Source: http://docplayer.se/9004788-Bilaga-1-beteckningssystem.html
Timestamp: 2018-11-20 20:51:50+00:00
Document Index: 14034701

Matched Legal Cases: ['HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ']

BILAGA 1 Beteckningssystem - PDF
BILAGA 1 Beteckningssystem
Download "BILAGA 1 Beteckningssystem"
Christer Bernt Svensson
1 Sidantal 22 BILAGA 1 Beteckningssystem Märkbilaga till TEKNISK ANVISNING - 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län UPPSALA Tfn Fax :, Ver.1.0
2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 3 FÖRKLARING... 3 HUVUDPRINCIPER... 3 MÄRKNING AV INSTALLATIONER... 3 SYSTEMBETECKNINGAR... 4 SYSTEMNUMMER / LÖPNUMMER... 6 KOMPONENTBETECKNINGAR... 7 ALLMÄNT... 7 KOMPONENTBETECKNINGAR FÖR STYR OCH REGLER... 9 TEMPERATUR... 9 TRYCK/VAKUUM... 9 FLÖDE... 9 FUKT LJUS (LUX) NIVÅ, LÄGE HALT, MÄNGD, KONCENTR HASTIGHET, VARVTAL VARVTAL MÄTSTYRDON MÄTINSTRUMENT STÄLLDON STÄLLDON MED VENTIL EXEMPEL: RÖRINSTALLATION: EXEMPEL: LUFTBEHANDLING: ALLMÄNT SKYLTAR UTFÖRANDE PLACERING MONTERING MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR MÄRKNING AV VENTILATIONSKANALER LUFTBEHANDLING SKYLT EX YTTRE APPARATER... 21
3 3(22).dat Allmänt Denna bilaga avser anvisningar för beteckningar och märkning av VA-, VVS-, KYLoch processmediesystem. Denna bilaga har tidigare varit redovisade i del av tekniska anvisningar för styr- och övervakningssystem benämnt 4_ Beteckningssystem. Dessa föreskrifter skall utgöra grund för konsulter och entreprenörer gällande märkning av installationer. Märkning skall utföras enligt nedan. Hus nummer System beteckning Löp nummer Komponent beteckning Löp nummer Komponen t kvalificerar Förklaring Husnummer Fyra siffror anger husnummer. Systembeteckning Se vidare under Systembeteckningar. Löpnummer Eventuellt systemnummer/löpnummer, fyll ut till fyra tecken. Komponentbeteckning Se vidare under Komponentbeteckningar. Löpnummer Löpnummer som börjar på 01. Komponentkvalificerare Se vidare under Komponentkvalificerare. HUVUDPRINCIPER MÄRKNING AV INSTALLATIONER För drift och underhåll av byggnader, anläggningar och installationer samt för orientering utföres en ändamålsenlig och enhetlig märkning av installationer. Märkning skall vara väl synlig och utförd av material som inte förändras med tiden. Där komponent är dold måste märkning dubbleras eller kompletteras med hänvisningsskylt, så att komponenten lätt kan hittas. Där det är uppenbart vilket system som komponenten hör till räcker det att bara märka med komponentbeteckning. Tydigt exempel på detta är komponenter i ett apparatskåp där komponenterna sitter bakom en tydligt uppmärkt dörr (system). För information om var befintliga apparatskåp för styr och övervakning är placerade, och eller hur märkningen av detsamma är ser ut, kan projektledare och eller representant för projektet kontakta ansvarig systemförvaltare för att få information om efterfrågade apparatskåp.
