Source: http://docplayer.cz/90691-Rad-preventivni-udrzby.html
Timestamp: 2017-01-20 18:00:41+00:00
Document Index: 11025217

Matched Legal Cases: ['čl. 13', 'čl. 3', 'zákona č. 505', 'čl. 2', 'čl. 3', 'čl. 3', 'zákona č. 137', 'čl. 3', 'čl. 3']

⭐ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY
Download "ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY"
1 ŘÁD PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY PRO KONTROLU A ÚDRŽBU ENERGETICKÝCH ZAŘÍZENÍ Vypracoval: Miloslav Maršan V Praze květen 2011 SCHVÁLIL:2 Názvy a definice Preventivní údržby - souhrn činností zaměřených na udržení provozuschopného a bezpečného stavu el. zařízení. Kontrola el. zařízení- činnost prováděná na el. zařízení při kterém se zjišťuje technický stav el. zařízení (např. zkoušečkou, měřením, prohlídkou apod. Revize el. zařízení- Zpráva o revizi - Řád prev. údržby- Pověřený pracovník - Rozsah závaznosti činnost prováděná na el. zařízení při kterém se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav na zařízení z hlediska jeho bezpečného provozu. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi. písemný doklad o výsledku revize z něhož je patrný stav el. zařízení z hlediska bezpečnosti v době vykonávání revize se soupisem odstraněných a neodstraněných závad s uvedením termínu k jejich odstranění. předpis organizace kterým provozovatel el. zařízení prokazuje pravidelnost jeho kontrol a údržby podle 133 odst. 1 písm.g. Zákoníku práce v souladu s čl. 13 N 6.2 ČSN Řád PÚ. Slouží k vyhodnocování rizik spojených s činností na konkrétním druhu el. zařízení, např. při práci s kompenz. kondenzátory, s náhradními zdroji a DA. pracovník s příslušnou kvalifikací podle vyhlášky 50/78 Sb. Pro provádění nebo řízení prací prokazatelně pověřený organizací k provádění revizí a kontrol el. zařízení. stanový ředitel organizace dle rozsahu činnosti útvarů. Řídící dokumenty - seznam dokumentů, které se dotýkají Řádu PÚ ve vztahu k dokumentům organizace. Související obecné dokumenty informační / kmenový list zařízení/ plánovací/ dle středisek, inv. č. termínů/ výstupní/ k plánování nákladů, informace o průběhu jednotlivých činností/3 Sítě NN 1) Preventivní údržba rozpojovacích skříní Obsahuje: - kontrola stavu skříně pohledem 1x měsíčně - kontrola stavu uzemnění pohledem 1x měsíčně - kontrola a dotažení proudových spojů 1x ročně - event. výměna pojistek - výměna kabelových ok - oprava provedení svodů a vývodů - výměna vadných pojistkových spodků dle potřeby - vyčištění skříně, obnova výstražných tabulek, nátěrů 1x za ½ roku - promazání zámků a závěsů 1x ročně - oprava stavební části dle potřeby - kontrola jištění sítě dle schématu jištění 1x za ½ roku - měření dle bodu 3. 2) Kabelové a) Preventivní údržba kabelů Obsahuje: - pochůzka po trase kabelů, kontrola och. Pásma - kontrola stavu rozpojovacích a přípojkových skříní vč. uzemnění - kontrola a dotažení proudových spojů, promazání závěsů a zámků skříní vč. jejich event. opravy - zazdění poškozených kabelových vstupů, dolévání koncovek kabelovou hmotou event. výměna pojistek, výměna vadných pojistkových spodků, výměna kabelových ok - oprava označení vývodů ( při každé změně), vyčištění skříně, obnova výstražných znamení, nátěrů a čísla - kontrola jištění 1x měsíčně 1x ročně dle potřeby - měření dle bodu 3. b) Kontrola mřížové sítě Obsahuje: - zjištění stavu pojistek, úprava hodnot pojistek dle schéma jištění 1x za ½ roku4 3)Měření a) El. veličin Obsahuje: - operativní a systematická měření prováděná ručkovými nebo registračními přístroji za účelem zjištění el. parametrů chodu sítě b) Odporu uzemnění a poruchové smyčky před rekonstrukcí dle potřeby a pokynů Obsahuje: - měření poruchové smyčky a přechodových odporů, uzemnění na koncích vedení a odboček delších než 200 m (kabelové) 1x za rok Distribuční trafostanice 1) Prohlídka