiloihin: WC, keittiö, pesuhuone, kylpyhuone, sauna, vaatehuone, siivouskomero ja kodinhoitohuone. Tuloventtiilit sijoitetaan seuraaviin tiloihin: makuuhuone, olohuone, erillinen ruokailutila, löylyhuone, askarteluhuone ja pukuhuone. Ne suositellaan asennettavaksi sisäkattoon ikkunan luo. Löylyhuoneessa venttiili asennetaan niin, että ilmasuihku ohjataan kiukaan yläpuolelle. Ovirakojen tai vapaavirtaussäleikköjen avulla on ilmavirran kulku ohjattava puhtaista tiloista likaisiin. Oviraon korkeudeksi riittää 20 mm, löylyhuoneessa 100 mm. Puulämmitteisille kiukaille ja tulisijoille voidaan lisäpalamisilma johtaa ulkoa erillisellä raitisilmaputkella, joka on tarpeen vaatiessa suljettavissa. YLEISTÄ Autotallin ilmanvaihtoa ei saa yhdistää asunnon ilmanvaihtolaitteeseen, vaan se on toteutettava joko painovoimaisella ilmanvaihdolla, huippuimurilla tai omalla lämmön talteenottolaitteella. Enervent liesikupu voidaan kytkeä ilmanvaihtolaitteen alle tai liittää siihen kanavalla. Liesituuletinta ei saa liittää ilmanvaihtolaitteeseen. Kuivauskaappi, jossa on oma puhallin voidaan epäsuorasti liittää poistoventtiiliin kuivauskaapin mukana tulevilla kynsillä. Tällöin osa poistoilmasta otetaan huonetilasta ja osa kuivauskaapista. Poistoilmamäärä venttiilin kautta tulee olla vähintään 12 l/s. Äänenvaimentimia tarvitaan vähintään tulo- ja poistokanavaan. Äänenvaimentimet mitoitetaan tapauskohtaisesti. SFP-luku ja muut suunnittelu- ja mitoistusarvot ovat laskettavissa Enervent Energy Optimizer -ohjelmalla Enerventin kotisivuilla JÄTE- JA ULKOILMA-AUKKOJEN ETÄISYYDET Yleensä ulkoilma otetaan seinältä ja jäteilma johdetaan ulos katolta. Toisinkin voidaan menetellä, jos noudatetaan ympäristöministeriön Rakentamismääräyskokoelman (2003) osan D2 ohjeita ja määräyksiä. JÄTEILMA 1 m³/s = 1000 l/s Jäteilma-aukko ulkoilmaaukon yläpuolella, m Jäteilma-aukko ulkoilmaaukon alapuolella, m lk 1 ja 2 lk 2 lk 4 under 0,3 m³/s l 3 lk 4 1,5 m³/s lk 3 lk 4 3,0 m³/s lk 4 alle 0,3 m³/s lk 4 1,5 m³/s lk 4 6,0 m³/s lk 4 3,0 m³/s 16 lk 4 6,0 m³/s 20 Ulkoilma- ja jäteilmaaukon vaakasuora etäisyys, m ULKOILMA 1 dm³ = 1 l/s POISTOILMA TULOILMA 12 Enervent Piccolo FI 2012_1 5
6 ILMANVAIHTOKANAVIEN LÄMPÖERISTYS SUUNNITTELU eriste 20 mm höyrytiivis ulkopinta eriste 80 mm höyrytiivis ulkopinta eriste 100 mm Kuvassa esitetään eri lämpöeristysesimerkkejä. 1. Poistoilmakanava lämpimässä tilassa (sisätila, ei eristystä). 2. Tuloilmakanava ilmanvaihtolaitteelta pääte laitteelle. 3. Jäteilmakanava, sekä ulkoilmakanava lämpimässä tilassa (sisätila). 4. Poistoilmakanava yläpohjan eristeessä höyrysulun yläpuolella. 5. Kaikki kanavat kylmässä tilassa ullakolla yläpohjan eristeessä ja sen yläpuolella. Jäte- tai ulkoilmakanavaa ei saa asentaa välittömästi höyrysulun yläpuolelle, vaan väliin on tultava eristekerros vuorivillaa, jonka paksuus on vähintään 100 mm. HUONETILOJEN POISTOILMALUOKAT Jäteilman johtaminen rakennuksesta perustuu seuraavaan poistoilmaluokitukseen: Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 Poistoilma, joka sisältää vain vähän epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet ovat pääasiallisesti lähtöisin ihmisistä tai rakenteista. Ilma soveltuu palautus- ja siirtoilmaksi. Poistoilma, joka sisältää jonkin verran epäpuhtauksia. Ilmaa ei käytetä muiden tilojen palautusilmana, mutta se voidaan johtaa siirtoilmana esimerkiksi WC- ja pesutiloihin. Poistoilma tiloista, joissa kosteus, prosessit, kemikaalit ja hajut oleellisesti huonontavat poistoilman laatua. Ilmaa ei käytetä palautus- tai siirtoilmana. Poistoilma, joka sisältää pahanhajuisia tai epäterveellisiä epäpuhtauksia huomattavasti enemmän kuin sisäilman hyväksyttävät pitoisuudet. Ilmaa ei käytetä palautus- tai siirtoilmana. Esimerkkejä huonetilojen poistoilmaluokista Toimistotilat ja niiden yhteydessä olevat pienet varastotilat, yleisöpalvelutilat, opetustilat, eräät kokoontumistilat sekä liiketilat, joissa ei ole hajukuormitusta. Asuinhuoneet, ruokailutilat, kahvikeittiöt, myymälät, toimistorakennusten varastot, pukuhuoneet sekä ravintolatilat, joissa tupakointi on kielletty. WC- ja pesutilat, saunat, asuinhuoneistojen keittiöt, jakelu- ja opetuskeittiöt, piirustuksien kopiointitilat. Ammattimaisessa käytössä olevat vetokaapit, grillit ja keittiöiden kohdepoistot, autosuojat ja ajotunnelit, maalien ja liuottimien käsittelyhuoneet, pesuloiden likapyykkitilat, elintarvikejätehuoneet, kemialli- laboratoriot, tupakkahuoneet sekä hotelli- ja ravintolatilat, joissa tupakointi on sallittu. Luokka 1 Luokka 2 Luokka 3 Luokka 4 set (Suomen rakentamismääräyskokoelma D2, 2003) 6
7 KEITTIÖN ILMANVAIHTO Keittiöön tulee asentaa yleispoisto keittiön katossa olevan poistoventtiilin kautta. SUUNNITTELU OHJEARVOJA ILMAVIRROILLE POISTOILMA Keittiö 8,0 l/s - käyttöajan tehostus 25 l/s Kylpyhuone 10 l/s - käyttöajan tehostus 15 l/s WC 7,0 l/s - käyttöajan tehostus 10 l/s Vaatehuone 3,0 l/s Askarteluhuone 1,0 l/s, m² Pukuhuone 2,0 l/s, m² Pesuhuone 3,0 l/s, m² Kodinhoitohuone 8,0 l/s - käyttöajan tehostus 15 l/s Sauna 2,0 l/s, m² TULOILMA Olohuone 0,5 l/s, m² Makuuhuone 0,5 l/s, m² Sauna 2,0 l/s, m² Erillinen ruokailutila 0,5 l/s, m² Askarteluhuone 1,0 l/s, m² Pukuhuone 2,0 l/s, m² OSALUETTELO Enervent Piccolo eco ECE laitetoimitukseen sisältyy: 1. Enervent Piccolo eco ECE ilmanvaihtolaite 2. Kiinnityslistat keittiökaapiston integrointilevylle 3. Standard liesikupu Enervent Liggolo eco ECE laitetoimitukseen sisältyy: 1. Enervent Liggolo eco ECE ilmanvaihtolaite 2. Standard liesikupu Enervent Piccolo FI 2012_1 7