4 4(22).dat SYSTEMBETECKNINGAR 52.B Tappvattensystem Beteckning... Förklaring KV... Kallvatten KVM_... Kallvatten, Mjukgjort KVT_... Kallvatten, Tryckstegrat KVMT... Kallvatten, Mjukgjort tryckstegrat KVA_... Kallvatten, Avjoniserat VV... Varmvatten VVC_... Varmvatten, Cirkulation VVT_... Varmvatten, Tryckstegrat VVCT... Varmvatten, Tryckstegrat cirkulation BA... Bevattningsanläggning HV1... Hetvatten HVC... Hetvatten, Cirkulation HVT_... Hetvatten, Tryckstegrat HVCT... Hetvatten, Cirkulation, tryckstegrat 52.E Ångsystem Beteckning... Förklaring Å Ånga, 3 bar Å Ånga, 8 bar Å Ånga, 14 bar 52.H Gas och tryckluftssystem Beteckning... Förklaring GG1_... Gas, gasol LT1_... Luft, tryckluft LV1_... Luft, vakuum 52.HB Medicinska gaser och gasblandningar Se Teknisk anvisning Medicinska gaser 52.J Olje och drivmedelsystem Beteckning no1_ Förklaring Oljan = typ av olja, t ex DO = Dieselolja
5 5(22).dat 53.B Avloppsvattensystem Beteckning... Förklaring SA... Spillvatten, Allmänt SP... Spillvatten, Trycksatt efter pump SB... Spillvatten, Till bensinavskiljare SO... Spillvatten, Till oljeavskiljare SF... Spillvatten, Till fettavskiljare DA... Dagvatten, Allmänt DP... Dagvatten, Trycksatt efter pump 54 Sprinklersystem Beteckning... Förklaring BR1_... Sprinkler, Våt BR2_... Sprinkler, Torr BRL_... Brandvattenledning BC1_... Brandsläckningssystem, CO2 BI1_... Brandsläckningssystem, Inergen BA1_... Brandsläckningssystem, Argonite 55 Kyla -/och värmepumpsystem Beteckning... Förklaring KP... Fjärrkyla, extern leverantör KB01... Köldbärare primär från extern kylcentral KB10... Köldbärare sekundär nr 1 i byggnad KB11... Köldbärare sekundär nr 1 i system KB10 KB12... Köldbärare sekundär nr 2 i system KB10 KB20... Köldbärare sekundär nr 2 i byggnad KB21... Köldbärare sekundär nr 1 i system KB20 KB22... Köldbärare sekundär nr 2 i system KB20 KM10... Kylmedelkrets från kylmaskin 1 KM20... Kylmedelkrets från kylmaskin 2 56 Värmesystem Beteckning... Förklaring VP... Fjärrvärme VS10... Primärvärme efter värmeväxlare 1 VS11... Sekundärvärme nr 1 i system VS10 VS12... Sekundärvärme nr 2 i system VS10 VS20... Primärvärme efter värmeväxlare 2 VS21... Sekundärvärme nr 1 i system VS20 VS22... Sekundärvärme nr 2 i system VS20 VS30... Primärvärme efter värmeväxlare 3 VS31... Sekundärvärme nr 1 i system VS30 VS32... Sekundärvärme nr 2 i system VS30
6 6(22).dat VÅ... Värmeåtervinning 57 Luftbehandlingssystem Beteckning... Förklaring LB Luftbehandlingssystem, plan och löpnummer 60 Sammansatta elanläggningar Beteckning Förklaring Se Teknisk anvisning, Märkning av el-, tele- och transportsystem 80 Sammansatta styr- och övervakningssystem Se Tekniska krav för styr och övervakning, YTB. SYSTEMNUMMER / LÖPNUMMER 50 Sammansatta VVS - och kylsystem Tekniska system t ex luftbehandlingsaggregat, värmegrupper etc. som betjänar mer än ett enskilt enhet / rum skall ges löpnummer från 01 t o m 99 inom respektive hus. System t ex aggregat, fläkt etc som betjänar enbart en enskild enhet t ex rum märkes med systembeteckning och löpnummer samt rumsnummer. Ex. fläktkonvektorer, kylbaffel. 80 Sammansatta styr- och övervakningssystem Se Tekniska krav för styr och övervakning, YTB.
