Source: http://docplayer.fi/69603341-Valipohjien-ja-ylapohjan-katselmus.html
Timestamp: 2020-06-07 08:30:43+00:00
Document Index: 16933909

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS - PDF Ilmainen lataus
Download "VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS"
1 MUISTIO (2) Tilaaja: Muhoksen kunta Asematie Muhos Hanke: Muhoksen Virastotalo muutos ja korjaus VÄLIPOHJIEN JA YLÄPOHJAN KATSELMUS Kokousajankohta: 10. lokakuuta klo. 8:00 Paikka: Muhoksen kunnanvirasto Läsnä: Aulis Kokko Muhoksen kunta Jorma Heikkinen Insinööritoimisto Jorma Heikkinen Oy Anne-Maria Wallenius Arkkitehtitoimisto Ylipahkala Oy Pasi Makkonen Granlund Oulu Oy Juho Kropsu Prodeco Oy Antti Keränen Prodeco Oy 1. PALAVERIN TARKOITUS Palaverin tarkoituksena on käydä läpi Kunnanviraston välipohjien tila / terveellisyys Inspectan tarkastusraportin pohjalta ja päättää millä laajuudella töitä jatketaan. 2. PALAVERISSA ESILLE TULLEET ASIAT - Inspectan ( ) tekemän tarkastusraportin tulokset eivät poikkea verrattuna aiempaan kuntotutkimukseen (Inspecta ). - Tarkastusraporttiin otettiin uusia näytteitä ja tutkittiin 4kpl: o näytteissä M1 ja M3 tulos: Ei viitettä vauriosta o näytteissä M2 ja M4 tulos: Heikko viite vauriosta - Näytepusseissa kuitenkin havaittiin selkeä mikrobivaurioon viittaava haju. 3. JATKOTOIMENPITEET - Sovittiin, että Jorma ja Anne-Mari tekevät yhdessä toimenpide-ehdotuksia 2-3kpl, välipohjien liittymien ja läpivientien tiivistämiseksi. Toimenpide-ehdotukset valmiit Tarvittaessa Prodeco arvioi aikataulu- ja kustannusvaikutukset mennessä. Projektipalvelu Prodeco Oy
2 MUISTIO (2) Muistion vakuudeksi Prodeco Oy Antti Keränen Liitteet: Liite 1. Inspectan tarkastusraportti Projektipalvelu Prodeco Oy
3 Tarkastusraportti Muhoksen virastotalo WO (2) Kohde Muhoksen virastotalo, Asematie 14, Muhos Tilaaja / yhteyshenkilö Muhoksen kunta / Aulis Kokko Tutkimusajankohta: Tutkimuksen tekijät: Inspecta Oy, Timo Taipaleenmäki Myyntimiehenkuja OULU puh Työn tarkoitus ja lähtötilanne Työn tarkoituksena oli osallistua käynnissä olevien korjaustöiden katselmukseen, jossa tarkasteltiin rakennuksen alkuperäisiä väli- ja yläpohjarakenteita. Purkutöinä tehdyissä rakenneavauksissa on havaittu välipohjassa (2 krs) voimakasta kosteusvaurioihin viittaavaa hajua. Katselmuksessa sovittiin mikrobinäytteiden otosta. Näytetulosten ja katselmuksen havaintojen perusteella on tarkoitus vertailla, että poikkeaako olemassa oleva tilanne aiempaan tutkimukseen (Kuntotutkimus, Inspecta ). Tutkimukset Välipohjasta purueristenäytteet (1 ja 2) otettiin tarkastuskäynnin yhteydessä. Yläpohjan purueristenäytteet (3 ja 4) otettiin korjaustyön valvojan toimesta (Prodeco / Juho Kropsu). Näytteet suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin ja toimitettiin laboratorioanalyysiin. Mikrobinäytteet tutkittiin -laboratoriossa Oulussa. Analyysivastaus ja menetelmäkuvaus ovat tämän lausunnon liitteenä. Näytteenottokohdat on esitetty kuvassa 1. Kuva 1. Näytteenottokohdat. Havainnot Näytteiden oton yhteydessä ei havaittu selkeää vaurioon viittaavaa hajua. Työmaa olosuhteista pölyisyys yms. haittatekijät vaikeuttavat aistinvaraista tarkastelua. Näytepusseissa havaittiin ennen laboratorioon toimittamista selkeä mikrobeihin viittaava haju. Tarkastelu tehtiin toimisto olosuhteissa. Välipohjassa oli lattian pintabetonilaatan alla olevassa umpilaudoituksessa lahoa. Betonirakenteisen yläpohjan alapinnassa (alakatto purettu) on valamisen yhteydessä jääneitä reikiä (epätiiveyksiä). Inspecta Oy Käyntiosoite Y-tunnus PL1000 (Sörnäistenkatu 2) Myyntimiehenkuja Helsinki, Finland Oulu, Finland Tel
