Source: http://docplayer.es/13932551-6-programa-de-control-de-calidad.html
Timestamp: 2018-11-19 12:17:13
Document Index: 167364940

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 542', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 5']

6.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD - PDF
Download "6.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD"
María del Rosario Villanueva Benítez
2 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN 6.- PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD oneka arquitectura s.l.p. campo volantín bilbao T F
3 oneka A R Q U I T E C T U R A REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN 1 ÍNDICE 1.-INTRODUCCIÓN 2.-NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 3.-CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD 4.-CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 5.-ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR 6.-VALORACIÓN ECONÓMICA oneka arquitectura s.l.p campo volantín bilbao T F
4 oneka A R Q U I T E C T U R A REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN 2 Proyecto Rehabilitación integral de edificio de 47 Viviendas en Txabarri 25, 27, 29, 31 Sestao. Autor del proyecto Oneka arquitectura S.L.P. Promotor SESTAOBERRI2010 S.A. Autor del Programa de Control de Oneka arquitectura S.L.P. Calidad Presupuesto de ejecución material ,91 1.-INTRODUCCIÓN El Programa de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la Edificación CTE y en el Decreto 238/1996 de 22 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto. Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Programa que consta de los siguientes apartados: - INTRODUCCIÓN - NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD - CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD -CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS. - ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR - VALORACIÓN ECONOMICA Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del comienzo de la obra se dará traslado del Programa de Control de Calidad a dicho Laboratorio con el fin de coordinar de manera eficaz el control de calidad. Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad que contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así como la documentación derivada de las labores de dicho control. La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Programa de Control. Finalmente para la expedición del Certificado Final de Obra se presentará, en su caso, en el Colegio Oficial correspondiente el Certificado de Control de Calidad siendo preceptivo para su visado la aportación del libro de Control de Calidad. Este Certificado de Control de Calidad será el documento oficial garante del control realizado. oneka arquitectura s.l.p campo volantín bilbao T F
5 oneka A R Q U I T E C T U R A REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN 3 2.-NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: - CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). -Ahorro de energía (HE). -Protección frente al ruido (HR). -Salubridad (HS). -Seguridad contra incendio (SI). -Seguridad de utilización (SU). -Seguridad estructural (SE) -acciones -cimientos -acero -fábricas -madera - INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). - INSTRUCCIÓN FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL CON ELEMENTOS PRERFABRICADOS (EFHE). - NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE). - INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-03). - REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 (GAS). - REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). - REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO INDUSTRIAL (RIF). - REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). - REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). - DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM). - REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RIPCI). - REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI). - CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. - REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR). oneka arquitectura s.l.p campo volantín bilbao T F
6 oneka A R Q U I T E C T U R A REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN 4 - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75). - INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE ORDEN CIRCULAR 299/89T DE 23 DE FEBRERO DE 1989 SOBRE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE QUE REVISA EL ARTÍCULO 542 DEL PG-3/75. (DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS). - NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES. - NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS. - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION. oneka arquitectura s.l.p campo volantín bilbao T F
7 oneka A R Q U I T E C T U R A REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN 5 3.-CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de seguridad estructural, seguridad en caso de incendio, seguridad de utilización, higiene, salud y protección del medio ambiente, protección contra el ruido y ahorro de energía y aislamiento térmico, establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación. Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. 2.- Condiciones del proyecto Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades, etc. Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 3.- Condiciones en la ejecución de las obras oneka arquitectura s.l.p campo volantín bilbao T F