7 7(22).dat KOMPONENTBETECKNINGAR ALLMÄNT Komponentbeteckning och komponenttyp efterföljs som oftast av ytterligare löpnr. I de fall tecken är utelämnat enligt denna handling användes alltid _ understrykningstecken). 52, 53, 54, 56 Rör, sprinkler, värme Beteckning... Benämning... Specifikt för PV... Pump Värme PÅ... Pump Värmeåtervinning PF... Pump Fuktare PS... Pump Spillvatten P _... Pump Allm. vatten t ex tryckstegring, SGV_... Shuntgrupp... Värme SGÅ_... Shuntgrupp... Värmeåtervinning VVB_... Varmvattenberedare ACK_... Ackumulator EXP_... Expansionskärl VVX_... Värmeväxlare MF4_... Flödesmätare MQ4_... Integreringsverk HYD_... Hydrofor _T01_... Tank, behållare, grop.. Media anges som första bokstav KL... Kompressor luft TR... Tryckluftsreducering AV... Avstängningsventil RV... Strypventil, injusteringsventil SVV_... Självverkande ventil STB_... Stabilisator medicinska gaser 55 Kyl - och värmepumpsystem Beteckning... Benämning... Specifikt för PK... Pump Kyla KA... Kylaggregat... Direktexpansion KK... Kylkompressor KMK_... Kylmedelskylare, kondensor VKA_... Vattenkylaggregat EV... Förångare SGK_... Shuntgupp kyla TB *... Kyltak eller kylbaffel CK *... Cirkulationskylare, rumskylare eller kondensorfläkt
8 8(22).dat 57 Luftbehandlingssystem Beteckning... Benämning Specifikt för ÖF... Överluftfläkt ÅF... Återluftfläkt FF... Frånluftsfläkt TF... Tilluftsfläkt CF... Cirkulationsfläkt BVÅ_... Värmeåtervinning Tvåfasmedia VVÅ_... Korsströmsvärmeväxlare RVÅ_... Roterande värmeväxlare LF... Luftfuktare LV... Luftvärmare Vattenburen media LK... Luftkylare LVE _... Luftvärmare Elektrisk LR... Luftrenare LT... Lufttork LD... Ljuddämpare MF1_... Mätfläns För mätning av luftflöde SP1 _... Spjäll Manuella injusterinsspjäll SP2 _... Spjäll Motordrivet SP3... Spjäll Backspjäll SP4... Spjäll Manuella avst.spjäll BGS_... Brandgasspjäll BBS_... Brand/brandgasspjäll KD... Konstantflödesdon VD... Variabelflödesdon FLV... Cirkulationsvärmare i separat betjänande enskilt rum. FLK... Cirkulationskylare i separat betjänande enskilt rum.
9 9(22).dat KOMPONENTBETECKNINGAR FÖR STYR OCH REGLER Styr och regler komponenter betecknas enligt VVS & EL AMA 12, EL AMA 09. Styr och reglerkomponenters beteckning efterföljs i de flesta fall alltid av ytterligare en siffra S för löpnr t ex GT11 alt en bokstav B specifik för placering t ex GT3N (utegivare placerad på nordfasad) där annan specifik placering -/användning inte redovisats t ex GP41. UBB UBC Temperatur GT Givare för temperatur GT1_ Kontinuerlig reglering GT2_ Begränsande GT3_ Styrande, kompens GT4_ Mätande GT5_... Termostater... Stegvis, reglerande/styrande läges GT6_... Temperaturvakt... Stegvis, larmande GT7_ Larmande brandvakt GT8_ Larmande frysvakt GT9_ Överhettning Tryck/Vakuum GP Givare för Tryck GP1_ Kontinuerlig reglering GP2_ Begränsande GP3_ Styrande GP4_ Mätande GP5_... Pressostater... Stegvis, reglerande/styrande GP6_... Tryckvakt..... Larmande GP7_ Fläktvakt GP8_ Differenstryck GP9_ Enligt specifikation UBE Flöde GF Givare för Flöde GF1_ Kontinuerlig reglering GF2_ Begränsande GF3_ Styrande GF4_ Mätande