8 ASENNUKSEN VAIHEET ASENNUS PICCOLO MALLIT: Piccolo -ilmanvaihtolaite sijoitetaan lämpimään tilaan (yli +5 C). Sijoituspaikkana voi olla esimerkiksi apukeittiö tai kodinhoitohuone, ei kuitenkaan autotalli (eri paloalue). Laite voidaan myös asentaa keittiöön lieden yläpuolelle mikäli liesikupu kiinnitetään suoraan laiterunkoon. Mikäli laitetta käytetään uima-allastilan ilmanvaihtoon tai se on varustettu jäähdytyksellä on se ehdottomasti viemäröitävä. Laitteen pohjassa on 1 kpl kondenssivesiliitäntä (1/4 sisäkierre). Liitäntä toimitetaan tulpattuna. ASENNUKSEN VAIHEET: HUOM! Asennuksen ajaksi voit poistaa pyörivän lämmönsiirtimen laitteesta, jolloin se kevenee huomattavasti. 1. Tee reiät sisäkattoon. 2. Vedä kanavat ullakolle ja höyrysulun ristiviillon läpi huonetilaan sille korkeudelle mille laite halutaan asentaa. Kanavan ja höyrysulun välinen rako tiivistetään esimerkiksi ilmastointiteipillä. 3. Kiinnitä kaksi asennusruuvia sopivalle korkeudelle 500 mm:n etäisyydelle toisistaan. Laitteessa on kaksi ripustuskorvaketta. Varmista, että seinämateriaali kestää laitteen painon. Huom! Mikäli liesikupu kiinnitetään ilmanvaihtolaitteen pohjaan pitää varmistaa, että etäisyys rasvasuodattimesta liedelle on vähintään 500 mm*. 4. Nosta laite seinälle ja kiristä ruuvit. 5. Liitä laite kanavistoon. Äänenvaimennin suositellaan asennettavaksi poistokanavaan ja tuloilmakanavaan. 6. Mikäli laite viemäröidään, kytke letkukara laitteeseen ja viemäröi laite lähimpään lattiakaivoon tai pesualtaan vesilukkoon. Laitetta ei saa viemäröidä suoraan jätevesiviemäriin. * HUOM! Tarkista, että etäisyys täyttää liedenvalmistajan ja viranomaisten vaatimukset. LIGGOLO MALLIT: Liggolo -ilmanvaihtolaite sijoitetaan lämpimään tilaan (yli +5 C). Sijoituspaikkana voi olla esimerkiksi apukeittiö tai kodinhoitohuone, ei kuitenkaan autotalli (eri paloalue). Mikäli laitetta käytetään uima-allastilan ilmanvaihtoon tai se on varustettu jäähdytyksellä on se ehdottomasti viemäröitävä. Laitteen huoltoluukussa on 1 kpl kondenssivesiliitäntä (1/4 sisäkierre). Liitäntä toimitetaan tulpattuna. ASENNUKSEN VAIHEET: HUOM! Asennuksen ajaksi voit poistaa pyörivän lämmönsiirtimen laitteesta, jolloin se kevenee huomattavasti. 1. Tee reiät sisäkattoon. 2. Vedä kanavat (myös liesikuvulle) ullakolle ja höyrysulun ristiviillon läpi huonetilaan. Kanavan ja höyrysulun välinen rako tiivistetään esimerkiksi ilmastointiteipillä. 3. Kiinnitä asennusruuvia sopivalle paikoille kattoon. Laitteessa on neljä ripustuskorvaketta. Varmista, että kattomateriaali kestää laitteen painon. 4. Nosta laite skattoon ja kiristä ruuvit. 5. Liitä laite kanavistoon. Äänenvaimennin suositellaan asennettavaksi poistokanavaan ja tuloilmakanavaan. 6. Mikäli laite viemäröidään, kytke letkukara laitteeseen ja viemäröi laite lähimpään lattiakaivoon tai pesualtaan vesilukkoon. Laitetta ei saa viemäröidä suoraan jätevesiviemäriin. LIESIKUPU: Ilma liesikuvusta pitää johtaa ulos viranomaisten antamien ohjeiden mukaan. Liesikuvun poistoilmaa ei saa johtaa pois puu/ölypannujen tai kaasu/puukaminoiden savukanavia pitkin. 1 8 Sulkupellin ja liitoskauluksen asentaminen: Liitoskaulus on liesikuvun sisällä toimitushetkellä. Sulkupellin aisa A pujotetaan sulkupellin kannen silmukasta, kuva 1. Tarkista, että lukituskynnet B asettuvat peltireunan alle. Liitoskaulus napsahtaa paikalleen.
9 HUOMIOITAVAA PICCOLO-ON MALLEJA ASENTAESSA: 500/650 ASENNUS Integrointilevyn asennus: Enervent Piccolo FI 2012_1 YLEISTOLERANSSIT Osa Kpl Osan nimitys ISO 2768-MK Valmiste MH Hitsatut rakenteet: Piirt Tark Hyv File EN ISO No AE Muutos Pvm Muutt Hyv Pvm Suhde J.T C: 25/09/2007 1: 7 Koneistetut osat: Nimitys ISO 2768-MK MH MITTAKUVA YLEISTOLERANSSIT Hitsatut rakenteet: EN ISO AE Koneistetut osat: Osa Kpl Osan nimitys Valmiste Piirt Tark Hyv Pvm File Suhde J.T C: 25/09/2007 1: 7 Paino kg Kipinätie1, Porvoo Tel. 358-(0) Fax. 358-(0) Nimitys Paino kg MITTAKUVA Piir no Muutos Lehti MH-010 A 1 9 Pvm Muutt Hyv Kipinätie1, Porvoo Tel. 358-(0) Fax. 358-(0) Piir no Muutos Lehti MH-009 A 1
10 HUOMIOITAVAA PICCOLO-OFF MALLEJA ASENTAESSA: ASENNUS Liesikupua pitää valmistella asennukseen tilanteissa, joissa liesikupu ei asenneta kiinni ilmanvaihtolaitteeseen Laita johtoläpivientikumi sille varattuun hahloon peltilevyllä. 2. Taita peltilevy 90 kulmaan reitystä pitkin. 3. Aseta peltilevy liesikuvun aukon päälle ja kiinnitä se ruuveilla. Liesikuvun asennus Liesikupu voidaan sijoittaa upotettuna kaapiston tai asennettuna kaapiston alle, kuva 2. Liitä liesikupu Ø 125 mm peltikanavalla tai joustavalla kanavalla. HUOM! Varmista, että kanvava on suora liitoskohdassa, mikäli käytät joustavaa kanavaa, kuva