8 oneka A R Q U I T E C T U R A REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN 6 Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras. b) control de ejecución de la obra c) control de la obra terminada Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: a) el control de la documentación de los suministros. b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. c) el control mediante ensayos Control de ejecución de la obra Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa Control de la obra terminada En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 4.- Documentación del control de la obra El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. oneka arquitectura s.l.p campo volantín bilbao T F
9 oneka A R Q U I T E C T U R A REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN Certificado final de obra En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. oneka arquitectura s.l.p campo volantín bilbao T F
10 oneka A R Q U I T E C T U R A REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN 8 4.-CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 1. Condiciones generales de recepción de los productos 1.1. Código Técnico de la Edificación Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá: a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y c) el control mediante ensayos, conforme al artículo Control de la documentación de los suministros. 1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella Control de recepción mediante ensayos. 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CIÉ puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CIÉ, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la oneka arquitectura s.l.p campo volantín bilbao T F
11 oneka A R Q U I T E C T U R A REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN 9 Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las Comunidades Europeas. El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/ Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía DÍTE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo del apartado 1.1 anterior, incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares: - sobre el producto, o - en una etiqueta adherida al producto, o - en el embalaje del producto, o - en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o - en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. 3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: - Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3. - Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte del Pliego. b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la característica en cuestión Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la oneka arquitectura s.l.p campo volantín bilbao T F
12 oneka A R Q U I T E C T U R A REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN 10 verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE, a saber: a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda. En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (letcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). c) Control de recepción mediante ensayos: Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. En el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de 2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de Noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen Documentación -Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado oneka arquitectura s.l.p campo volantín bilbao T F
13 oneka A R Q U I T E C T U R A REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN 11 de identificación y garantía -Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física Documentación de cumplimiento de características técnicas mínimas Productos con marcado CE (1) Productos sin marcado CE (2) Documentación necesaria Documentación complementaria -Etiquetado del marcado CE -Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante -Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 3 -Certificado de control de producción en fábrica emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 2 o 2+ -Certificado CE de conformidad emitido por un Organismo Notificado para un S.E.C. 1 o 1+ -Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto) Productos tradicionales Productos innovadores -Marcas de conformidad a norma (norma antigua) -Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) Evaluación técnica de la idoneidad mediante: -Documento de Idoneidad técnica DIT -Documento de adecuación al uso DAU Otros -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio documentos (1) La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad. (2) La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un periodo de validez. En Bilbao, Mayo del 2011 Aitor Fernández Oneka, Arquitecto. oneka arquitectura s.l.p campo volantín bilbao T F
14 oneka A R Q U I T E C T U R A REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR oneka arquitectura s.l.p campo volantín bilbao T F