10 10(22).dat GF5_... Flödostat... GF6_... Flödesvakt GF7_ GF8_ GF9_ Stegvis, reglerande/styrande... Larmande... Flödesvakt... Enligt specifikation UBD Fukt GM Givare för Fukt GM1_... Fuktgivare.... Kontinuerlig reglering GM2_ begränsande GM3_ Styrande GM4_ Mätande GM5_... Hygrostat..... Stegvis, reglerande/styrande GM6_... Hygrostat..... Larmande GM7_... Fuktvakt... GM8_ GM9_... Snögivare.... Enligt specifikation UBL Ljus (Lux) GX Givare för elektrisk storhet GX1_... Ljusgivare.... Kontinuerlig reglering GX3_... Ljusrelä Stegvis, styrande, allmänt GX4_... Ljusgivare.... Kontinuerlig mätning lux UBF Nivå, läge GL Givare för läge GL1_ Kontinuerlig reglering GL2_ Begränsande GL3_ Styrande (vindriktn) GL4_ Mätande GL5_... Nivåstat Stegvis, reglerande -/ styrande... pumpgrop GL6_... Lägesvakt.... Larmande GL7_... Nivåvakt Larmande fettavskiljare GL8_ Larmande bensinavskiljare GL9_ Enligt specifikation, ex gränsläge, i port, spjäll, vent
11 11(22).dat UBK Halt, mängd, koncentr. GQ Givare för Gas GQ1_... Nox-givare... Kontinuerlig reglering, mätande GQ2_... Freon GQ3_... Explosionsvarnare GQ4_... CO-givare GQ5_... Givare Stegvis -/ styrande GQ6_... Gasvarnare Freon, Kontinuerlig -/ styrande... Ammoniak etc. GQ7_... Rökdetektor, jonisk Styrande, larmande GQ8_... CO2-givare kontinue. regl.... Mätande GQ9_... enligt specifikation UBH Hastighet, varvtal GS Givare för Hastighet GS1_ Kontinuerlig reglering GS2_ Begränsande GS3_ Styrande Vindhastighet GS4_ Mätande GS5_ Stegvis -/ styrande UBJ Varvtal GS6_ Larmande GS7_... Rot. vakt RVÅ... GS9_ Enligt specifikation. UB Mätstyrdon GT -HD Hjälpdon GT8_-HD1... Styr För GT8_ Frysvakt GT8_-HD Omv. för GT8_ GL5_-HD För GL5_ Nivågivare
12 12(22).dat GL6_-HD För GL6_ GL7_-HD För GL7_ Givare Fettavskiljare GL8_-HD För GL8_ Bensinavskilj. GQ7_-HD För GQ7_ Rökdetektor GS7_-HD För GS7_ Rotationsvakt Mätinstrument UG MT Termometer MT4_... MP... Manometer MP_... Manometer MP4_... Differanstryckmätare MP5_... Manometer med en larmkontakt MP6_... Manometer med två larmkontakter Styrfunktions enheter UC RC Styrdon RC5_... Styrdon För rumsenhet till zonereg. MD5_... Matningsdon... För rumsenhet till zonereg. RC6_-8_... Styrdon Enligt specifikation RC9_... Styrdon För roterande VVX Ställdon UEB ST Spjällställdon ST1 _... Spjällställdon,... 2-läges ST2 _... Spjällställdon,... 2-läges med fjäder, energilöst Stängt ST3 _... Spjällställdon... 2-läges med fjäder, energilöst öppet ST4 _... Spjällställdon... Kontinuerlig, utan fjäderåtergång ST5 _... Spjällställdon... Kontinurligt med fjäderåtergång ST6 _... Spjällställdon... Kontinurligt utan fjäderåtergång ST7X *... Spjällställdon,... 2-läges, energilöst stängt, för brandgasspjäll med krav på motionskörning och lägesindikering. ST8... Spjällställdon,... Enligt specifikation.
13 13(22).dat ST9_... Spjällställdon... Enligt specifikation. VD4_... Variabelflödesdon... Kontinuerlig verkan med ställdon KD3_... Konstantflödesdon... Med ställdon för forcering flöde SDX_... Ställdon Med programverk (t ex binärkopplare X anger antal steg) * X ersätts med våningsplanet där spjället är monterat, följt av ett löpnummer med början 01. Exempelvis ST7205, femte spjället på plan 2. UE Ställdon med ventil Beteckning: SV + utförande + löpnummer Utförande SV2_ 2-vägs SV3_ 3-vägs 80 Styr - och övervakningssystem Se Tekniska krav för styr och övervakning, YTB.
14 14(22).dat Exempel: Rörinstallation: R1. Värmeshuntgrupp för byggnad 1141, våning 01 (hus B11) Akademiska Sjukhuset. Huvudsystem VS50 betjänar undersystem VS V S S G V 1 R2. Tvåvägs styrventil nummer 1 i värmeshuntgrupp för hus B11 Akademiska Sjukhuset V S S V 2 1 R3. Värmehuvudpump 1 för VS50 systemet, placerad i Hus B11 Akademiska Sjukhuset V S P V 0 1 R4. Fjärrvärmeväxlare för VS50 systemet, placerad i Hus B11 Akademiska Sjukhuset V S V V X 1 R5. Shuntgrupp köldbärare för LB01 i hus B11 Akademiska Sjukhuset L B S G K 1 R6. Köldbärarpump i shuntgrupp LB01-SGK1 i hus B11 Akademiska Sjukhuset L B P K 0 1 R7. Flödesmätare för KB10 systemet i hus B11 Akademiska Sjukhuset K B M F 4 1