11 HUOMIOITAVAA LIGGOLO MALLEJA ASENTAESSA: Kattokiinnitys Kumialuslevy ASENNUS Katto Kumialuslevy+ Teräsaluslevy DIN 571 8x60 4 Kpl Umpisolumuovi 5mm YLEISTOLERANSSIT Osa Kpl Osan nimitys Valmiste Piirt Tark Hyv File Pvm Suhde Hitsatut rakenteet: EN ISO AE J.T C: 01/10/2008 1:7 Nimitys Paino kg Koneistetut osat: ISO 2768-MK PICCOLO VAAKAMALLI ASENNUSKUVA No Muutos Pvm Muutt Hyv Kipinätie1, Porvoo Tel. 358-(0) Fax. 358-(0) Piir no Muutos Lehti KATTOMALLI ASENNUSKUVA 002 A 1 Katto ~45mm ~80mm Kondenssivedenpoistoyhde YLEISTOLERANSSIT Osa Kpl Osan nimitys Valmiste Piirt Tark Hyv File Pvm Suhde Hitsatut rakenteet: EN ISO AE J.T C: 01/10/2008 1: 7 Nimitys Paino kg Koneistetut osat: ISO 2768-MK PICCOLO VAAKAMALLI OIKEA ASENNUSKUVA No Muutos Pvm Muutt Hyv Kipinätie1, Porvoo Tel. 358-(0) Fax. 358-(0) Piir no Muutos Lehti KATTOMALLI ASENNUSKUVA 003 A 1 Enervent Piccolo FI 2012_1 11
12 ILMANVAIHTOLAITTEEN VIEMÄRÖINTI ASENNUS Kaikki Enervent Piccolo ilmanvaihtolaitteet on varustettava kondenssivesiviemäröinnillä. Kondenssivesiputkea ei saa liittää suoraan viemäriin! Kondenssivesi johdetaan laskevassa, vähintään Ø 15 mm putkessa, vesilukon kautta, esimerkiksi lattiakaivoon tai muuhun vastaavaan. Putken pitää olla koko ajan ilmanvaihtolaitteen pohjan alapuolella, siihen ei saa tulla pitkää vaakavetoa eikä siihen saa asentaa useampia vesilukkoja. Jos laitteessa on useampia vedenpoistoliittimiä, jokaisella on oltava oma vesilukko Laitteessa vallitsee alipaine jolloin vedenpoiston ja vesilukon vedenpoiston väliseksi korkeuseroksi (A) suositellaan 75 mm, kuitenkin vähintään millimetreissä alipaine jaettuna 10:llä (esim. 500 Pa alipaine -> 50 mm. Vesilukon padotuskorkeudeksi (B) suositellaan 50 mm, kuitenkin vähintään millimetreissä alipaine jaettuna 20:llä (esim. 500 Pa alipaine -> 25 mm padotus). Mahdollisessa kanavapatterissa vallitsee ylipaine jolloin vedenpoiston ja vesilukon väliseksi korkeuseroksi (A) suositellaan 25 mm. Vesilukon padotuskorkeudeksi (B) suositellaan 75mm, kuitenkin vähintään millimetreissä alipaine jaettuna 10:llä (esim. 500 Pa ylipaine ->50 mm padotus). Vesilukko tulee täyttää vedellä ennen kojeen käyttöönottoa. Vesilukko saattaa myös ajan myötä kuivua jos siihen ei keräänny vettä. Silloin ilma voi ruveta virtaamaan putkessa, estäen veden pääsyn vesilukkoon, mikä voi aiheuttaa häiritsevää pulputtavaa ääntä. Kaikissa Enervent Piccolo -laitteissa kondenssivesiliitännän koko on 1/4 (sisäkierre). A B 12
13 KÄYTTÖ KÄYTTÖÖNOTTO Enervent ilmanvaihtolaite voidaan ottaa käyttöön, kun seuraavat asennustyöt on tehty: - Laite on asennettu paikalleen. Tarkista vesivaakaa apuna käyttäen, että laite on vaakasuorassa. - Kondenssiveden poistoyhde on liitetty oman vesilukon kautta viemäriin. - Kanavistot (myös liesikuvun) äänenvaimentimineen on liitetty laitteen kanavalähtöihin. - Päätelaitteet on asennettu kanavistoon. - Ulkoilmasäleikkö on asennettu raitisilman sisäänottoon. HUOM! Ulkoilmasäleikössä ei saa olla tiheää hyönteisverkkoa sen hankalan puhdistettavuuden vuoksi. - Jäteilman kattoläpivienti on asennettu. Suositellaan käytettäväksi tehdasvalmisteisia eristettyjä kattoläpivientejä. - Kanavistot on eristetty ohjeen mukaisesti. - Laitteelle on tuotu asianmukainen sähkösyöttö. ASENNUS Kun em. asennustyöt on tehty, avaa laitteen huoltoluukku ja varmista, että laite on puhdas sisältä (eikä sen sisällä ole ylimääräisiä tavaroita) ja että suodattimet ovat paikoillaan. Sulje luukku huolellisesti. HUOM! Laitetta ei saa ajaa eikä käynnistää luukku auki! YLEISTÄ ILMANVAIHDOSTA Pidä ilmanvaihto aina tarpeeksi korkealla teholla! Muuten huoneiston kosteuspitoisuus nousee liian korkeaksi. Tästä on seurauksena talvella kosteuden tiivistyminen kylmiin ikkunapintoihin. Suositeltava huoneilman suhteellinen kosteus on % (huonelämpötila C). Tällöin ikkunat pysyvät kuivina ja kosteus on terveellisellä tasolla. Tarkkaile huoneilman kosteutta esim. huonekosteusmittarilla ja tehosta ilmanvaihtoa, kun kosteus nousee yli 45 %.Vastaavasti voit pienentää ilmanvaihtoa, mikäli huoneilman kosteus laskee alle 40 %. Vaihda suodattimet riittävän usein! Talviaikaan poistoilmasuodatin likaantuu nopeammin kuin ulkoilmasuodatin. Tällöin poistoilmavirta pienenee, mikä johtaa kosteuspitoisuuden nousuun huoneistoissa sekä tuloilman lämpötilan alenemiseen. Jokaisen suodatintarkastuksen yhteydessä tarkasta että lämmön talteenotto toimii, eli lämmönsiirrin pyörii. Käytä liesikupua ainoastaan ruoanlaiton yhteydessä! Liesikuvun kautta poistuva ilma johdetaan lämmönsiirtimen ohi, joka johtaa tuloilman lämpötilan laskuun lämmönsiirtimen jälkeen. Termostaattiohjattu sähköinen jälkilämmitin nostaa tuloilman lämpötilaa. Jos ilmanvaihtolaitetta ei käytetä pitkään aikaan peitetään raittiin ilman sisäänottoaukko sekä jäteilman ulospuhallusaukko. Näin vältetään kosteuden kondensoitumisen esim. puhaltimien sähkömoottoreihin. Enervent Piccolo FI 2012_1 13
