Source: http://docplayer.fi/42935831-Kiskostojannitteiden-valvoja-spau-320-c-ostajan-opas.html
Timestamp: 2018-02-20 06:31:56+00:00
Document Index: 21363838

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas - PDF
Download "Kiskostojännitteiden valvoja SPAU 320 C. Ostajan opas"
Eeva Liisa Elstelä
3 Julkaistu: Tila: Päivitetty Versio: B/ Pidätämme itsellämme oikeudet muutoksiin Ominaisuudet Valvonta- ja suojarele sähköaseman kiskostojännitteen valvontaan Yleiskäyttöinen jänniterele yli- tai alijännitevalvontaa vaativiin sovelluksiin Erilaisten sovellusten vaatimat toiminnot helposti valittavissa Paikallinen asetteluarvojen, mitattujen arvojen, vikahetkellä tallennettujen arvojen, vianmäärityskoodien jne. numeerinen näyttö Sarjaliitäntä kuituoptiselle väylälle releen ja sähköasematason välistä kaksisuuntaista tiedonsiirtoa varten Releen asettelu ja valvonta mahdollista kannettavalla tietokoneella Laitteiston ja ohjelmiston jatkuva itsevalvonta ja vianmääritys järjestelmän luotettavuuden ja käyttövarmuuden takeena Luja alumiinikotelo kotelointiluokkaa IP54 Hyvä sähköisten ja sähkömagneettisten häiriöiden sietokyky Osa SPACOM-tuoteperhettä ja ABB:n sähkönjakeluautomaatiojärjestelmää CE-merkintä EMC-direktiivin mukaan Sovellusalue Jänniterele on tarkoitettu sähköasemakiskoston pääjännitteen yli- ja alijännitevalvontaan ja jakeluverkon nollajännitteen valvontaan. Rele soveltuu myös muihin yli- tai alijännitesuojausta tai -valvontaa ja/tai nollajännitevalvontaa vaativiin sovelluksiin, esim. moottoreiden, kondensaattoriparistojen ja muuntajien suojaukseen. Rakenne Jänniterele muodostaa suojauskokonaisuuden, joka sisältää nollajänniterelemoduulin ja kaksi yhdistettyä yli- ja alijänniterelemoduulia. Releessä on myös yksi ohjaustulo ulkoista ohjausta, kuten lukitussignaalia, varten. Lisäksi releessä on kuusi lähtörelettä mm. katkaisijan ohjausta ja hälytyksiä varten. Nollajännitemoduuli SPCU 1C6 sisältää kaksi nollajänniteporrasta: alemman portaan U 0 > ja ylemmän portaan U 0 >>. Molemmat portaat ovat vakioaikatoimintaisia. Molempien portaiden toiminta voidaan estää ulkoisella ohjaussignaalilla. Ylempi porras voidaan asetella pois käytöstä, jos sitä ei tarvita. Yhdistetty yli- ja alijänniterelemoduuli SPCU 1C1 sisältää kaksi suojaporrasta: ylijänniteportaan U> ja alijänniteportaan U<. Molemmille portaille voidaan määritellä joko vakioaika- tai käänteisaikatoiminta. Alijänniteporras voidaan lukita automaattisesti, kun jännite on alle 0,2 x U n. Alijänniteportaan toiminta voidaan lukita myös ulkoisella ohjaussignaalilla. Tiedonsiirto Releen takapaneelissa on sarjaportti. Rele voidaan liittää kuituoptiseen SPA-väylään väyläliitäntämoduulin SPA-ZC 17 tai SPA- ZC 21 välityksellä. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 21 saa apuenergiansa isäntäreleeltä, kun taas väyläliitäntämoduulissa SPA-ZC 17 on sisäänrakennettu tehoyksikkö, jota voidaan syöttää ulkoisesta teholähteestä. Rele kommunikoi ylemmän tason tiedonkeruu- ja ohjausjärjestelmien kanssa SPA-väylän kautta. Itsevalvonta Releessä on tehokas itsevalvonta- ja vianmääritysjärjestelmä, joka lisää releen käyttövarmuutta ja järjestelmän luotettavuutta. Itsevalvontajärjestelmä valvoo jatkuvasti releen