15 15(22).dat R8. Fläktluftkylare 2 av tot 3, med enbart kyla, placerad i konferensrum på plan 2 i Hus B11 Akademiska Sjukhuset rum Nedanstående avser bl. märkskyltens text C A 0 2 Exempel: Luftbehandling: L1. Luftbehandlingsaggregat byggnad 1141, våning 1 (Hus B11) Akademiska Sjukhuset, aggregaten numreras internt i resp. hus L B 0 1 L2. Återvinningspump i luftbehandlingsaggregat LB01 i Hus B11 Akademiska Sjukhuset L B P Å 0 1 L3. Brandspjäll, klassat för brand samt brandgas betjänar rum 2033, tillhörande LB01, spjället är placerat på plan 1 och har löpnummer 01. Ställdonets märkskylt 1141-LB01-ST L B S T Brandspjället bet på ritning 1141-LB01-BBS x200. Nedanstående avser brandspjällets märkskylt L B B B S Plan 02 nr 19, på plan 02
16 16(22).dat L4. Frånluftfläkt, betjänande rökrum, tilluften tas från LB01. Fläkten är nummer 3 i system LB L B F F 0 3 L5. Frånluftfläkt betjänande Hissmaskinrum 1678, tilluft via uteluftspjäll. Egen systembeteckning t.ex nummer 14 i hus B L B F F 0 1 L6. Frånluftsfläkt i frånluftsaggregat placerat på plan 04, tilluftsaggregatet TA2 (system LB02) är placerat på plan L B F F 0 1 Exempel: Styr- och övervakning S1. Temperaturgivaren GT12 i frånluften för luftbehandlingsaggregat nummer ett i hus B11 Akademiska Sjukhuset avger ett larm för hög temperatur L B G T 1 2 S2. Frysskyddsgivaren i luftbehandlingsaggregatets värmebatteri GT81 avger ett larm för låg returtemperatur och påfrysningsrisk L B G T L L- S3. Styrventil för VS50 systemet (1 st tvåvägs ventil i systemet) V S S V 2 1
17 17(22).dat S4. Tvåvägs styrventil nummer 2 för värmebatterier i luftbehandlingsaggregat nummer ett L B S V 2 2 S5. Rumsgivare i rum 3021 ej tillhörande något system G T 4 1 S6. Brandspjällställdon tillhörande luftbehandlingsaggregat nummer ett placerat i rum 2127 betjänar rum L B S T S7. Rökdetektor tillhörande luftbehandlingsaggregat nummer ett placerat i rum 2127 betjänar rum L B G Q S8. Tvåvägs styrventil i system 1413 i rum 1413 betjänar CA01 i rum S V 2 1
18 18(22).dat ALLMÄNT SKYLTAR Se YTB Märkning i respektive teknisk beskrivning där krav på utförande skall anges. UTFÖRANDE Samtliga skyltar skall vara utförda av laminerad plast i 3-skikt, tjocklek 1,5 mm. Skyltar i allmänhet gällande rum och installationer skall vara vita med svart text. Varningsskyltar skall vara gula med svart text. PLACERING Där märkobjekt är dold t ex av undertak eller inom aggregat skall märkskylt placeras både vid dold komponent och synligt på t ex undertaks ram eller vid lucka till aggregatdel. Om inte yttre skylt kan sättas så att lokalisering av komponent kan göras entydigt (t ex installationsolv) skall skylt kombineras med pil som visar riktning mot komponentplaceringen. Märkdataskylt för fläktmotor som är placerad i aggregatet placeras i anslutning till aggregatskylt. Märkdataskylt skall innehålla samma uppgifter som anges på dataskylt på motor. MONTERING Samtliga skyltar skall skruvas på fast underlag, där fast underlag ej finns vid objektet används plaststrips för fastsättning på t ex kabel, VP-rör eller på ventilationskanal där isoleringen är fastsatt med nät.
19 19(22).dat RUMSMÄRKNING: Graverad plastskylt limmas fast på dörrkarmens överdel (låssidan) RUMSMÄRKNING TEKNISKA UTRYMMEN: Graverad plastskylt limmas fast mitt på dörr 1,7m över golv, på utsidan t.ex. Fläktrum. EX:
20 20(22).dat MÄRKNING UTFÖRES I HUVUDSAK ENLIGT SS 741, SIS MÄRKNING AV RÖRLEDNINGAR EX.1: EX.2: MÄRKNING AV VENTILATIONSKANALER LUFTBEHANDLING EX.