14 TULO- JA POISTOILMAN SUHTEEN SÄÄTÖ (KÄYTTÖÖNOTON JÄLKEEN) KÄYTTÖ Käyttöönoton jälkeen ilmamäärät täytyy säätää suunniteltuihin arvoihin. Poistoilmavirta tulisi olla noin 5-10 % suurempi kuin tuloilmavirta. Säätöä tehtäessä on suodattimien oltava puhtaita sekä kaikkien tulo- ja poistoilmaventtiilien, jäteilman kattoläpiviennin ja ulkoilmasäleikön on oltava paikoillaan. Ulkoilmasäleikössä ei saa olla hyönteisverkkoa. Säätö suoritetaan mittaamalla asianmukaisilla laitteilla (esim. termoanemometrillä) ilmavirrat päätelaitekohtaisesti ja säätämällä ne suunniteltuihin arvoihin. Oikein säädetty kone antaa hyvän lämmön talteenottohyötysuhteen ja pitää rakennuksen hieman alipaineisena. Tällöin säästetään lämmityskuluissa ja kosteus pidetään poissa rakenteista. eco ECE -laitteiden tulopuhaltimen nopeutta poistopuhaltimeen nähden voidaan muuttaa ohjainkortilla olevalla trimmerillä -20 % %. Säätö tehdään suhteellisesti eri nopeusasennoille. Esimerkiksi säädöllä -10 % nopeusasennolla 4 (100 %) poistopuhallin käy 100 % ja tulopuhallin 90 %, nopeusasennolla 3 (80 %) poistopuhallin käy 80 % ja tulopuhallin 72 %, nopeusasennolla 2 (60 %) poistopuhallin käy 60 % ja tulopuhallin 54 %, nopeusasennolla 1 (40 %) poistopuhallin käy 40 % ja tulopuhallin 36 %. Kun poisto- ja tulopuhallin käyvät samalla nopeudella on käytössä nopeudet (1) 40%, (2) 60%, (3) 80% ja (4) 100%. Kutakin voidaan erillisillä trimmereillä pienentää erikseen maks. 20 %. Kortilla on yhteensä viisi säätötrimmeriä. eco ECE-laitteiden ohjainkortti: TF CTRL PF CTRL FAN SPEED CTRL TF DIFF 0 % -20 % +10 % 30 % S1 20 % 40 % 50 % S2 LTO TEMP % 60 % S3 80 % 60 % 70 % S4 90 % 80 % 100 % Ulkoisten ohjausten kytkennät Lämmön talteenotto on mahdollista kytkeä pois ainoastaan, kun ulkolämpötila ylittää +15 C (arvo on aseteltavissa ohjainkortin potentiometrilla välillä C). Ohjainkortin trimmerit ilmamäärän säätämistä varten. Säätö tehdään suhteellisesti eri nopeusasennoille. Esim. säädöllä -10% nopeusasennolla 4 (100%) poistopuhallin käy 100% ja tulopuhallin 90%. Kts. myös luku Tulo- ja poistoilman suhteen säätö. HUOM! TARKEMMAT KYTKENTÄKAAVIOT KÄYTTÖOHJEEN LOPUSSA! 14
15 OHJAUSJÄRJESTELMÄ JA KÄYTTÖ PICCOLO eco ECE Piccolo -ilmanvaihtolaite on tarkoitettu jatkuvaan käyttöön. Ilmavirtaa säädetään puhallinnopeussäädöllä liesikuvun kytkimestä. Puhallinnopeuksia on kolme; normaali nopeus, jolla ilmanvaihto käy suurimman osan ajasta (LVI-asentaja on määritellyt tämän); tehostus nopeus on normaalia suurempi nopeus, jota käytetään tilapäiseen tuuletukseen sekä ruoanlaiton yhteydessä ja poissa nopeus, jota käytettän silloin, kun kukaan ei ole kotona. Lämmön talteenottoa ohjaa automaattisesti ulkoilmatermostaatti, joka käynnistää ja pysäyttää lämmön talteenoton ulkoilman lämpötilan mukaan. Tehdasasetus on +15 C. Asetusarvoa voi muuttaa ohjainkortilla olevalla trimmerillä. Lämmön talteenotto on siis päällää, kun lämpötila on alle +15 C ja pois päältä, kun lämpötila on yli +15 C. Sähköistä jälkilämmitintä ohjaa tuloilmatermostaatti. Tehdasasetus on + C. Asetusarvoa voi muuttaa lämmittimen kyljessä olevalla nupilla. Jälkilämmitin ei voi olla päällä mikäli lämmön talteenotto on pois päältä. Puhallinnopeussäädön lisäksi liesikuvun etupanelissa on sulkupellin säädin. Ruoanlaiton yhteydessä sulkupelti avataan (A) ja haluttuu puhallinnopeus asetetaan (B). Pelti sulkeutuu automaattisesti 60 minuutin jälkeen ja perusilmanvaihto palautuu. Perusilmanvaihtoon voi palata myös sulkemalla sulkupelti käsikäyttöisesti. Tuloilman lämpötilan säätö Tuloilmasuodatin Tuloilmapuhallin Sähköisen jälkilämmittimen ylikuumenemissuojan kuittaus R Poistoilmasuodatin Lämmönsiirrin Poistoilmapuhallin KÄYTTÖ Liesikuvun sulkupellin säädin (A) Kaksitoiminen säädin (B/C): Kiertämällä säädetään puhallinnopeuksia Painamalla kytketään liesikuvun valo päälle/pois Enervent Piccolo FI 2012_1 15
16 LÄMMÖN TALTEENOTON SULATUSAUTOMATIIKKA KÄYTTÖ Sulatusautomatiikka toimii silloin, kun ulkolämpötila on alle -15 C. Lämpötila tarkistetaan joka toinen tunti (120 min. välein). Sulatuksen aikana tulopuhallin pysähtyy ja poistopuhallin käy nopeudella 3. Sulatus on päällä maksimissaan 8 % ajasta. Ylipaineistustila, eli takkakytkin, ohittaa sulatusautomatiikan. Sulatus aktivoidaan oikosulkemalla sulatusnastat. Tehdasasetuksena sulatustoiminto on pois päältä. TF CTRL PF CTRL J1 J2 Sulatus päällä LTO TEMP FAN SPEED CTRL 0 % TF DIFF -20 % +10 % 30 % S1 40 % 20 % 50 % S2 60 % 40 % 80 % S3 70 % 60 % 90 % S4 100 % 80 % 16
17 KUNNOSSAPITO Ilmanvaihtolaite ei varsinaista huoltoa vaadi, ainoastaan lämmönsiirtimen sekä puhaltimien puhdistusta ja suodattimen vaihtoa aika ajoin. Huoltoa tehtäessä katkaise laitteen syöttöjännite (irroita pistotulppa).odota noin kaksi (2) minuuttia ennen kuin aloitat huoltotyöt, jotta puhaltimet ehtivät pysähtyä ja sähköpatteri jäähtyä. Lämmönsiirtimen puhdistus Lämmönsiirtimen likaisuus tarkistetaan silmämääräisesti suodatinvaihdon yhteydessä. Lämmönsiirrin poistetaan laitteesta mikäli se on likainen ja se pestään käsisuihkun alla neutraalia pesuainetta käyttäen tai paineilmaa käyttäen. Painepesurin käyttö on ehdottomasti kielletty. Lämmönsiirrintä ei saa upottaa veteen! Siirrinrungon sisällä on sähkömoottori, joka ei saa kastua. Kun lalite käynnistetään puhdistuksen jälkeen pitää varmistaa, että lämmönsiirrin pyörii. KUNNOSSAPITO Puhaltimien puhdistus Puhaltimien likaisuus tarkistetaan silmämääräisesti suodatinvaihdon yhteydessä. Puhaltimet poistetaan laitteesta ja siipipyörät puhdistetaan esim. hammasharjalla tai paineilmalla. Suodattimien vaihto Pussisuodattimien Ja kasettisuodattimien suositeltava vaihtoväli on enintään kuusi (6) kuukautta. Suodattimet vaihdetaan vetämällä vanha suodatin laitteesta ja asentamalla uusi suodatin paikalleen. Suodatinvaihdon yhteydessä laitteen sisäpuolen imurointi on suositeltavaa. Liesikuvun puhdistus Liesikupu pyyhitään kostealla rätillä ja miedolla pesuaineliuoksella. Tavallisessa