Source: https://www.riigiteataja.ee/akt/13122676
Timestamp: 2019-11-14 23:07:33+00:00
Document Index: 3082694

Matched Legal Cases: ['§ 21', '§ 11', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 10', '§15', '§ 18', '§ 19', '§ 20', '§ 201', '§ 21', '§ 22', '§ 23', '§ 24', '§ 241', '§ 242', '§ 243', '§ 25', '§ 26', '§ 27']

25.08.2003 nr 79 (RTL 2003, 97, 1472) 6.09.2003
15.07.2004 nr 48 (RTL 2004, 100, 1599) 30.07.2004
26.04.2005 nr 45 (RTL 2005, 48, 676) 8.05.2005
12.07.2005 nr 62 (RTL 2005, 82, 1200) 29.07.2005
13.01.2009 nr 3 (RTL 2009, 6, 72) 19.01.2009
Määrus kehtestatakse «Päästeseaduse» § 21 lõike 11 alusel.
[RTL 2003, 97, 1472 – jõust. 6.09.2003]
§ 11. Tulekahju-signalisatsioonisüsteemi paigaldamine on tehnosüsteemi muutmine «Ehitusseaduse» tähenduses.
[RTL 2009, 6, 72 – jõust. 19.01.2009]
[RTL 2005, 48, 676 – jõust, 8.05.2005]
21) majandustegevuse regitrisse kantud ettevõtja – vastavalt majandustegevuse registri seadusele ja päästeseadusele majandustegevuse registrisse kantud ettevõtja.
(RTL 2005, 48, 676 – jõust. 8.05.2005]
§ 6. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi vastavus teistele õigusaktidele
(21) Kehtetu – RTL 2005, 82, 1200 – jõust 29.07.2005
§ 7. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi projekteerimise nõuded
[RTL 2005, 48, 676 - jõust. 8.05.2005]
§ 8. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi projekteerimise erisused
2) külmutusruum põrandapinnaga alla 10 m 2 ning vannituba, pesuruum ja WC ja vahekoridor põrandapinnaga kuni 5 m2, mille siseviimistlus on mittesüttivast materjalist ning kus ei ole süttivat sisustust;
(3) Automaatse tulekustutussüsteemiga kaitstud tuletõkkesektsiooni võib jätta kaitsmata automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemiga, kui on tagatud tulekahju avastamine inimeste ohutuks evakuatsiooniks, sellisel juhul varustatakse automaatse tulekustutussüsteemiga kaitstud alad tulekahjuteatenuppude ja alarmseadmetega. Samas hoones paiknevate automaatse kustutussüsteemiga kaitsmata ruumid tuleb varustada automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemiga.
[RTL 2005, 48, 676 – jõust. 08.05.2005]
Ruumide piirarv
Piirkonna pindala, m2
§ 10. Kaablirikke korral
>4,5≤6
>6≤8
>8≤11
>11≤25
1. klass 54–62 ºC
2. klass 62–70 ºC
3. klass 70–78 ºC
Kõrgete temperatuuride andurid 74–160 ºC
Liiniandurid
[RTL 2005, 48, 676 – jõust. 8.05.2005]
§15. [Kehtetu – RTL 2003, 97, 1472 – jõust. 6.09.2003]
§ 18. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi projekteerimisdokumentatsioon
§ 19. Tulekahjuteadete edastamine
(2) Objektidel, kus on tagatud automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi keskseadme juures pidev valve, võib seadistada automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi sellise viivitusega, et esmajärjekorras saab tulekahjust teada valvepersonal. Juhul kui valvepersonal määratud viivituse jooksul, mis ei või olla ajaliselt pikem kui 3 minutit, ei ole tulekahjuteadet tühistanud, siis edastatakse tulekahjuteade Häirekeskusesse.
(5) Objekti omanik, kelle objektilt tuleb käesoleva määruse lisa 1 kohaselt juhtida automaatsesse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi tulevad tulekahjuteated Häirekeskusesse, peab selleks kooskõlastuse saamiseks pöörduma asukohajärgse Päästeameti kohaliku päästeasutuse poole ning sõlmima lepingu sideettevõtjaga, kes on tulekahjuteate edastaja.
(6) [Kehtetu – RTL 2005, 48, 676 – jõust. 8.05.2005]
§ 20. Automaatne teateedastussüsteem
(1) Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteem, automaatne teateedastussüsteem ja Häirekeskuse tulekahjuteate vastuvõtu tehnilised seadmed peavad moodustama ühtse funktsionaalse terviku. Automaatne teateedastussüsteem ei tohi vähendada automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi usaldusväärsust ja peab vastama järgmistele nõuetele:
2) informatsioon peab olema vastuvõtjal hiljemalt10 sekundi jooksul pärast edastuse algust;
§ 201. Tulekahjuteate edastaja kohustused
1) määruse §-s 20 automaatsele teateedastussüsteemile esitatud nõuete täitmise eest;
3) automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi omaniku teavitamise eest automaatse teateedastussüsteemi rikete ilmnemisel ning rikete likvideerimise eest.
§ 21. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi paigaldamine
(1) [Kehtetu – RTL 2003, 97, 1472 – jõust. 6.09.2003]
§ 22. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi paiknemiskeem
§ 23. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi kasutuselevõtmine
§ 24. [Kehtetu – RTL 2005, 48, 676 – jõust. 8.05.2005]
§ 241. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi üleandmine
§ 242. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi deklaratsioon
§ 243. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi kasutuselevõtmine
§ 25. [Kehtetu – RTL 2005, 48, 676 – jõust. 8.05.2005]
§ 26. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi omaniku kohustused
§ 27. Automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi hooldus