21 21(22).dat VENTILMÄRKNING FÖR ALLMÄN VVS Samtliga avstängningsventiler AV resp. strypventiler RV skall märkas med bricka av treskikts plastlaminat. Märkningen skall ange systembeteckning, plan där ventil är placerad samt löpnr inom resp. plan, för AV resp.rv. Vita brickor med svart text. Avstängningsventil Strypventil SKYLT EX YTTRE APPARATER
22 22(22).dat
Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2014-03-25 Version 2.3 Kod Text
1(33) Sidantal 33 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 4_.doc Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(33) Innehållsförteckning Allmänt......4
4. Beteckningssystem
1(38) Sidantal 38 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 4. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(38) Innehållsförteckning Allmänt......5
4. BETECKNINGSSYTEM MÄRKBILAGA VERSION 1.3
Handling Sidantal 37 4. BETECKNINGSSYTEM MÄRKBILAGA VERSION 1.3 Landstingsservice i Uppsala län 753 09 Uppsala Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2011-11-18 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Märkning och skyltning av installationer
Rev datum 2008-02-26 7 MÄRKNING Allmänt Vid upprättande av handlingar till Fastighet skall beteckningar, märkningar och symboler enligt nedanstående anvisning användas. Koder hänvisar till rubriker i AMA.
SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer
Tekniska krav och anvisningar SRÖ-system Beteckningssystem för VVS- och SRÖinstallationer Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola,
PROJEKTERINGSANVISNINGAR MÄRKNING 2013-02-01 Rev 2013-09-17 Rev 2014-11-05
Sida 1 av 11 INNEHÅLL ALLMÄNNA ANVISNINGAR 2 Märkning av rum 2 Märkning av driftrum 2 Märkning av sammansatt aggregat 3 Märkning OVK 3 Märkning av injusteringsspjäll, konstantflödesdon, variabelflödesdon
ENTREPRENADSANVISNING
1(16) ENTREPRENADSANVISNING MÄRKSYSTEM sid 2-16 Bilaga 1 Bilaga 2 2(16) BETECKNINGSSYSTEM FÖR KYL- OCH VVS-INSTALLATIONER SAMT STYRNING OCH ÖVERVAKNING Beteckningssystemet skall bygga på följande delbeteckningar:
DETALJUPPGIFTER. Driftkort innehållande: Detaljflödesschema. Driftbeskrivning. Skolfastigheter EXEMPELSKOLAN NR.0123
INNEHÅLLSBESKRIVNING Denna driftinstruktion behandlar installationerna tillhörande Exempelskolan. Driftinstruktionen är indelad i tre huvudavsnitt med följande innehåll. Innehållsbeskrivning. Innehållsförteckning.
LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3
Sidantal 17 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM PROJEKTERINGSANVISNING 3. EXEMPEL MALLAR Version 1.3 Rev. datum 2009-05-15 Landstingsservice i Uppsala län 750 17 UPPSALA Tel 018-611
Akademiska Hus Syd AB Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (Bygg, VVS och Styr)
Akademiska Hus Syd A Lokala rekommendationer för Märkning och beteckning av anläggningar (ygg, VVS och Styr) 2005-04-07 2011-07-13 Akademiska Hus Syd A Lokala rekommendationer för märkning och beteckning
STYRDOKUMENT SÖ-VE/VS
Reviderad: Upprättad: 2007-12-11 : Fastighet, Östersunds kommun 2 (14) INNEHÅLL: 5 VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM...4 8 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM...4 8.1 ALLMÄNT...4 8.2 GENERELL DRIFTESKRIVNING
PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga
ERINGSANVISNINGAR Driftkortsbilaga 2014-06-17 Innehåll Förord 3 1 55 Kyla, KP1101, 85-01 4 2 56 Värme, VP1101, 86-01 8 3 57 Luftbehandling, LB1105, 87-01 12 4 57 Luftbehandling, LB1106, 87-02 18 5 57 Luftbehandling,
PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01
1 (5) 2015-05-15 Dnr Nr Systemförvaltning Peter Jonsson 018-611 61 63 peter.jonsson@lul.se PM avseende revidering av tekniska anvisningar VVS, kyla. Daterat 2015-04-01 Allmänt Detta PM sammanfattar de
Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER
Teknisk anvisning DRIFT- och UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER AVSEENDE VÄRME- och SANITETSINSTALLATIONER Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 Datum 2011-08-11
ERINGSANVISNINGAR Driftkortsbilaga 2015-11-01 Innehåll Förord 3 1 55 Kyla, KP1101, 85-01 4 2 56 Värme, VP1101, 86-01 8 3 57 Luftbehandling, LB1105, 87-01 12 4 57 Luftbehandling, LB1106, 87-02 18 5 57 Luftbehandling,
Teknisk anvisning 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0
Sidantal 9 5 VA-, VVS-, KYL och PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 1.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 : INNEHÅLLSFÖRTECKNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM...