15 PCC ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN HORMIGÓN OBRA REHABILITACION INTEGRAL EDIFICIO C/ TXABARRI 25, 27, 29 Y 31-SESTAO Identificación del Producto Tipo Tificación s/ehe Zona de empleo 1 HA-25/P/20/IIa Zapatas Tiempo de cemento CEMIIA/P32,5 R A/C Sello o Marca de Calidad Si No Tipo de Control Estadístico Reducido Total (100%) Amasadas/lo te HA-25/P/20/IIa Muros CEMIIA/P32,5 R Si No Estadístico Reducido Total (100%) HA-25/P/20/IIa Solera CEMIIA/P32,5 R Si No Estadístico Reducido Total (100%) Límites máximos para el establecimiento de lotes de control Tipo de elementos estructurales Estructuras que tienen Estructuras solo con elementos comprimidos Límite superior elementos a flexión Macizos (Pórticos de hormigón (Forjados de hormigón (zapatas, encepados, estribos homogéneo, pilotes, muros apoyados y muros de de puente, bloques ) portantes, pilares de alta contención) resistencia ) Volumen de hormigón 100 m 2 100m 3 100m 3 Número de amasadas Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana Relación de Lotes y Ensayos Tipo Unidades de obra Volumen (m 2 ) 500 m m Nº Amasadas Tiempo (semanas) Superficie (m 2 ) Nº Plantas Nº Lotes Nº de Amasadas a ensayar Por lote Total 1 Zapatas aisladas de pilares Muros de ascensores Solera Documentación: De forma previa al hormigonado: Certificado de instalación en el registro de la central de hormigón preparado. Entrega de una copia de los albaranes de suministro,en el que figuren todos los datos que exige la EHE, para cada camión. Entraga de la documentación que justifique la posesión de sello marca de calidad. Observaciones: En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del hormigón se programará y efectuará conforme a lo establecido en la EHE
16 PCC ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADURAS PASIVAS OBRA REHABILITACIÓN INTEGRAL EDIFICIO C/ TXABARRI 25, 27, 29 Y 31-SESTAO Identificación del Producto BARRAS RECTAS (TIPO DE ACERO) Barras corrugadas B 500 S MALLAS (TIPO/DIMENSIONES) Malla Electrosoldada B 500 S- 15x15x6 Exigencia Documental de Control de Recepción Producto Marcado CE Distintivo de calidad Otros Control 1 Barra corrugada B 500 S Si No Si No Si No Si Exento 2 Mallas electrosoldadas B 500 S Si No Si No Si No Si Exento Si No Si No Si No Si Exento Si No Si No Si No Si Exento Si No Si No Si No Si Exento Si No Si No Si No Si Exento Relación de Ensayos / Pruebas Ref. Ensayos de Control Barras rectas Norma DBs de aplicación prescriptiva 1 Sección equivalente y desviación masa UNE 36068:94/36065:99 EX SE + EHE Art. 90 EHE 2 Ovalidad UNE 36068:94/36065:99 EX SE + EHE Art. 90 EHE 3 Geometría del corrugado UNE 36068:94/36065:99 EX SE + EHE Art. 90 EHE 4 Ensayo de tracción UNE :92 SE + EHE Art. 90 EHE 5 Alargamiento de rotura UNE :92 SE + EHE Art. 90 EHE 6 Doblado - desdoblado UNE 36068:94 SE + EHE Art. 90 EHE DBs de Ref. Ensayos de Control - Mallas Norma aplicación prescriptiva 1 Sección equivalente y desviación masa UNE 36099:96 SE + EHE Art. 90 EHE 2 Geometría del corrugado UNE 36099:96 SE + EHE Art. 90 EHE 3 Ensayo de tracción UNE :92 SE + EHE Art. 90 EHE 4 Alargamiento de rotura UNE :92 SE + EHE Art. 90 EHE 5 Doblado - desdoblado UNE 36099:96 SE + EHE Art. 90 EHE 6 Geometría de la malla UNE 36099:96 SE + EHE Art. 90 EHE 7 Arrancamiento del nudo UNE 36462:80 SE + EHE Art. 90 EHE facultativa facultativa Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas BARRAS RECTAS / TIPO / SERIE* Medición Nº Lotes B 500 S serie fina ( hasta 10 mm.) B 500 S serie media ( de 12 a 20 mm.) 2,5 tn TOTAL ENSAYOS BARRAS RECTAS * El acero de barras rectas se agrupará por series: Fina Ø 10 mm. Media Ø de 12 a 20 mm. Gruesa Ø 25 mm MALLAS /TIPO Medición Nº Lotes B 500 S Malla electrosoldada 15x15x6 1,4 tn TOTAL ENSAYOS MALLAS 2 2 Documentación: Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física para cada partida. Certificado de Adherencia. Observaciones:
17 PCC ESTRUCTURAS DE MADERA MADERA OBRA REHABILITACION INTEGRAL EDIFICIO C/ TXABARRI 25, 27, 29 Y 31 -SESTAO Identificación del Producto PRODUCTO / TIPO / CLASE Madera aserrada Pilares y vigas de roble de clase resistente 30 Tablero estructural Madera Laminada Encolada Otros Elementos de Taller Exigencia Documental de Control de Recepción Producto Marcado CE Distintivo de calidad Otros Control Madera Aserrada Si No Si No Si No Si Exento Tablero Estructural Si No Si No Si No Si Exento Madera Laminada Encolada Si No Si No Si No Si Exento Otros Elementos de Taller Si No Si No Si No Si Exento Relación de Ensayos / Pruebas Ref. Ensayos de Control Norma DBs de aplicación prescriptiva facultativa 1 Identificación especie botánica DB-SE-M 1 ud / tipo 2 Clase resistente UNE EN 1912 Y UNE EN DB-SE-M 1 ud / tipo UNE EN 408 Y Tolerancias dimensionales UNE EN 336 ó ó 300 ó ó 315 ó DB-SE-M 1 ud / tipo Contenido en humedad UNE-EN DB-SE-M 1 ud / suministro 5 Control penetración tratamiento protector UNE-EN DB-SE-M 1 ud / suministro Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Producto /tipo Medición Nº Lotes Ref. Ensayos Madera Aserrada Vigas y pilares de roble 83 ml Tablero Estructural Madera Laminada Encolada Otros Elementos de Taller TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Observaciones:
18 PCC CARPINTERÍAS VENTANAS OBRA REHABILITACION INTEGRAL EDIFICIO C/ TXABARRI 25, 27, 29 Y 31-SESTAO Identificación del Producto Tipo PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES 1 Ventana de madera Ventana en madera de pino tipo V-01 de 114x170 cm Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de Calidad Otros Control 1 Ventana en madera de pino Si No Si No Si No Si Exento Relación de Ensayos / Pruebas Ref. Ensayos Control Tejas cerámicas Norma Si No Si No Si No Si Exento Si No Si No Si No Si Exento DBs de aplicación prescriptiva facultativa 1 Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000 DB-HE 1/200* 2 Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000 1/200* 3 Resistencia mecánica al viento UNE-EN 12211:2000 1/200* 4 Transmitancia térmica** UNE-EN 12567:2002 DB-HE 1/Tipo 5 Aislamiento al ruido aéreo*** UNE-EN ISO 140-3:1995 DB-HR 1/Tipo 6 Espesor de lacado / anodizado UNE-EN ISO 2808:2000 UNE-EN ISO 2360:1996 1/Tipo * Se elegirá el tipo más desvaborable en función de su tamaño, tipología y zona de exposición correspondiendo normalmente a zonas de dormitorio o estar. ** Si no existe ensayo previo o documento justificativo por cálculo S/UNE-EN ISO *** Si no existe ensayo previo. Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Producto / Clase Medición Nº Lotes 1 Ventana en madera de pino V Ref. Ensayos Documentación: Documento justificativo de la transmitancia térmica y del factor solar. Documento justificativo de ensayo de aislamiento a ruido aéreo. TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Observaciones:
19 PCC AHORRO ENERGÉTICO AISLANTES TÉRMICOS OBRA REHABILITACION INTEGRAL EDIFICIO C/TXABARRI 25, 27, 29 Y 31 -SESTAO Identificación del Producto Tipo PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES / LOCALIZACIÓN 1 Poliestireno expandido 10 cm de aislamiento Tipo Neopor de BASF en fachada Sur, Este y Oeste. 2 Poliestireno extruido 40 mm. de aislamiento tipo Floormate 500 en fachada Norte. 3 Lana de roca 40mm.de lana de roca de 70 Kg/m3 en trasdosados interiores. Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo Producto / Clase Marcado CE Distintivo de calidad Otros Control 1 Poliestireno expandido Neopor Si No Si No Si No Si Exento 1 Poliestireno extruido Floormate 500 Si No Si No Si No Si Exento 1 Lana de roca Si No Si No Si No Si Exento Si No Si No Si No Si Exento Relación de Ensayos / Pruebas Ref. Ensayos de control Norma DBs de aplicación 1 Conductividad térmica UNE-EN 12667:2002 BD-HE prescriptiva facultativa 1/1000 m 2 y tipo 2 Espesor (1) UNE /2M:2003 1/1000 m 2 3 Densidad UNE EN 1602:1997 1/1000 m 2 y tipo 4 Reacción al fuego (2) UNE EN :2002 DB-SI 1/tipo (1) Sólo para poliuretano proyectado (2) Si no existe documento justificativo de la clase de reacción al fuego o de ensayo Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Producto / Clase Medición Nº Lotes 1 Poliestireno expandido Poliestireno extruido Lana de roca Ref. ensayos TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Documento justificativo de la clase de reacción al fuego o de ensayo. Certificados de calidad y marcado CE y fichas técnicas de los porductos. Observaciones:
20 PCC PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO ELEMENTO SEPARADOR OBRA REHABILITACION INTEGRAL DE EDIFICIO C/TXABARRI 25, 27, 29 y 31-SESTAO Identificación del Producto SISTEMA CONSTRUCTIVO Tipo DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN FACHADA (de recintos protegidos) CUBIERTA (de recintos protegidos) SUELO (de recintos proteg. En contacto exterior) MEDIANERA TABIQUERÍA INTERIOR (Misma unidad de uso) SEP. ZONAS COMUNES (con puerta o ventana) Exigencia Documental de Control de Recepción SISTEMA CONSTRUCTIVO HOMOLOG./ CERTIFICACIÓN PRUEBAS DE SERVICIO FACHADA Si No Si Exento CUBIERTA Si No Si Exento SUELO Si No Si Exento MEDIANERA Si No Si Exento TABIQUERÍA INTERIOR Si No Si Exento SEP. ZONA COMÚN (Con puerta o ventana) Si No Si Exento Relación de Ensayos / Pruebas Ref. Ensayos / Pruebas Norma DBs de aplicació n Frecuenci a prescripti va facultativa 1 Aislamiento a ruido aéreo in-situ UNE-EN ISO 140-5:1999 DB-HR 1/Tipo* 1/25 viv 2 Aisla. Ruido de impactos in situ (Cub. Transitables) UNE-EN ISO 140-7:1999 DB-HR 1/Tipo* 1/25 viv 3 Aislamiento a ruido aéreo en laboratorio** UNE-EN ISO 140-3:1995 UNE-EN ISO A1:2004 DB-HR 1/Tipo** 1/25 viv * Se elegirán de cada sistema las casuísticas más desvaborables en función de la tipología de la fachada, ruido exterior, mayor superficie acristalada y menor volumen de entre los recintos protegidos. ** Solo para tabiquería interior y separación de zonas comunes, que no será necesario en caso de existencia de certificado de ensayo previo. Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo SISTEMA (FACHADA / CUBIERTA / SUELO /MED ) Medición Nº Lotes Ref. ensayos Aislamiento al ruido aéreo entre viviendas, ensayo in situ Aislamiento al ruido aéreo de la fachada principal, ensayo in situ Aislamiento el ruido de impacto entre viviendas, ensayo in situ TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Documento justificativo de ensayo de aislamiento a ruido aéreo para tabiquerías y separación de zonas comunes con puerta o ventana. Observaciones: La serie de ensayos se realizarán en dos viviendas distintas a determinar por la Dirección de obra.