käytössä liesikuvun rasvasuodatin suositellaan puhdistettavaksi noin kaksi (2) kertaa kuukaudessa. Irroita suodatinkasetti painamalla suodatinkasetin etureunassa olevia lukkopainikkeita, irroita suodatinkehikko ja kangas toisistaan avaamalla suodatinpidike, kuva 1. Liuota suodatinkangas ja -kehikko lämpimässä vedessä, jossa on astianpesuainetta. Suodatinkasetti kankaineen voidaan myös pestä astianpesukoneessa. Liesikupu suositellaan pestäväksi sisältä muutama kerta vuodessa. Tarkoitukseen käytetään kosteaa rättiä ja astianpesuainetta. Laita lopuksi suodatinkasetti takaisin paikoilleen ja paina sitä ylöspäin kunnes lukkopainikkeet napsahtavat. Liesikuvun loisteputken vaihto Loisteputkea suojaava lasi irroitetaan painamalla lukkopainikkeita nuolten osoittamaan suuntaan, kuva 2. Loisteputki voidaan nyt vaihtaa (loisteputkikanta G 23). Kuva 1 Kuva 2 Enervent Piccolo FI 2012_1 17
18 LÄMMÖNSIIRTIMEN VETOHIHNAN VAIHTO KUNNOSSAPITO Kaikissa lämmönsiirtimissä on varahihna. Se on valmiksi kiinnitetty lämmönsiirtimeen. Ota varahihna käyttöön irrottamalla lämmönsiirtimen sähköliitin sekä vetämällä lämmönsiirrin ulos ilmanvaihtolaitteesta. Avaa tämän jälkeen lämmönsiirtimen kansi (kts. alla) ja irrota hihna kiinnikkeistä. Kiinnikeet saa jäädä paikoilleen. Vedä hihna hihnapyörälle. Aseta kansi takaisin kiinni. Aseta lämmönvaihdin takaisin ilmanvaihtolaitteeseen ja kytke sähköliitin. kuva 1 Mikäli varahihnaa ei ole seuraa alla olevia ohjeita. Pysäytä ilmanvaihtolaite katkaisemalla virta huoltokytkimestä, sulakkeesta tai irrottamalla laitteen seinäpistoke. Avaa huoltoluukku. Irroita lämmönsiirtimen pistoke. Vedä lämmönsiirrin ulos ilmanvaihtolaitteesta. kuva 2 Irroita kansi avaamalla kannessa olevat ruuvit (kuva 1). Aseta lämmönsiirrin kyljelleen makaamaan niin, että akseli on pystyasennossa. Poista tiivistekumi (kuva 2). Poista akselin kuusiokoloruuvi ja välipalkissa olevat ruuvit. kuva 3 Nosta välipalkki pois. Puhdista lika lämmönsiirtimen ulkopinnasta ja pujota hihna varovasti lämmönsiirtimen sisäpuolelle tiivisteen ohitse, samalla pyörittäen lämmönsiirrintä varovasti (kuvat 3 ja 4). Asenna välipalkki paikalleen. Kierrä kiinni välipalkin kiinnitysruuvit ja akselin kuusiokoloruuvi. kuva 4 Asenna tiivistekumi takaisin paikalleen. kuva 5 Käännä lämmönsiirrin pystyasentoon. Laita hihna hinapyörälle ja pyöritä lämmönsiirrintä pari kierrosta moottorista ylöspäin (kuva 5). Puhdista lämmönsiirrin sisäpuolelta. Kiinnitä kansi paikalleen kiinnitysruuveilla. Asenna lämmönsiirrin takaisin ilmanvaihtolaitteeseen ja liitä lämmönsiirtimen pistoke. Kytke virta ilmanvaihtolaitteeseen. Sulje huoltoluukku.
19 VIAN ETSINTÄ TULOILMA LIIAN KYLMÄ Syy Lämmön talteenotto on pois päältä. Lämmönsiirtimen vetohihna on katkennut. Vetohihna on rasvainen, jollin se luistaa. Poistopuhallin on pysähtynyt. Poistoilmasuodatin on tukossa. Poistoilmaventtiilit on käännetty liian pienelle. Kanavien lämpöeristys on riittämätön. Lisälämmityksen ylikuumenemissuoja on lauennut (ECE-mallit). Toimenpide Kytke lämmön talteenotto päälle. Vaihda hihna uuteen. Ota yhteys huoltomieheen. Ota yhteys huoltomieheen. Vaihda suodattimet. Ota yhteys huoltomieheen. Tarkista tulo- ja poistokanavien eristyspaksuus ja lisää tarvittaessa eristystä. Selvitä vian aiheuttaja ja kuittaa ylikuumenemissuoja. KUNNOSSAPITO ILMAVIRRAT PIENENTYNEET Syy Laitteen suodattimet on tukossa. Liian pieni puhallinnopeus valittu. Ulkoilmasäleikössä on tulos. Puhallinsiivet ovat likaiset. Toimenpide Vaihda suodattiemt. Valitse suurempi nopeus. Puhdista ulkoilmasäleikkö. Puhdista puhaltimet. LAITTEEN ÄÄNITASO ON NOUSSUT Syy Laitteen suodattimet on tukossa. Puhallinlaakerit ovat vialliset. Ulkoilmasäleikössä on tulos. Puhallinsiivet ovat likaiset. Lämmönsiirtimen moottori/vaihteisto on viallinen. Toimenpide Vaihda suodattiemt. Vaihda laakerit tai ota yhteys huoltomieheen. Puhdista ulkoilmasäleikkö. Puhdista puhaltimet. Ota yhteys huoltomieheen. TEKNISET TIEDOT LAITE: (ilman liesikupua) PICCOLO ON PICCOLO OFF LIGGOLO Leveys Syvyys Korkeus 598 mm 320 mm 630 mm 598 mm 320 mm 700 mm 598 mm 630 mm 350 mm Paino 46 kg 46 kg 46 kg Kanavakoko Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm Tasavirtapuhaltimet tulo ja poisto 119 W 0,9 A 119 W 0,9 A 119 W 0,9 A Sähk. jälkilämmitin 800 W 800 W 800 W Jännite Sulake 230 V~, 50 Hz 10 A nopea 230 V~, 50 Hz 10 A nopea 230 V~, 50 Hz 10 A nopea Ohjainkortin 5x20 mm lasiputkisulake F1 T6,3 A F1 T6,3 A F1 T6,3 A Lämmönsiirtimen moott. lämpösuojalla 8 W, A 8 W, A 8 W, A Enervent Piccolo FI 2012_1 19
20 LÄMMÖN TALTEENOTON HYÖTYSUHDE TEKNISET TIEDOT 90 88% ENERVENT PICCOLO LÄMMÖN TALTEENOTON LÄMPÖTILAHYÖTYSUHDE η % % 79% 75 75% Ilmavirta l/s Tulo/Poistoilmasuhde 1.0 Tulo/Poistoilmasuhde
21 MITTAKUVAT Muutos Pvm Muutt Hyv YLEISTOLERANSSIT Hitsatut rakenteet: EN ISO AE Koneistetut osat: ISO 2768-MK Osa Kpl Osan nimitys Piirt Tark J.T PICCOLO ON OIKEA Hyv Nimitys Piir no File C: MITTAKUVA Valmiste Pvm Suhde 17/08/2006 1: 7 Paino kg Muutos Lehti E 1 TEKNISET TIEDOT Ø JÄTEILMA ULKOILMA POISTOILMA TULOILMA Kipinätie1, Porvoo Tel. 358-(0) Fax. 358-(0) MH-007 Enervent Piccolo FI 2012_1 No 21