4 Tarkastusraportti Muhoksen virastotalo WO (2) Tutkimustulokset ja johtopäätökset Mikrobinäytteet (purueriste): - Näyte 1 Välipohja toimisto 221, ei viitettä vaurioon - Näyte 2 Välipohja toimisto 218, heikko viite vaurioon - Näyte 3 yläpohja ullakko, ei viitettä vaurioon. - Näyte 4 yläpohja ullakko, heikko viite vaurioon Näytetulosten ja havaintojen perusteella voidaan todeta, että tilanne on sama kuin mitä kuntotutkimuksissa on todettu eli rakenteissa on ainakin paikallisia vaurioita. Ottaen huomioon rakennuksen ikä ovat tulokset ja havainnot hyvin tyypillisiä. Vanhan rakennuksen rakenteissa on suurella todennäköisyydellä aina mikrobeja ja epäpuhtauksia. Rakenteiden tiiveyttä sekä käyttötilanteessa ilmanvaihdon tasapainoa ja ilmanvaihtuvuutta tulee korostaa korjaustöiden onnistumisen takaamiseksi. Toimenpide-ehdotukset Mikäli alkuperäiset välipohja ja yläpohjaeristeet säilytetään, tulee huomioida seuraavat asiat: - Betonirakenteisten väli- ja yläpohjien tiiveys sisätiloihin - Rakenneliittymien ja läpivientien tiiveys sisätiloissa - Ilmanvaihdon tasapaino Liitteet Liite 1, Materiaalinäytteen mikrobianalyysi MIK6229/17 3 sivua Inspecta Oy vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 2013). Oulussa Raportin tarkastanut: Timo Taipaleenmäki, INS (amk) Tekninen asiantuntija Henri Käyrä, INS (amk) Tekninen asiantuntija Inspecta Oy Käyntiosoite Y-tunnus PL1000 (Sörnäistenkatu 2) Myyntimiehenkuja Helsinki, Finland Oulu, Finland Tel
5 Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6229/17, (3) Tilaaja: Muhoksen kunta, Aulis Kokko Kohde: Muhoksen virastotalo, Asematie 14, 91500, Muhos. Työmääräin WO Näytteenottaja: Timo Taipaleenmäki, Kiwa Inspecta Näytteenottopäivä: (näytteet 1-2) ja (näytteet 3-4) Näytteet vastaanotettu: (näytteet 1-2) ja (näytteet 3-4) Analysointi aloitettu: (näytteet 1-2) ja (näytteet 3-4) Analyysit Näytteet Materiaalinäyte analysoidaan akkreditoidusti Asumisterveysasetuksen mukaisen ohjeistuksen viljelymenetelmällä, jossa materiaalia siirretään suoraan kasvualustalle. Näytealustat pidetään +25 C:ssa 7-14 vrk ajan, ja mikrobit tunnistetaan pesäkeulkonäön ja valomikroskoopissa havaittujen rakenteiden perusteella. Mikrobimäärät ilmoitetaan muodossa pmy (cfu)/ malja, joka tarkoittaa pesäkkeen muodostavia yksiköitä maljalla. Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Näytealustat: Homeet Homeet Homeet Bakteerit Rose Bengal -agar (Hagem-agar) 2 % Mallasuuteagar (M2-agar) Dikloran-glyseroli-agar (DG18-agar) Tryptoni-hiivauute-glukoosiagar (THG-agar) Tulos ilmoitetaan suhteellisella asteikolla. - ei kasvua + niukka kasvu, alle 20 pmy/malja ++ kohtalainen kasvu, pmy/malja +++ runsas kasvu, pmy/malja ++++ erittäin runsas kasvu, yli 200 pmy/malja Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta M1 Eriste puru (ja lauta) Välipohja Tsto 221 Ei viitettä vauriosta M2 Eriste puru Välipohja Tsto 218 Heikko viite vauriosta M3 Puru Piipun vierestä (keskeltä tilaa) M4 Puru Läheltä ulkoseinää (Asematie) Ullakko Ullakko Ei viitettä vauriosta Heikko viite vauriosta Raportin osittainen kopioiminen ilman lupaa on kielletty Inspecta Oy Y-tunnus Myyntimiehenkuja 4, Oulu PL Robert Huberin tie 2, Vantaa Helsinki Puh