laitteistoa ja ohjelmistoa. Järjestelmä valvoo myös syöttöjännitemoduulin toimintaa ja sen tuottamia jännitteitä. Kun järjestelmä havaitsee pysyvän sisäisen vian, tästä ilmoittava IRF-toimintamerkki releen etupaneelissa syttyy. Samanaikaisesti itsevalvontajärjestelmän lähtörele toimii ja vikailmoitus välitetään ylemmän tason järjestelmään sarjaväylän kautta. Lisäksi useimmissa vikatapauksissa suojarelemoduulin näytöllä näkyy vikakoodi. Vikakoodi ilmoittaa havaitun vian tyypin. Syöttöjännite Releen syöttöjännite saadaan sisäisestä pistoyksikkötyyppisestä teholähdemoduulista. Saatavilla on kaksi teholähdemoduuliversiota: SPGU 240A1 jännitealueelle V AC tai DC ja SPGU 48B2 jännitealueelle V DC. Teholähdemoduuli muodostaa suojareleen ja I/O-moduulin vaatimat sisäiset jännitteet. 3
4 Tekniset tiedot Taulukko 1: Mittaustulot Liittimet 13-14, , Nimellisjännite U n 100 V 110 V Jatkuva jännitekestoisuus 1,7 U n Taakka nimellisjännitteellä <0,5 VA Nimellistaajuus f n, tilauksen mukaan 50 Hz tai 60 Hz Taulukko 2: Kosketinlähdöt Kosketintyyppi Laukaisu Hälytys Liittimet , , , , Nimellisjännite 250 V AC/DC Terminen virtakestoisuus Jatkuva virtakestoisuus 5 A 5 A Katkaisukyky tasavirralla, kun ohjaus/hälytyspiirin aikavakio L/R 40 ms ohjausjännitteillä Kytkentä- ja kuormitusvirta 0,5 s Kytkentä- ja kuormitusvirta 3 s 30 A 10 A 15 A 8 A 220 V DC 1 A 0,15 A 110 V DC 3 A 0,25 A 48 V DC 5 A 1 A Taulukko 3: Ohjaustulo, tiedonsiirto ja teholähde Ulkoinen ohjaustulo Liittimet Ohjausjännite Tehonkulutus tulon ollessa aktiivinen V DC tai V AC 2 20 ma Tiedonsiirto Siirtotapa Kuituoptinen sarjaväylä Syöttöjännite Merkkien koodaus ASCII Valittavat siirtonopeudet 300, 1200, 2400, 4800 tai 9600 Bd Kuituoptinen väyläliitäntämoduuli; muovikuitukaapeleille SPA-ZC 21BB apuenergia lasikuitukaapeleille SPA-ZC 21 MM isäntäreleeltä Kuituoptinen väyläliitäntämoduuli, muovikuitukaapeleille SPA-ZC 17BB jossa sisään- rakennettu teholähde lasikuitukaapeleille SPA-ZC 17MM Teholähde- ja I/Omoduulit SPGU 240A V AC/DC ja jännitealueet SPGU 48B V DC Tehonkulutus lepotilassa ~10 W toiminnassa ~15 W Taulukko 4: Nollajänniterelemoduuli SPCU 1C6 Alempi toimintaporras U 0 > Havahtumisjännite U 0 > % U n Havahtumisaika, tyypillisesti 70 ms Toiminta-aika t> 0, s Palautumisaika, tyypillisesti 100 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 Toiminta-ajan tarkkuus ±2 % tai ±40 ms Toimintatarkkuus % U n ±3 % 2 20 % U n ±5 % 4
5 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 4: Nollajänniterelemoduuli SPCU 1C6 (jatkoa) Ylempi toimintaporras U 0 >> Havahtumisjännite U 0 >> 2 80 % U n ja, ääretön Havahtumisaika, tyypillisesti 70 ms Toiminta-aika t>> 0, s Palautumisaika, tyypillisesti 100 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,96 Toiminta-ajan tarkkuus ±2 % tai ±25 ms Toimintatarkkuus % U n ±3 % 2 16 % U n ±5 % Taulukko 5: Yli- ja alijänniterelemoduuli SPCU 1C1 Ylijänniteporras U> Havahtumisjännite U> 0,8 1,6 U n Havahtumisaika, esiasetteluarvot 0,1 s, 1 s, 10 s tai 60 s Toiminta-aika t> vakioaikatoiminnassa 0, s Käänteisaikatoiminta Käyrästöt A ja B Aikakerroin k käänteisaikatoiminnassa 0,05 1,0 Palautumisaika, tyypillisesti 50 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 0,97 