3 Knekten SH V beskrivn KV KNEKTEN 16, VÄRNAMO KOMMUN LUFTBEHANDLING-PROJEKTERING ÅF-Infrastruktur AB Borås den 31 Mars 2014 Andrzej Cierzniakowski ÅF-Installation AB Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, 401 51
Bestämmelser vid märkning av rör- och ventilationsinstallationer i övervattensfartyg
Denna standard är ej till fullo återgiven på CD-skivan. Standarden kan beställas från: FMV:AuhA Standardcentrum, 115 88 Stockholm Fax: 08-782 6161 CC:MAIL: Standardcentrum MÄRKNING 1 1 (6) Grupp A59 Bestämmelser
Beteckningar, märkning och skyltning
PROJEKTERINGSANVISNINGAR Beteckningar, märkning och skyltning 2015-11-01 Innehåll Förord 4 1 Allmänt 5 2 Huvudprinciper 6 2.1 Märkning av installationer efter löpnummer 6 2.2 Märkning efter placeringsbetjäning
PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Märkbilaga 2014-06-17
PROJEKTERINGSANVISNINGAR Märkbilaga 2014-06-17 Innehåll Förord 4 1 Allmänt 5 2 Huvudprinciper 6 2.1 Märkning av installationer efter löpnummer 6 2.2 Märkning efter placeringsbetjäning 6 2.3 Hexadecimal
Robert Hansson Diarienummer LSU2011-0310 Status 2015-04-09 Version 2.54 Kod Text LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN. 1 Projekteringsanvisning.
1(15) LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Sidantal 1515 Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(15) Innehållsförteckning Allmänt...
MÄRKANVISNING FÖR VVS, STYR & ÖVERVAKNINGSSYSTEM VID OMBYGGNAD OCH NYPRODUKTION
Sida 1 av 6 MÄRKANISNING FÖR S, STYR & ÖERAKNINGSSYSTEM ID OMBYGGNAD OCH NYPRODUKTION ersion Sida 2 av 6 Denna märkanvisning för styr & övervakningssystem inom MKB Fastighets AB gäller för ombyggnad och
STOCKHOLMS HAMN. 4. BETECKNINGAR Version 3.2
Sidantal 19 Version 3.2 Rev. Stockholms hamn AB Box 27314 102 54 STOCKHOLM Tel 08-670 26 00 Fax 08-665 08 38 E-post info@stockholmshamnar.se 2(19) FÖR BETECKNINGAR OCH SYMBOLER GÄLLER GENERELLT SS 03 22
Sidantal 9 TEKNISK ANVISNING 52.B TAPPVATTENSYSTEM Ver. 2.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver 1.0 : 2014-04-01, Ver 2.0 :, Ver 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
ABC VAV CONTROL BLACK
ABC VAV CONTROL BLACK 2017-08 Produktblad 250 V / 4kv / 3 24 V / 4kv / 3 Max 250 ma SPJÄLL ABC VAV CONTROL BLACK ANVÄNDNING ABC-VAV Control Black är ett system för VAV spjäll. Med snabbkopplingar kan montören
LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB
LekebergsBostäder AB/ Lekebergs Kommunfastigheter AB Oxelgårdens Äldreboende, Fjugesta RAMBESKRIVNING FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Örebro 2 (6) Innehållsförteckning 5... VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 3
1 (10) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Lars Jonsson UHniö [DokumentID] [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Leif Lindmark UHae 20130326 2.0 Dokumenttitel Systemkrav
TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 3.1
Sidantal 10 TEKNISK ANVISNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 3.1 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver.1.0 : 2012-10-30, Ver 2.0 : 2014-04-01,
Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös
Samordnad funktionsprovning sdatum: Start 2012-xx-xx Ver. 2012:1 Sidan 1 av 14 Mall 2. Värmepump & luftbehandling/golvvärme/mätare/brand/larm/ddc/ös Syftet med den samordnade provningen är att kontrollera
Tekniska anvisningar Märkning 2012-10-10
Tekniska anvisningar Märkning 2012-10-10 1(19) Innehåll 1 MÄRKNINGENS UTFÖRANDE OCH INNEHÅLL 4 1.1 Generellt 4 1.1.1 Omfattning 4 1.1.2 Tekniskt utförande 4 1.1.3 Montage 4 1.1.4 Placering 5 1.2 Särskilda
Anvisning. Drift- & underhållsinstruktioner - version 2 2015-06-02