6 Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6229/17, (3) Tulokset Näyte Sieni-itiöt pmy Hagem-agar 1 muut sienet + Sieni-itiöt pmy M2-agar muut sienet + Sieni-itiöt pmy DG18-agar Bakteerit pmy THG-agar aktinobakteerit* 1 + muut bakteerit + 2 Trichoderma* 3 + Trichoderma* 1 + Trichoderma* aktinobakteerit* 2 + muut bakteerit muut sienet + Botrytis Chromelosporium + Cladosporium + vaaleat hiivat ++ Chromelosporium + + Cladosporium + punaiset hiivat + vaaleat hiivat + määritysraja 1 pmy, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin Minna Lilja Asiantuntija, FM Raportin osittainen kopioiminen ilman lupaa on kielletty Inspecta Oy Y-tunnus Myyntimiehenkuja 4, Oulu PL Robert Huberin tie 2, Vantaa Helsinki Puh
7 Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6229/17, (3) LIITE: Materiaalinäytteiden tulosten arviointi 1. TULOSTEN TULKINTA Rakennusmateriaalin mikrobianalyysin tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, jos näytteen sieni-itiöiden pitoisuus on runsas (+++/++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Taulukko 1). Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen näytteessä on normaalia. Näytteen erittäin runsas bakteeripitoisuus voi johtua myös materiaalin likaisuudesta, joten ainoastaan bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta. Suoraviljelymenetelmän runsas sieni-itiöpitoisuus (+++/++++) vastaa Asumisterveysohjeen (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1) tulkintaohjeen sieni-itiöpitoisuutta pmy/g. Mikrobikasvustot ovat yleensä epätasaisesti jakautuneita, joten yksi näyte antaa tiedon vain kyseisen näytteenottopaikan mikrobimäärästä ja -lajistosta. Näytetuloksesta ei voida vetää suoraa johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin. Tulosten merkitys sisäilmaongelmien kannalta arvioituna riippuu tiloissa vietettävästä ajasta, ilmanvaihdon toimivuudesta, vaurioituneen pinta-alan laajuudesta sekä siitä, missä määrin mikrobien itiöt ja niiden aineenvaihduntatuotteet kulkeutuvat sisäilmaan rakenteiden kautta. Taulukko 1. Esimerkkejä mikrobilajeista (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja Tavanomaisia mikrobeja A= Aspergillus Acremonium, A. fumigatus, A. ochraceus, A. versicolor, Chaetomium, Fusarium, Paecilomyces, Stachybotrys, Trichoderma, aktinobakteerit (Streptomyces) A. restricti, A. ustus, Geomyces, Eurotium, Oidiodendron, Phialophora, Phoma, Scopulariopsis, Tritirachium, Ulocladium, Wallemia Alternaria, Aspergillus, Beauveria, Cladosporium, Geotrichum, Penicillium, hiivat, steriilit sienet, muut sienet 2. KIRJALLISUUS Hänninen M., Kirsi M., Lindroos O., Rautiala S. ja Reiman M. (2014). Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä. Sisäilmastoseminaari 2014, SIY raportti 32. ss Reiman M., Haatainen S., Kallunki H., Kujanpää L., Laitinen S., ja Rautiala S. (1999). Laimennossarja- ja suoraviljelymenetelmien käyttö rakennusmateriaalinäytteiden mikrobipitoisuuksien ja mikrobiston määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari 1999, SIY raportti 13. ss Reiman M. & Kujanpää L. (2005). Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa. Sisäilmastoseminaari 2005, SIY raportti 23. ss Sosiaali- ja terveysministeriö (2003). Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1. ISBN Valvira, Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV, ohje 8/2016. Ympäristö- ja Terveys -lehti (2009) Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas. ISBN Raportin osittainen kopioiminen ilman lupaa on kielletty Inspecta Oy Y-tunnus Myyntimiehenkuja 4, Oulu PL Robert Huberin tie 2, Vantaa Helsinki Puh
Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely MIK6919 Kiwalab,
1 (5) Tilaaja: Turun kaupunki, Tilapalvelut Yhteyshenkilö: Janne Virtanen Kohde: Turun AMK, Ruiskatu 8, 20740 Turku Työmääräin: WO-00675349 Näytteenottaja: Sanna Snell, Tom Jansén ja Jaana Vainio Näytteenottopäivä:
Rakenneavaukset ja näytteenotot
WO-00704670 3.8.2018 Rakenneavaukset ja näytteenotot Vapaudenkatu 12 A 32200 Loimaa WO-00704670 2 (9) Tutkimuksen tilaaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Olli Vahalahti 045 136 4766 olli.vahalahti@tyks.fi
Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros
Liite 1. Näytteenottotilat Gesterbyn suomenkielinen ala-aste, 1. kerros M M B2 VOC3 VOC4 R2 VOC5 B4 M ASB1 A4 ASB2 M VOC8 B5 MK1 M M MK2 R1 M B VOC A MK PK R ASB Mikrobimateriaalinäyte Materiaalinäyte,
Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu
Sisäilmatutkimus Ivalon entinen emäntäkoulu Jokikuja 10 Hanke 9244/2015 Inspecta Sörnäistenkatu 2 00580 Helsinki Puh. 010 521 600 Fax. 010 521 6002 asiakaspalvelu@inspecta.com Y-tunnus: 1787853-0 Hanke
Sisäilmatutkimus. Limingan toimintakeskus Kuormatie 9 91900 Liminka. Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016
Kuormatie 9 91900 Liminka Hanke nro: WO-00208724 / 09.02.2016 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6211 00581 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com Hanke WO-00208724
AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS
Hanke: 7997 Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 7.4.2014 AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA LIIKUNTASALIN LATTIARAKENTEEN TUTKIMUS Vihannin yläaste ja Lukio Koulutie 6 86400 Vihanti 2 Kuntotutkimus
Sisäilma mittaus raportti Yhtenäiskoulu Hartola
Sisäilma mittaus raportti Yhtenäiskoulu Hartola 2018 1 POHJOLAN KIINTEISTÖKARTOITUS OY Hakatie 6 42800 Haapamäki Y tunnus: 2746980 2 etunimi.sukunimi@pohjolankk.fi www.pohjolankk.fi Sisäilma mittaus Yhtenäiskoulu
Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus Uomarinteen koulun päiväkoti 25.03.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Uomarinteen koulun päiväkoti 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 23.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri
Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet
Raportti 1/4 Linnajoen koulu, I-siiven raitisilmakanavan mikrobinäytteet Asiakkaan tiedot Porvoon kaupunki Pekka Koskimies 1. Lähtötilanne, tausta ja tehtävä Kohteena on Linnajoen koulu Porvoossa osoitteessa
Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo
Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com
Tiloissa mitattiin tulo- ja poistoilmamääriä marras- joulukuussa Mittausten keskeisimmät
1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 3.8.2010 Sibelius-lukio Liisankatu 13 00170 Helsinki Sibelius-lukio, yhteenveto jatkotutkimuksista 1. Aikaisemmat tutkimukset
TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Vesivallintie 16 48600 Kotka Päivitetty 21.2.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750-2 www.insinooristudio.fi T13034-8
TESTAUSSELOSTE. materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016
PC-pohja: Pessi, 2017 TESTAUSSELOSTE materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 1/2016 1/10 Tilaaja: RTC Vahanen Turku Oy/Jouni Vuohijoki Selosteen sisältö: Veistämönaukio 1 3, 20100 Turku suoraviljely, 7
Metsäkulman päiväkoti. Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti
Metsäkulman päiväkoti Yläpohjan lisätutkimus Tutkimusraportti 1.10.2018 TIIVISTELMÄ Tutkimuksessa selvitettiin yläpohjan kuntoa lisänäytteillä sekä aistinvaraisesti. Räystäslautoja oli irrotettu muutamasta
Hanke Kiratek Oy Asko Karvonen, puh KUNTOTUTKIMUS. Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kirkkokatu Oulu
Hanke 7516 Kiratek Oy Asko Karvonen, puh. 040 769 0340 8.11.2013 KUNTOTUTKIMUS Kirkkokatu 54 90120 Oulu 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN PERUSTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 2.1 Ajankohdat ja suoritetut tutkimukset...
Kuntotutkimus. Saloisten koulu Kisatie Raahe. Hanke nro: 9144/ 2015
Kisatie 1 92160 Raahe Hanke nro: 9144/ 2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 2 (19) Sisällysluettelo: 1 Yleistä...
Sivuja:1/9 Vastaanottaja: Padasjoen kunta Seppo Rantanen Arkistokuva Raportti Työnumero: 051721700104 Kohde: Toimeksianto: Padasjoen Opistotalo Koulukuja 2 17500 Padasjoki Sisäilman mikrobitason määritys
Kuntotutkimus Alapohjarakenteet
Alapohjarakenteet Kolkanrinteentie 4 43100 SAARIJÄRVI Hanke nro: 8704 / 19.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com
RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011
RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2011 Hyrynsalmen yhtenäiskoulu Lohitie 9, 89400 Hyrynsalmi RAKENTEIDEN MIKROBITUTKIMUKSET 2 (9) 12.04.2011 300.OS2407 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMEKSIANTO... 3 2 TUTKIMUSKOHDE...
Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie Oulu
Kiratek Oy, H6626 Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 22.2.2013 KUNTOTUTKIMUS Ympärivuorokautinen perhekuntoutus Sanginniementie 44 90650 Oulu 2 Kuntotutkimus H6915 Ympärivuorokautinen perhekuntoutus, Oulu
SISÄILMATUTKIMUS KESKUSTAN PÄIVÄKOTI, KERAVA TUTKIMUSRAPORTTI TYÖNUMERO: Työnumero: Jakelu:
28.1.2019 Työnumero: 500181 SISÄILMATUTKIMUS KESKUSTAN PÄIVÄKOTI, KERAVA TUTKIMUSRAPORTTI TYÖNUMERO: 500181 Jakelu: Keravan Kaupunki Ulla Lignell Kultasepänkatu 7 04250 Kerava Tutkimukset 7.11. ja 27-28.12.2018
Kuntotutkimus Alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet
Alapohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet Koulukuja 1 41270 Lannevesi Hanke nro: 8701 / 20.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com
Kuntotutkimus. Tervolan vanhainkoti Keskustie 78 95300 Tervola. Hanke: WO-00193551 / 23.9.2015
Tervolan vanhainkoti Keskustie 78 95300 Tervola Hanke: WO-00193551 / 23.9.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com
Kuovinkadun päiväkodin tiedote:
Tiedote Kuovinkadun päiväkoti 1/1 19.6.2019 Kuovinkadun päiväkodin tiedote: Kohteessa Kuovinkadun päiväkoti (Kuovinkatu 2) suoritetaan parhaillaan rakennuksen kuntoon liittyviä lisäselvityksiä ja -tutkimuksia.