22 TEKNISET TIEDOT YLEISTOLERANSSIT Osa Kpl Osan nimitys Valmiste Hitsatut rakenteet: EN ISO AE Piirt Tark Hyv File Pvm Suhde J.T C: 17/08/2006 1: 7 Koneistetut osat: Nimitys PICCOLO ON VASEN MITTAKUVA ISO 2768-MK Paino kg Kipinätie1, Porvoo Tel. 358-(0) Fax. 358-(0) Piir no Muutos Lehti MH-008 D JÄTEILMA Ø 125 ULKOILMA POISTOILMA 320 TULOILMA 511 No Muutos Pvm Muutt Hyv
23 JÄTEILMA No Muutos Ø 125 ULKOILMA POISTOILMA TULOILMA YLEISTOLERANSSIT Hitsatut rakenteet: EN ISO AE Osa Kpl Osan nimitys Piirt Tark Hyv File U:\VAKIOT Pvm Suhde J.T M)\PICCOLO 17/11/2008 1: 7 Nimitys Koneistetut osat: ISO 2768-MK PICCOLO OFF OIKEA MITTAKUVA Valmiste Paino kg Pvm Muutt Hyv Piir no Muutos Lehti MH-011 A 1 TEKNISET TIEDOT LIESIKUPU HUOLTOLUUKKU Kipinätie1, Porvoo Tel. 358-(0) Fax. 358-(0) Enervent Piccolo FI 2012_1 23
24 No Muutos ULKOILMA 514 Pvm Muutt Hyv TEKNISET TIEDOT YLEISTOLERANSSIT Osa Kpl Osan nimitys Valmiste Hitsatut rakenteet: EN ISO AE Piirt Tark Hyv File Pvm Suhde J.T 17/11/2006 1: 7 Nimitys Koneistetut osat: ISO 2768-MK PICCOLO OFF VASEN MITTAKUVA Paino kg Piir no Muutos Lehti MH-012 A HUOLTOLUUKKU Ø 125 POISTOILMA TULOILMA JÄTEILMA LIESIKUPU U:\VAKIOT M)\PICCOLO Kipinätie1, Porvoo Tel. 358-(0) Fax. 358-(0)
25 Ø 125 JÄTEILMA LIESIKUPU No Muutos 514 ULKOILMA HUOLTOLUUKKU 394 Ø 125 POISTOILMA YLEISTOLERANSSIT Osa Kpl Osan nimitys Valmiste TULOILMA Hitsatut rakenteet: EN ISO AE Piirt Tark Hyv File Pvm Suhde J.T C: 02/10/2008 1: 7 Nimitys Koneistetut osat: ISO 2768-MK LIGGOLO OIKEA MITTAKUVA Paino kg Pvm Muutt Hyv Piir no Muutos A Lehti 1 TEKNISET TIEDOT Kipinätie1, Porvoo Tel. 358-(0) Fax. 358-(0) KATTOMALLI 002 Enervent Piccolo FI 2012_1 25
26 No Muutos ULKOILMA 514 Pvm TEKNISET TIEDOT YLEISTOLERANSSIT Osa Kpl Osan nimitys Valmiste Hitsatut rakenteet: EN ISO AE Piirt Tark Hyv File Pvm Suhde J.T C: 01/10/2008 1: 7 Nimitys Koneistetut osat: ISO 2768-MK LIGGOLO VASEN MITTAKUVA Paino kg Muutt Hyv Piir no Muutos A Lehti LIESIKUPU Ø 125 POISTOILMA TULOILMA 299 JÄTEILMA Ø HUOLTOLUUKKU KONDENSSIVEDEN POISTO KONDENSSIVEDEN POISTO Kipinätie1, Porvoo Tel. 358-(0) Fax. 358-(0) KATTOMALLI
27 Ø 125 TEKNISET TIEDOT , / Enervent Piccolo FI 2012_1 27
28 OMINAISKÄYRÄT TEKNISET TIEDOT PICCOLO eco ECE OMINAISKÄYRÄT JA PUHALTIMIEN SÄHKÖTEHOT 300 Characteristic curves for Piccolo eco with F7/F5 filters 250 Available pressure Pa % % 80% 50 70% 40% 60% 30% 50% 0 20% SUPPLY AIR EXHAUST AIR Air amount l/s Sähköteho W PICCOLO eco Puhaltim en sähköteho F7 kasettisuodatin tuloilmassa ja F5 pussisuodatin poistoilmassa 50% 40% 30% 20% POISTOILMA TULOILMA 60% 70% Ilm amäärä l/s 80% 90% 100% 28
29 ÄÄNITASO PICCOLO ÄÄNITASO ULKOILMAKANAVASSA Tuloilmasuodatin F7, 281x436x29 mm (+ 3 mm) Poistoilmasuodatin F5, 275x /5 Tulo- ja poistoilmapuhallin; Ebm Papst G3G146-ED23-06 Äänitaso ulkoilmakanavassa. Lämmönsiirrin pyörii. TEKNISET TIEDOT U(%) 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90% 100 % q v (l/s) L W63 L W125 L W250 L W500 L W1000 L W2000 L W4000 L W8000 L W L WA (A) Suureet ja yksiköt: U (%) Puhaltimien säätöasento, % q V Ilman tilavuusvirta, dm³/s L W Ilmanvaihtokoneen oktaavitehotasot W L W Oktaavikaistojen keskitaajuudet, Hz Äänitehotaso L WA A-painotettu äänitehotaso(a) A-painotettu äänenpainetaso (10 m 2 :n äänenabsorptio)(a) L pa PICCOLO ÄÄNITASO TULOILMAKANAVASSA Tuloilmasuodatin F7, 281x436x29 mm (+ 3 mm) Poistoilmasuodatin F5, 275x /5 Tulo- ja poistoilmapuhallin; Ebm Papst G3G146-ED23-06 Äänitaso tuloilmakanavassa. Lämmönsiirrin pyörii. U(%) 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90% 100 % q v (l/s) L W63 L W125 L W250 L W500 L W1000 L W2000 L W4000 L W8000 L W L WA (A) Enervent Piccolo FI 2012_1 29
30 TEKNISET TIEDOT PICCOLO ÄÄNITASO POISTOILMAKANAVASSA Tuloilmasuodatin F7, 281x436x29 mm (+ 3 mm) Poistoilmasuodatin F5, 275x /5 Tulo- ja poistoilmapuhallin; Ebm Papst G3G146-ED23-06 Äänitaso poistoilmakanavassa. Lämmönsiirrin pyörii. U(%) 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90% 100 % q v (l/s) L W63 L W125 L W250 L W500 L W1000 L W2000 L W4000 L W8000 L W L WA (A) Suureet ja yksiköt: U (%) Puhaltimien säätöasento, % q V Ilman tilavuusvirta, dm³/s L W Ilmanvaihtokoneen oktaavitehotasot W L W Oktaavikaistojen keskitaajuudet, Hz Äänitehotaso L WA A-painotettu äänitehotaso(a) A-painotettu äänenpainetaso (10 m 2 :n äänenabsorptio)(a) L pa PICCOLO ÄÄNITASO JÄTEILMAKANAVASSA Tuloilmasuodatin F7, 281x436x29 mm (+ 3 mm) Poistoilmasuodatin F5, 275x /5 Tulo- ja poistoilmapuhallin; Ebm Papst G3G146-ED23-06 Äänitaso jäteilmakanavassa. Lämmönsiirrin pyörii. U(%) 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90% 100 % q v (l/s) L W63 L W125 L W250 L W500 L W1000 L W2000 L W4000 L W8000 L W L WA (A)
31 PICCOLO ÄÄNITASO YMPÄRISTÖÖN Tuloilmasuodatin F7, 281x436x29 mm (+ 3 mm) Poistoilmasuodatin F5, 275x /5 Tulo- ja poistoilmapuhallin; Ebm Papst G3G146-ED23-06 Äänitaso vaipan läpi, liesikupu asennettuna (läppä suljettuna). Lämmönsiirrin pyörii. U(%) 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90% 100 % q v (l/s) Tuloilma Poistoilma L W63 L W125 L W250 L W500 L W1000 L W2000 L W4000 L W8000 L W L WA (A) L pa (A) TEKNISET TIEDOT Suureet ja yksiköt: U (%) Puhaltimien säätöasento, % q V Ilman tilavuusvirta, dm³/s L W Ilmanvaihtokoneen oktaavitehotasot W L W Oktaavikaistojen keskitaajuudet, Hz Äänitehotaso L WA A-painotettu äänitehotaso(a) A-painotettu äänenpainetaso (10 m 2 :n äänenabsorptio)(a) L pa Enervent Piccolo FI 2012_1 31