21 PCC SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN RED DE SANEAMIENTO OBRA REHABILITACION INTEGRAL DE EDIFICIO C/TXABARRI 25, 27, 29 Y 31-SESTAO Identificación del Producto INSTALACIÓN Tipo DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN RED INTERIOR DE EVACUACIÓN RESIDUALES RED INTERIOR EVACUACIÓN PLUVIALES 1 Colector PVC 2 Colector PVC enterrado 1 Colector PVC 2 Colector PVC enterrado RED EXTERIOR RESIDUALES 2 Colector PVC enterrado RED EXTERIOR PLUVIALES 2 Colector PVC enterrado Exigencia Documental de Control de Recepción INSTALACIÓN HOMOLOG./ CERTIFICACIÓN ENSAYO / PRUEBAS RED INTERIOR DE EVACUACIÓN RESIDUALES Si No Si Exento RED INTERIOR EVACUACIÓN PLUVIALES Si No Si Exento RED EXTERIOR RESIDUALES Si No Si Exento RED EXTERIOR PLUVIALES Si No Si Exento Relación de Ensayos / Pruebas Ref. Ensayos Red Interior Residuales y Pluviales Norma DBs de aplicación prescriptiva 1 Prueba de Estanqueidad (Aparatos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL 2 Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL 3 Prueba de Estanqueidad (Arquet. Y pozos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL 4 Prueba Estanqueidad Total (Aire, agua o humo)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL Ref. Ensayos Red Exterior de Fecales y Pluviales NORMA DBs de aplicación prescriptiva 5 Prueba de Estanqueidad red fecales o pluviales s/ PPTGTSP 10% facultativa facultativa 6 Inspección con cámara de TV ** 1/500 M * Pruebas con certificado del instalador ** Ensayo complementario Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo RED DE EVACUACIÓN INTERIOR (parcial y total) Medición Nº Lotes TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Tipo RED DE SANEAMIENTO EXTERIOR Medición Nº Lotes 5 6 Red enterrada de evacuación de agual fecales Red enterrada de evacuación de aguas pluviales TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 2 2 Documentación: De la red interior se presentaran certificador del instalador de las pruebas de estanquiedad realizadas en los aparatos y en la red horizontal y vertical. Protocolo de pruebas realizadas e instrucciones de uso y mantenimiento. Observaciones:
22 PCC SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN SUMINISTRO DE AGUA OBRA,REHABILITACION INTEGRAL DE EDIFICIO C/TXABARRI 25,27,29 Y 31 -SESTAO Identificación del Producto INSTALACIÓN Tipo DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRÍA INSTALACIÓN ACS 1 Tubería UPONOR UNIPIPE diam. varios 1 Tubería UPONOR UNIPIPE diam. varios INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO 1 Fundición INSTALACIÓN EXTERIOR DE RIEGO Exigencia Documental de Control de Recepción Producto / Clase INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRÍA Si No Si Exento INSTALACIÓN ACS Si No Si Exento INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO Si No Si Exento INSTALACIÓN EXTERIOR DE RIEGO Si No Si Exento Relación de Ensayos / Pruebas Ref. Ensayos Instalación interior y ACS Norma DBs de aplicación prescriptiva 1 Prueba de Resist. Mecánica-Estanqueidad UNE :1988 (metálicas) UNE ENV 12108:2002 (termoplás.) DB-HS-4 TOTAL 2 Caudal y Tª en puntos de consumo DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL 3 Caudal exigido a Tª fijada con grifos abiertos DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL 4 Tiempo que tarda el agua en salir en los grifos mas alejados a Tª de funcionamiento DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL 5 Temperatura de la red DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL 6 Tª a la salida del acumulador y en grifos DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL Ref. Ensayos Instalación Abastecimiento y Riego Norma Prueba de Resistencia Mecánica