Anvisning Drift- & underhållsinstruktioner - version 2 2015-06-02 Översikt Leveransen av drift- och underhållsinstruktioner sker precis som vanligt enligt entreprenörens/konsultens egna struktur men endast
LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM. 3. Exempelmallar. Dokument Exempelmallar. Sidnr 1(18)
1(18) Sidantal 18 LANDSTINGSSERVICE I UPPSALA LÄN STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM 3. Landstingsservice i Uppsala Län 751 85 UPPSALA Tel. 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(18) Innehållsförteckning Allmänt...3
Bilaga Utformning driftkort
Bilaga Utformning driftkort Sida 2(5) Sida 3(5) 1.1 Ritningsdokument (flödesbilder) Projekterade driftkort skall revideras till relationsutförande samt kompletteras efter levererad utrustning. Samtliga
6.3 VVS RIVNING. Kv NORDSTJÄRNAN 32 ST. JÖRGENS SKOLA INVÄNDIG RIVNING INFÖR OMBYGGNAD. Objekt 6007, Projektnr: 9048 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Kv NORDSTJÄRNAN 32 ST. JÖRGENS SKOLA INVÄNDIG RIVNING INFÖR OMBYGGNAD Objekt 6007, : 9048 6.3 VVS RIVNING ENTREPRENADFORM: TOTALENTREPRENAD HELSINGBORGSSTAD DROTTNINGGATAN7 251 89 HELSINBORG HANDLÄGGARE:
- Mät temperaturen på vattnet i vvc- ledningen strax innan beredaren/värmeväxlaren. Temperaturen ska vara minst 50 C.
Checklistor Checklista Legionella i tappvarmvattensystem - Mät temperaturen vid de tappställen som ligger längst från blandningsventilen. I bostäder ska temperaturen vara minst 50 C vid tappstället. -
1(11) PROJEKTERINGSANVISNINGAR FUNKTIONSBESKRIVNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE. 2 VENTILATIONSSYSTEM.. 3 VENTILATIONSAGGREGAT MED INTEGRERAD STYRUTRUSTNING 6 VÄRMESYSTEM. 7 SYSTEM OPTIMERING VÄRME. 8 BERGVÄRMEPUMPAR.
B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST
Antal blad 22_(126) Blad nr 1 BYGGHANDLING GENERALKONSULT B PM-SÖ2 TJN 051130 A PM-SÖ1 TJN 050930 REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN FASTST A BÖVING&KINNMARK 0-1 07 35 K WSP, GÖTEBORG 031-727 25 72 M WSP, GÖTEBORG
Handläggare Robert Hansson Sida 1 av 12 Styr- och övervakningssystem 1 Projekteringsanvisning.docx Handläggare Robert Hansson Sida 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT... 34 REVISIONSHISTORIK... 34 ORGANISATION...
Dokumentnummer LKT 1500.185.005 Ersätter Ersatt av Revision
av Beroende till/från annat dokument Dokumentnuer LKT 1500.15.005 1 Ersatt av Leverantör Arbetsprocess Projektering, inköp, anläggning, underhåll Nyckelord Skyltar, märkning Leverantörens dokumentnuer
TEKNISK ANVISNING. 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0
Sidantal 10 TEKNISK ANVISNING 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM Ver. 2.0 Landstingsservice i Uppsala Län 753 09 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 :, Ver.1.0 :, Ver 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Kvittens/Journal, Utfört arbete Ordernummer O1140189-1938
Tel 047070 27 00 Fax 047070 27 10 C431 Kvittens/Journal, Utfört arbete Ordernummer O11401891938 Arbetsplats Deichmann 0007 Sergelgång Gallerian Stockholm Fakturaadress Rugmarken 46 DK623 Rödekro Kontaktperson
BILAGA 2.3 KOMPONENTBENÄMNING Senast reviderad: 2007-12-20. Accumulator - kyla Accumulator - värme
BILAGA 2.3 KOMONENTBENÄMNING Senast reviderad: 2007-12-20 Accumulator - kyla Accumulator - värme Angreppsväg Antenn - Centralutrustning Apparatskåp Arbetsplattform - mobil Avstängningsventil - kyla Avstängningsventil
LIVING. Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation - En lönsam investering!
Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar LIVING Återvinning av värme i flerbostadshus med frånluftsventilation
Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015
Fastighet: Kevingeskolan - Jungfrun 2 Fastighetsägare: Danderyds kommun Konsulter: Skanska Teknik Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-talet