Toiminta-ajan tarkkuus Toimintatarkkuus ja havahtumisajan tarkkuus vakioaikatoiminnassa käänteisaikatoiminnassa ±2 % tai ±25 ms ±25 ms tai epätarkkuus, kun mitattu jännite vaihtelee ±3% ±3 % Alijänniteporras U< Havahtumisjännite U< 0,4 1,2 U n Havahtumisaika, esiasetteluarvot 0,1 s tai 30 s Toiminta-aika vakioaikatoiminnassa s Käänteisaikatoiminta Käyrästöt A ja B Aikakerroin k< käänteisaikatoiminnassa 0,1 1,0 Palautumisaika, tyypillisesti 60 ms Palautumissuhde, tyypillisesti 1,03 Toiminta-ajan tarkkuus ja havahtumisajan tarkkuus vakioaikatoiminnassa käänteisaikatoiminnassa ±2 % tai ±25 ms ±25 ms tai epätarkkuus, kun mitattu jännite vaihtelee ±3% Toimintatarkkuus ±3 % 5
6 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 6: Koestus ja standardit Koestusjännitteet Eristysjännitekoe (IEC ) 2,0 kv, 50 Hz, 1 min Syöksyjännitekoe (IEC ) Eristysvastusmittaus (IEC ) Häiriökoestus Suurtaajuisen (1 MHz) pulssin sieto (IEC ), yhteismuotoinen Suurtaajuisen (1 MHz) pulssin sieto (IEC ), eromuotoinen Nopean transienttipulssin sieto (IEC , luokka III ja IEC , taso 4), tehonsyöttö Nopean transienttipulssin sieto (IEC , luokka III ja IEC , taso 4), muut tulot Sähköstaattinen purkaus (IEC ja IEC , luokka III), ilmapurkaus Sähköstaattinen purkaus (IEC ja IEC , luokka III), kosketuspurkaus Radiotaajuisen sähkömagneettisen kentän sieto (IEC ja ENV 50140) Johtuvat radiotaajuiset häiriöt (IEC ja ENV 50141) 5 kv, 1,2/50 μs, 0,5 J >100 MΩ, 500 V DC 2,5 kv 1,0 kv 4 kv, 5/50 ns 2 kv, 5/50 ns 8 kv 6 kv 10 V/m, f = MHz 10 V, f = 150 khz 80 MHz Ympäristöolosuhteet Käyttölämpötila-alue C Kuljetus- ja varastointilämpötila-alue (IEC ) C Kosteus- ja lämpökestoisuus (IEC ) <95 %, +55 C, 6 jaksoa Kotelointiluokka uppoasennettuna IP 54 Paino ~5,5 kg 6
7 Lohkokaavio Kuva 1 Lohkokaavio ja liitäntäesimerkki BSPAU320 7
9 Tilaus Määrittele tilauksen yhteydessä: Tilaustiedot Esimerkkitilaus 1. Tyyppimerkintä ja määrä, 5 kpl 2. Tilausnumero RS AA 3. Nimellisarvot U n = 110 V, f n = 50 Hz 4. Apujännite U aux = 110 V DC 5. Lisävarusteet - 6. Erityisvaatimukset - Tilausnumerot Jänniterele _, täysi varustus 1, sisältäen moduulit SPCU 1C6 ja SPCU 1C1 3, sisältäen vain moduulin SPCU 1C6 4, sisältäen kaksi SPCU 1C1 -moduulia 5, sisältäen vain moduulin SPCU 1C1 Tilausnumeron kaksi viimeistä kirjainta määrittelevät releen nimellistaajuuden f n ja syöttöjännitteen U aux seuraavasti: RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA AA: f n = 50 Hz ja U aux = V AC/DC CA: f n = 50 Hz ja U aux = V DC DA: f n = 60 Hz ja U aux = V AC/DC FA: f n = 60 Hz ja U aux = V DC Jänniterele _ ja koestusadapteri RTXP18, täysi varustus RS AA, CA, DA, FA 1, sisältäen moduulit SPCU 1C6 ja RS AA, CA, DA, FA SPCU 1C1 3, sisältäen vain moduulin SPCU 1C6 RS AA, CA, DA, FA 4, sisältäen kaksi SPCU 1C1 -moduulia RS AA, CA, DA, FA 5, sisältäen vain moduulin SPCU 1C1 RS AA, CA, DA, FA Tilausnumeron kaksi viimeistä kirjainta määrittelevät AA: f n = 50 Hz ja U aux = V AC/DC releen nimellistaajuuden f n ja syöttöjännitteen U aux CA: f n = 50 Hz ja U aux = V DC seuraavasti: DA: f n = 60 Hz ja U aux = V AC/DC FA: f n = 60 Hz ja U aux = V DC Viitteet Lisätietoja Käsikirja Overvoltage, undervoltage and residual voltage relay 1MRS MUM EN 9