32 SÄÄTÖKAAVIO = OHJELMALLINEN TOIMINTO = FYYSINEN LIITÄNTÄ = KAAPELOINTI JA KYTKENTÄ TYÖMAALLA (SU) SISÄISET SYÖTTÖ JA OHJAUSKYTKENNÄT HÄLYTYS KÄYNTITILA MITTAUS OHJAUS SÄÄTÖ RK (SU) Q1 ÄV LIESIKUPU Q1 = NOPEUDEN VALINTAKYTKIN ÄV No Muutos Pvm Muutt Hyv TS2 ES + SLP45 TZA+ 45 SU03 TZ+ 45 Osa Kpl Piirt MW SC 10 M 10 TF Tark ES ES M1 LTO Osan nimitys Hyv Kipinätie1, Porvoo Tel. 358-(0) Fax. 358-(0) Nimitys Piir no ES SC M PF TE01 SU01 File Piccolo ECO ECE SÄÄTÖKAAVIO PICCOLO ECO ECE TEKNISET TIEDOT HÄLYTYS KÄYNTITILA MITTAUS OHJAUS SÄÄTÖ PISTOLIITIN 230VAC 10 A Valmiste Pvm Suhde Paino kg Muutos A Lehti 32
33 M ULKOILMA- ANTURI RJ11 ALARM OVERP S4 S3 S2 S1 STOP LTOC COM NC COM NO S4 TF PF CTRL CTRL S3 FAN SPEED CTRL S2 L N LTO TEMP C % % % % S1 TF DIFF % L N T3 24 VAC LTO L N L N T2 T1 230 VAC, 50 Hz AFT HEAT F1 PE N IN N SW L IN L SW L L L N N L L N N N 2 1 PE 2 1 PE 1 2 PE TF PF C1 0-10V 0-10V OHJAUS OHJAUS TF PF Osa Kpl Osan nimitys Valmiste Piirt Tark Hyv File Pvm Sivu MW Piccolo ECO ECE Hyv Kipinätie1, Porvoo Tel. 358-(0) Fax. 358-(0) Nimitys PICCOLO ECO ECE Paino kg Piir no Muutos Lehti TEKNISET TIEDOT SÄHKÖKAAVIOT RJ11 KYTKENNÄT ULKOISILLE OHJAUKSILLE POTENTIAALIVAPAA KOSKETIN (MAX 35V) ULKOINEN HÄLYTYSTIETO (PALOVAARA, JÄÄTYMISSUOJA) YLIPAINEISTUS KYTKIN NOPEUS KYTKENNÄT KATSO SIVU 2 IV-HÄTÄSEIS JÄÄHDYTYKSEN TALTEENOTTO VIKALÄHTÖ (MAX 250VAC/1A) SYÖTTÖ 10 A, 230 VAC PISTOTULPPALIITÄNTÄ SÄHKÖPATTERIKYTKENNÄT KATSO SIVU 2 TULOILMAPUHALLIN POISTOILMAPUHALLIN LTO MOOTTORI MOOTTORI PIENKOJE OHJAUS ECC-05/ ECC-05E Enervent Piccolo FI 2012_1 33
34 UROSLIITIN ALARM OVERP S4 S3 S2 S1 STOP LTOC COM NC COM NO Hyv TEKNISET TIEDOT PE N IN N SW L IN L SW L L L L L LTO AFT HEAT L N L N N N N N N 8 6 Osa Kpl Osan nimitys Valmiste Piirt Tark Hyv File Pvm Sivu MW Piccolo ECC Kipinätie1, Porvoo Tel. 358-(0) Fax. 358-(0) Nimitys Paino kg Piir no Muutos Lehti PICCOLO (ECO) ECE ON VAC 230 VAC, 50 Hz 2 TZA+ T C YLIKUUMENEMIS- SUOJA MANUAALINEN 1 TZ+ T C YLIKUUMENEMIS- SUOJA AUTOMAATTINEN 1 TS2 C T C TERMOSTAATTI TULOILMASSA 800 W SÄHKÖPATTERI PIENKOJE OHJAUS ECC-05/ ECC-05E KeVi EI KYTKETÄ LIESIKUPU
35 8 6 PE N IN N SW L IN ALARM SW L L OVERP 24 VAC 230 VAC, 50 Hz S4 S3 3 2 L L L L S2 S1 1 STOP N N LTOC COM N AFT HEAT 5 LTO N NC L N L N N COM NO 2 YLIKUUMENEMIS- SUOJA MANUAALINEN T TZA+ C KeVi 1 YLIKUUMENEMIS- SUOJA AP9 AUTOMAATTINEN TERMOSTAATTI TULOILMASSA TS2 C SÄHKÖPATTERI PICCOLO (eco) ECE OFF TEKNISET TIEDOT 8 T KeVi UROSLIITIN ASIAKAS KYTKEE ( esim. MMO 7x1.5 S ) Osa Kpl Osan nimitys Valmiste Piirt Tark Hyv File Pvm Sivu MW Piccolo ECC Nimitys 7 LIESIKUPU PIENKOJE OHJAUS 4 ECC-05/ ECC-05E Paino kg Kipinätie1, Porvoo Piir no Tel. 358-(0) Muutos Lehti Hyv Fax. 358-(0) KeVi PE TZ+ 8 AP PE KeVi C T C W Enervent Piccolo FI 2012_1 35
36 EY VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS EY VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS Vakuutamme, että valmistamamme sähkölaite täyttää pienjännitedirektiivin (LVD) 2006/95/EY, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan EMC-direktiivin 2004/108/EY ja konedirektiivin (MD) 98/37/EY vaatimukset. Valmistajan nimi: Valmistajan yhteystiedot: Laitteen kuvaus: Laitteen kauppanimi, malli: Enervent Oy Kipinätie 1, PORVOO puh , fax Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla Enervent Piccolo (eco) ECE Enervent Liggolo (eco) ECE Valmistajan ETA-alueelle sijoittuvien valtuutetujen edustajien nimet ja yhteystiedot: Ruotsi: Ventener, Örelidsvägen 10, OLSFORS, SVERIGE, puh Climatprodukter AB, Box 366, 4 24 ÅKERSBERGA, SVERIGE, puh DeliVent Ab, Markvägen 6, HÖNÖ, SVERIGE, puh Norja: Noram Produkter Ab, Grini Næringspark 4 A, 1361 ØSTERÅS, NORGE, puh Eesti: As Comfort Ae, Jaama 1, PAIDE, EESTI, puh Irlanti: Entropic Ltd., Unit 3, Block F, Maynooth Business Campus, Maynooth, Co. Kildare, IRELAND puh Saksa: Aircom - innovative Lüftungsanlagen Berlin GmbH, Mittelstraße 5, BERLIN, GERMANY puh MTG - Luft & Wärme, Kirchenwegstrasse 2, MITTERFELDEN, GERMANY, puh Umweltheizung Hermann Groß, Heitelshofer straße 8 b, 919 ROHR-REGELSBACH, GERMANY, puh Vivax Trading and Consulting GmbH, Burgunderweg 2, MARCH, GERMANY, puh Itävalta Inocal Wärmetechnik Gesselschaft m.b.h, Friedhofstrasse 4, 4020 LINZ, AUSTRIA, puh M-Tec Mittermayr GmbH, 4122 ARNREIT, AUSTRIA,puh Puola Iglotech, ul. Toruñska 41, KWIDZYN, POLAND, puh +48 (55) Laitteen rakenne noudattaa seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja: LVD EN (2002) +A1 (2004), +A2 (2006), +A11 (2004), +A12 (2006) MD EN (1991), EN (1991) +A1 (1995) EMC Häiriöpäästöt: EN (2006), EN (2006) ja EN (1995). Häiriönsieto: EN (1997)+A1 (2002). Kunkin valmistetun laiteyksilön direktiivinmukaisuudesta huolehditaan laadunvarmistusohjeemme mukaisesti. Laite on CE-merkitty vuonna Enervent Oy Tom Palmgren teknologiapäällikkö 36