y 7 Estanqueidad * Prueba con certificado de instalador DBs de aplicación prescriptiva s/ PPTGAA 1/500 m facultativa facultativa Controles de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Producto / Clase Medición Nº Lotes Tubería UPONOR UNIPIPE diam. varios (AFS) 1 Tubería UPONOR UNIPIPE diam. varios (ACS) TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Tipo Producto / Clase Medición Nº Lotes 1 TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Certificado del instalador de las pruebas de estanqueidad de todos los circuitos. Certificado del instalador de la temperatura en los puntos de consumo y del caudal, en todos los puntos de consumo. Observaciones:
23 oneka A R Q U I T E C T U R A 6.-VALORACIÓN ECONÓMICA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN 13 oneka arquitectura s.l.p campo volantín bilbao T F
24 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN capítulo resumen importe C01 HORMIGONES ,06 C02 ACEROS ,08 C03 CARPINTERIA DE MADERA ,32 C04 AHORRO ENERGÉTICO ,80 C05 ESTRUCTURA DE MADERA ,75 C06 RED DE SANEAMIENTO ,00 C07 SUMINISTRO DE AGUA 647,53 C08 CALEFACCIÓN ,00 C09 AISLAMIENTO ACÚSTICO , TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ,78 El presupuesto de ejecución material asciende a la expresada cantidad de TRECE MIL SEIS CIENTOS SETENTA EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
25 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN presupuesto I 1 código descripción cantidad precio importe capítulo 01 HORMIGONES Ud TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 5 PROB. Ud. Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 5 probetas) de una misma amasada para control estadístico del hormigón, de acuerdo a EHE-08 art. 88.4, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asiento de cono, fabricación de 5 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a los días que el plan de control aprobado determine. 21,00 63, ,06 total capítulo 01 HORMIGONES ,06
26 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN presupuesto I 2 código descripción cantidad precio importe capítulo 02 ACEROS Ud ENSAYO DE OVALIDAD UD. Ensayo de la ovalidad por calibrado de barras de acero, según UNE : Ud SECCIÓN EQUIVALENTE UD. Ensayo de seccion equivalente y desviación masa de barras de acero, según UNE : Ud ENSAYO A TRACCIÓN ACERO Ud. Ensayo a tracción de una probeta de acero, segun UNE incluyendo:, - Identificación de marcas de laminación, - Límite elástico (0.2%), - Tensión de rotura., - Alargamiento de rotura., - Registro continuo del diagrama cargas-deformaciones., - Módulo de elasticidad Ud ENSAYO DOB-DESDOBLADO ACERO Ud. Ensayo de doblado -desdoblado de una probeta de acero realizado según UNE Ud CARACT. BARRA CORRUGADA Ud. Determinación de las características geométricas y ponderales de una barra corrugada, según UNE ó ,00 8,40 16,80 2,00 8,40 16,80 2,00 59,43 118,86 2,00 15,45 30, Ud ALARGAMIENTO ROTURA 2,00 38,11 76, Ud ENSAYO TRACCIÓN MALLA ELECTR. Ud. Ensayo de tracción y despegue de nudos en mallas electrosoldadas, según UNE Ud CARACTERISTICAS GEOMETRICAS UD. Ensayo de características geométricas de mallas de acero, según UNE :96. 2,00 17,50 35,00 2,00 87,55 175,10 2,00 49,70 99,40 total capítulo 02 ACEROS ,08
27 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN presupuesto I 3 código descripción cantidad precio importe capítulo 03 CARPINTERIA DE MADERA UD PERMEABILIDAD AL AIRE UD. Ensayo de permeabilidad al aire de carpinterías, según UNE-EN UD ESTANQUEIDAD AL AGUA UD. Ensayo de estanquidad al agua de carpinterías, según UNE-EN ,00 143,10 143,10 1,00 143,10 143, UD RESISTENCIA AL VIENTO UD. Ensayo de resistencia a la carga del viento en carpinterías, según UNE-EN ,00 236,12 236,12 total capítulo 03 CARPINTERIA DE MADERA ,32