Pääskyvuoren koulu Talvitie Turku MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT
MERKKIKAASUKOE, PAINE-ERO JA MIKROBIT Pääskyvuoren koulu Talvitie 10 20610 Turku 18.2.2018 Haarlankatu 4E FI-33230 Tampere p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 KOHDETIEDOT Toimeksiantaja:
SISÄILMATUKIMUKSET JÄMSÄN PÄÄKIRJASTO. Keskuskatu Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS
SISÄILMATUKIMUKSET Keskuskatu 16 42100 Jämsä ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS 15.1.2015 JÄMSÄN KAUPUNKI SISÄILMATUKIMUS 2(5) Kiinteistöjen käytönohjaus 20.02.2015 Työ n:o 300OS4017 SISÄLLYSLUETTELO
MATERIAALINÄYTTEET Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Kympinkatu Jyväskylä
MATERIAALINÄYTTEET 23.6.2016 Kangas, vanha paperitehdas, eteläpää Ramboll Finland Oy Jaakko Raento Ylistönmäentie 26 40500 Jyväskylä Projektinumero 4099 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Toimeksianto...
Kuntotutkimus. Linnan koulu Maksalantie 9 43100 SAARIJÄRVI. Hanke nro: 8702 / 23.1.2015
Maksalantie 9 43100 SAARIJÄRVI Hanke nro: 8702 / 23.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (16) Sisällysluettelo:
Kuntotutkimus. Tarvaalan koulu Satosuontie 2 43100 Saarijärvi. Hanke nro: 8703 / 26.1.2015
Satosuontie 2 43100 Saarijärvi Hanke nro: 8703 / 26.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com 1 (12) Sisällysluettelo:
AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA SISÄILMANÄYTTEET
Hanke: 6961 Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 11.3.2013 AISTINVARAINEN SISÄILMATARKASTUS JA SISÄILMANÄYTTEET Vihannin yläaste ja Lukio Koulutie 6 86400 Vihanti 2 Sisäilmatutkimus Kiratek Oy,
Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus.0.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: Laajavuoerenkuja 01620 Vantaa Tutkimusajankohta: 2.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko
Sisäilmatutkimus Opintien koulu Opintie Järvelä
Sisäilmatutkimus 7.7.2017 Opintien koulu Opintie 2 16600 Järvelä Sisäilmatutkimus Opintien koulu Työnumero 1716 7.7.2017 2 Kärkölän kunta Virkatie 1 16600 Järvelä Opintien koulun sisäilman mikrobien näytteenotto
Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET
Insinööritoimisto AIRKOS Oy Y. 11108969-6 HYRSYLÄN KOULU MIKROBINÄYTTEET 15.1.2015 Insinööritoimisto AIRKOS Oy YLEISTIEDOT 1.1 Kohde Hyrsylän koulu Hyrsyläntie 169 09430 SAUKKOLA 1.2 Tilaaja Lohjan kaupunki
Hakalan koulu Poikkikatu Kotka
TUTKIMUSRAPORTTI Sisäilmatutkimus, mikrobinäytteet ilmasta Poikkikatu 7 48900 Kotka 2.1.2018 OY INSINÖÖRI STUDIO Tornatorintie 3, P 25 48100 Kotka Y0811750 2 www.insinooristudio.fi T9001 07 TUTKIMUSRAPORTTI
KOSTEUSVAURIOINDIKOIVAN LAJISTON ESIINTYMINEN ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ
KOSTEUSVAURIOINDIKOIVAN LAJISTON ESIINTYMINEN ULKOILMAVERTAILUNÄYTTEISSÄ Kirsi Mäkiranta, Anna-Mari Pessi ja Sirkku Häkkilä Aerobiologian laboratorio, Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikkö Taustaa Sisäilmanäytteitä
ulkoseinä, ikkunan tilkerako uretaanivaahto ulkoseinä, ikkunoiden karmiväli uretaanivaahto, puu
Anttilan koulu, Kirkkokatu 6, 08100 Lohja 41 (43) MMS36: 1.18 MMS37: 2.03 MMS38: 2.03 MMS39: 2.50 uuden ja vanhan osan liitoskohta MMS40: 1.77, ulkopuoli MMS41: 1.77, ulkopuoli MMS42: 1.79, ulkopuoli MMS43:
TUTKIMUSSELOSTUS.3.08 500344-04 Mauri Karoma Tilapalvelut-liikelaitos PL600 0070 Espoon kaupunki Kohde Viherkallion päiväkoti, Viherkalliontie 5, Espoo RAKENTEIDEN ILMATIIVEYS JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTO
TUTKIMUSSELOSTUS 7.3.2018 22500612-027 Mika Metsäalho Hämeenlinnan kaupunki, Kaupunkirakenne / Tilapalvelut PL 84 (Birger Jaarlin katu 33, 2. krs) 13101 Hämeenlinna mika.metsa-alho@hameenlinna.fi Kohde
Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus
WO-00533750 16.10.2017 Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus Leppälahden koulu, rakennus A Sievintie 317 85900 Reisjärvi WO-00533750 1(17) Tiivistelmä Tutkimuksen kohteena oli vuonna 1939 valmistunut
Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu Turku SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET
SISÄILMASTON KUNTOTUTKIMUKSET Sirkkalan koulu Tilapäiset opetustilat Sirkkalankatu 20 20700 Turku Tutkimusselosteen päiväys 8.2.2019 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 0306 705 500 www.raksystems.fi Y-tunnus:
Kuntotutkimus Ala- ja yläpohjarakenteet
Ala- ja yläpohjarakenteet Rahikaisentie 5a 43440 PYLKÖNMÄKI Hanke nro: 8705 / 22.1.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com
TUTKIMUSSELOSTE. Ivalo, yläaste. PBM Oy päivitetty
TUTKIMUSSELOSTE Ivalo, yläaste PBM Oy päivitetty 3.4.2017 POHJOIS-SUOMEN BETONI- 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO TUTKIMUKSISTA... 2 3. MENETELMÄT... 3 4. ILMANÄYTTEET... 4 4.1 MIKROBI... 4 4.2
Sisäilman mikrobitutkimukset. Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat. Alapappilantie Eno
Sisäilman mikrobitutkimukset Enon yläkoulun A- ja B-rakennuksen opetustilat Alapappilantie 6 81200 Eno 2 (10) Enon yläkoulun sisäilmatutkimus 19.2.2018 2101 Sisäilman mikrobitutkimukset 29.1.2018 Tilaaja
Rakenneselvitys Halton Solve TM
Halton Solve TM Rakenneselvitys 27.2.2014 Linnankosken lukio Piispankatu24-26, PORVOO Tilaaja: Mikael Nystedt Liikelaitos Porvoon Tilapalvelut mikael.nystedt@porvoo.fi Halton Oy Esterinportti 2 00240 Helsinki,
Sisäilmamittausraportti
Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 Rantatien koulu Sisäilmamittausraportti 27.4.2017 2 (9) Sisällys 1 Yhteenveto... 3 2 Yleistiedot... 4 2.1 Tutkimusajankohdat ja tutkijat... 4 2.2 Yleistiedot, toimeksianto