39 ILMANVAIHTOLAITTEEN JA LIESIKUVUN KUNNOSSAPITO JA HUOLTO Ilmanvaihtolaite ei varsinaista huoltoa vaadi, ainoastaan lämmönsiirtimen sekä puhaltimien puhdistusta ja suodattimen vaihtoa aika ajoin. Huoltoa tehtäessä katkaise laitteen syöttöjännite (pääkatkaisijasta).odota noin kaksi (2) minuuttia ennen kuin aloitat huoltotyöt, jotta puhaltimet ehtivät pysähtyä ja sähköpatteri jäähtyä. Liesikuvun rasvasuodatin vaati säännöllistä puhdistusta. LÄMMÖNSIIRTIMEN PUHDISTUS Lämmönsiirtimen likaisuus tarkistetaan silmämääräisesti suodatinvaihdon yhteydessä. Lämmönsiirrin poistetaan laitteesta mikäli se on likainen ja se pestään käsisuihkun alla neutraalia pesuainetta käyttäen tai paineilmaa käyttäen. Painepesurin käyttö on ehdottomasti kielletty. Lämmönsiirrintä ei saa upottaa veteen! Siirrinrungon sisällä on sähkömoottori, joka ei saa kastua. Kun lalite käynnistetään puhdistuksen jälkeen pitää varmistaa, että lämmönsiirrin pyörii. PUHALTIMIEN PUHDISTUS Puhaltimien likaisuus tarkistetaan silmämääräisesti suodatinvaihdon yhteydessä. Puhaltimet poistetaan laitteesta ja siipipyörät puhdistetaan esim. hammasharjalla tai paineilmalla. SUODATTIMIEN VAIHTO Ilmanvaihtolaitteessa on tulo- ja poistoilmasuodatin. Suodattimia käytetään ilmanvaihtolaitteissa sekä tulo- että poistoilman puhdistukseen. Sisäilman laatuun vaikuttaa ensisijaisesti ilmanvaihdon toimivuus, jossa yhtenä tärkeimmistä tekijöistä on suodattimien säännöllinen vaihto ja/tai puhdistus. Suodattimet jaetaan eri luokkiin. Tämä perustuu suodattimissa käytettyihin materiaaleihin ja niiden kykyyn suodattaa eri kokoisia epäpuhtauksia ilmasta. Suodatinluokkiin G 1 G 4 kuuluvat perussuodattimet ja suodatinluokkiin F 5 F 9 kuuluvat hienosuodattimet. Suodattimet vaihdetaan vetämällä ne laitteesta ja asentamalla uusi suodatin paikalleen. Suodatinvaihdon yhteydessä laitteen sisäpuolen imurointi on suositeltavaa. IESIKUVUN PUHDISTUS Liesikupu pyyhitään kostealla rätillä ja miedolla pesuaineliuoksella. Tavallisessa käytössä liesikuvun rasvasuodatin suositellaan puhdistettavaksi noin kaksi (2) kertaa kuukaudessa. Irroita suodatinkasetti painamalla suodatinkasetin etureunassa olevia lukkopainikkeita, irroita suodatinkehikko ja kangas toisistaan avaamalla suodatinpidike, kuva 1. Liuota suodatinkangas ja -kehikko lämpimässä vedessä, jossa on astianpesuainetta. Suodatinkasetti kankaineen voidaan myös pestä astianpesukoneessa. Liesikupu suositellaan pestäväksi sisältä muutama kerta vuodessa. Tarkoitukseen käytetään kosteaa rättiä ja astianpesuainetta. Laita lopuksi suodatinkasetti takaisin paikoilleen ja paina sitä ylöspäin kunnes lukkopainikkeet napsahtavat. LIESIKUVUN LOISTEPUTKEN VAIHTO Loisteputkea suojaava lasi irroitetaan painamalla lukkopainikkeita nuolten osoittamaan suuntaan, kuva 2. Loisteputki voidaan nyt vaihtaa (loisteputkikanta G 23). Kuva 1 Kuva 2 LVI-alan jälleenmyyjät sekä rautakaupat ja Enervent Service Oy myy suodattimia ja muita lisävarusteita sekä varaosia Enervent -ilmanvaihtolaitteisiin. Muista tarkista ilmanvaihtolaitteesi tyyppi ennen kun tilaat tarvikkeita.
40 ILMANVAIHTOLAITTEEN JA LIESIKUVUN PIKAOPAS YLEISTÄ ILMANVAIHDOSTA Ilmanvaihdon perustehtävänä on huolehtia hyvän sisäilman ylläpidosta. Suomen Rakennusmääräyskokoelman mukaan asunnon sisäilma pitää vaihtua kerran kahdessa tunnissa. LVI-suunnittelija laskee suunnitteluvaiheessa minkä kokoinen ilmanvaihtolaite tarvitaan, jotta ilmanvaihto olisi riittävä. Asennusvaiheessa ilmanvaihtoasentaja määrittelee millä nopeudella laitteen pitää normaalisti käydä sekä tarkistaa ja säätää ilmamäärät jokaisen ventiillin, eli päätelaitteen luona, jotta ilmavirta olisi oikea ja talossa olisi alipaine. ILMANVAIHTOLAITTEEN KÄYTTÖ Ilmanvaihdon käyttö on hyvin helppoa. Suurimman osan ajasta laite ei vaadi mitään huomiota. Piccolo (eco) ECC -ilmanvaihtolaitteen toimintoja käytetään liesikuvun kytkimistä. Liesikuvun etupaneelissa on kytkin puhallinnopeussäädölle (B), sulkupellille (A) ja liesikuvun valolle (C). Puhallinnopeuksia on kolme; normaali nopeus, jolla ilmanvaihto käy suurimman osan ajasta (LVIasentaja on määritellyt tämän); tehostus nopeus on normaalia suurempi nopeus, jota käytetään tilapäiseen tuuletukseen sekä ruoanlaiton yhteydessä ja poissa nopeus, jota käytettän silloin, kun kukaan ei ole kotona. Ruoanlaiton yhteydessä sulkupelti avataan (A) ja haluttu puhallinnopeus asetetaan (B). Pelti sulkeutuu automaattisesti 60 minuutin jälkeen ja perusilmanvaihto palautuu. Perusilmanvaihtoon voi palata myös sulkemalla sulkupelti käsikäyttöisesti. HUOM! Liesikuvun alla ei saa liekittää ruokia. ILMANVAIHDON PIENI SANAKIRJA Ulkoilma Ulkoilmaksi kutsutaan raitisilmavirtaa, joka virtaa ulkoa ilmanvaihtolaitteelle. Tuloilma Tuloilmaksi kutsutaan ilmavirtaa, joka virtaa ilmanvaihtolaitteelta huoneisiin. Poistoilma Poistoilmaksi kutsutaan ilmavirtaa, joka virtaa huoneista ilmanvaihtolaitteelle. Jäteilma Jäteilmaksi kutsutaan ilmavirtaa, joka virtaa ilmanvaihtolaitteelta ulos. Lämmönsiirrin Lämmönsiirrin tai lämmön vaihdin on ilmanvaihtolaitteen komponentti, jolla lämpöenergiaa siirretään poistoilmavirrasta tuloilmavirtaan. Enervent -ilmanvaihtolaitteissa on pyörivä lämmönsiirrin. Käytännössä tämä on ohuesta metallista valmistettu kiekko, joka varaa itseensä poistoilman lämmön ja siirtää sen tuloilmaan. Lämmönsiirrin estää huoneilman lämmön karkaamasta jäteilmavirran mukana ulos. Jälkilämmitys Jälkilämmitys lämmittää tuloilmaa ennen kun se puhalletaan huoneisiin. Jälkilämmitys on ECC-laitteissa toteutettu sähköisellä patterilla. ECC ECC on ilmanvaihtolaitteen automatiikka. ECC on lyhenne nimestä Electronic Climate Control.