28 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN presupuesto I 4 código descripción cantidad precio importe capítulo 04 AHORRO ENERGÉTICO UD DENSIDAD APARENTE UD. Ensayo de densidad aparente de aislantes, según UNE-EN ISO UD CONDUCTIVIDAD TERMICA UD. Ensayo de conductividad térmica de aislantes, según UNE ,00 46,87 328,09 7,00 223, , UD ESPESOR UD. Ensayo de determinación del espesor del aislamiento termico, colocado (5 puntos) 7,00 12,98 90,86 total capítulo 04 AHORRO ENERGÉTICO ,80
29 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN presupuesto I 5 código descripción cantidad precio importe capítulo 05 ESTRUCTURA DE MADERA UD COMPRESIÓN AXIAL UD. Ensayo de resistencia a compresión axial de maderas, según UNE UD FLEXIÓN UD. Ensayo de resistencia a flexión estática de maderas, según UNE ,00 106,95 106, UD ESTABILIDAD DIMENSIONAL ud. Ensayo de determinación de la estabilidad dimensional y tolerancia en la madera estructural, según UNE-EN UD CLASE RESISTENTE UD. Determinación de la clase resisitente según las normas UNE EN :1912, 56544, , 408 Y ,00 112,14 112,14 2,00 40,83 81, UD CONTENIDO DE HUMEDAD UD. Determinación del contenido de humedad según UNE-EN UD TRATAMIENTO SUPERFICIAL UD. Determinación de la penetración del tratamiento protector según UNE-EN ,00 55,00 110,00 2,00 25,00 50,00 2,00 45,00 90,00 total capítulo 05 ESTRUCTURA DE MADERA ,75
30 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN presupuesto I 6 código descripción cantidad precio importe capítulo 06 RED SANEAMIENTO UD ESTANQUEIDAD UD. Prueba de estanquidad de las redes enterradas de evacuación de aguas pluviales o de fecales según PPTG/TSP, (1 jornada). Se comprobará también el acabado y limpieza de las arquetas UD INSPECCIÓN UD. Insapección con cámara de TV de la red de evacuación enterrada de aguas fecales o pluviales. Se pasará la cámara por toda la red enterrada, incluso las arquetas, con especial detalle en los empalmes de las tuberías. Incluye la entraga de un informe escrito del estado de la red y una copia en fromato digital de las imagenes grabadas. 2,00 315,00 630,00 2,00 375,00 750,00 total capítulo 06 RED SANEAMIENTO ,00
31 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN presupuesto I 7 código descripción cantidad precio importe capítulo 07 SUMINISTRO DE AGUA UD MECANICA Y ESTANQUEIDAD UD. Prueba de resistencia mecánica-estanquidad de instalaciones de fontaneria, según CTE DB-HS (1 jornada). 1,00 647,53 647,53 total capítulo 07 SUMINISTRO DE AGUA ,53
32 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN presupuesto I 8 código descripción cantidad precio importe capítulo 08 CALEFACCIÓN UD ESTANQUEIDAD UD. Ensayo de estanquidad en la red de calefacción, según RITE UD PRESTACIONES TERMICAS UD. Ensayo de prestaciones térmicas de la instalación de calefacción, según RITE UD DILATACIÓN UD. Ensayo de dilatación en la red de calefacción, según RITE. 1,00 713,00 713,00 1,00 713,00 713,00 1,00 713,00 713,00 total capítulo 08 CALEFACCIÓN ,00
33 REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIO DE VIVIENDAS C/TXABARRI 25, 27, 29, 31. SESTAO.BIZKAIA_ PROYECTO EJECUCIÓN presupuesto I 9 código descripción cantidad precio importe capítulo 09 AISLAMIENTO ACUSTICO UD ENTRE VIVIENDAS UD. Medicion "in situ" del aislamiento a ruido aéreo entre viviendas, según UNE-EN-ISO 140-4: UD EN FACHADAS UD. Medicion "in situ" del aislamiento acústico a ruido aéreo de elementos de fachada y fachadas, según UNE-EN-ISO 140-5: UD IMPACTO UD. Medicion "in situ" del aislamiento de suelos a ruido de impactos, según UNE-EN-ISO 140-7:99. 2,00 810, ,44 2,00 810, ,44 2,00 648, ,36 total capítulo 09 AISLAMIENTO ACUSTICO ,24