Obsahuje: - kontrolu stavu izolátorů a průchodek ( znečištění, popálení, poškození, sršení) 1x měsíčně - kontrolu stavu transformátorů (teplota, stav oleje v kondenzátoru, konzervátoru, těsnost) 1x měsíčně - kontrolu stavu pojistek, bleskojistek, kondenzátorů NN 1x měsíčně - kontrolu NN rozvaděče, stavu zámků, osvětlení, výstražných tabulek 1x týdně - kontrola znečištění konstrukce a kontaminace půdy 1x týdně trafoolejem - kontrola, odečet, nastavení EAM 1x měsíčně - měření oteplení proudových spojů 1x měsíčně - kontrola rozvaděčů NN, VN včetně pojistek, bleskojistek 1x týdně - kontrola kabelových koncovek 1x měsíčně - kontrolu vnitřní instalace 1x měsíčně - kontrolu uzemnění 1x ročně - kontrolu stavební části ( zabezpečení proti vniknutí, oplechování, hromosvod, krytina střechy) 1x za ½ roku - kontrolu doplnění výstražných a bezpečnostních tabulek - kontrolu dodržení ochranného pásma 1x měsíčně 2 )Preventivní údržba Zděné Obsahuje: - kontrolní úkony jako při prohlídce 1x měsíčně - vyčištění trafostanic 1x ročně - dotažení proudových spojů 1x ročně5 - kontrolu a seřízení odpojovače 1x ročně - kontrolu funkčnosti vypínače 1x ročně - měření kondenzátoru 1x ročně - údržbu vnitřní el, instalace 1x ročně - odstranění běžných závad na stavební a technologické části, oprava nátěrů dle potřeby Transformátory Všeobecně Před uvedením strojů a přístrojů s olejovou náplní do provozu je třeba vždy olej zkoušet na el. pevnost dle ČSN V provozu je nutno olej zkoušet v pravidelných obdobích, zda se jeho elektrické a chemické vlastnosti nezhoršily pod meze stanovené ČSN Délka období mezi zkouškami závisí na důležitosti zařízení, jeho provozních podmínkách, poruchovosti zařízení nebo sítě do nichž je zapojeno. Doporučený rozsah a stanovený pořádek všech úkonů je uveden ve směrnici pro revize. Zkoušky na elektrickou pevnost a kyselost oleje Provádí se zpravidla před uvedením zařízení do provozu u silových transformátorů, reaktorů a přístrojových transformátorů, tlumivek a výše. 1x za 2 roky Dále se provádí: - u transformátorů s radiátorovým chlazením do 110 kv na el. pevnost na kyselost 1x za 2 roky Vnější prohlídka transformátoru za provozu Kontroluje se stav oleje v konzervátoru, teplota transformátoru, čistota průchodek, zda nekape olej, zda transformátor abnormálně nehlučí, funkce chlazení u transformátoru se provede při každé prohlídce zařízení 1x měsíčně Vypínače tlakoplynové SF 6 ( čištění, kontrola a seřízení pohonu) Po 5000 spínacích cyklech nebo dle směrné hodnoty přípustného sumárního proudového zatížení cyklu vyp. Dle předpisu výrobce. Kontrola kvality SF 6 dle hodnot6 Vypínače tlakovzdušné ( čištění, kontrola pohonu, kontrola Talířových ventilů apod.) Při zkratu jmenovité hodnoty, při poškození idol. válců je nutné Okamžitá kontrola vypínače. Kontrola s celkovým rozebráním se provede na základě výsledků kontroly prováděné 1x za rok Komplexní kontrola vypínače. Vakuové ( čištění, kontrola funkčnosti, promazání) Kompletní kontrola, seřízení ( dle předpisu výrobce) nejdéle 1x za 10 let Řídící skříně (RVS, BLOKOR) (ELEKTRICKÉ) Odpojovače Kontrola pohonu s celkovým rozebráním, seřízení a odzkoušení, Kontrola a oprava spínacích kontaktů se provádí obvykle s kontrolou Příslušného vývodu a dle exponovanosti 1x ročně Odpínače (detto odpojovače) Bleskojistky omezovače přepětí Kontrola celkového stavu, dotažení spojů se provádí obvykle s kontrolou příslušného vývodu a dle exponovanosti 1x ročně Přístrojové transformátory napětí a proudu Kontrola celkového stavu,( čišrění, silové připojení, uzemnění) se provádí Obvykle s kontrolou příslušného vývodu 1x ročně a) Pravidelné revize. Pravidelné revize ve smyslu čl. 3.1 až 4.2 dle ČSN b)pravidelné kontroly Provozovaných el. zařízení prováděné pravidelněve stanovených lhůtách (dle předpisů výrobce), jako součást preventivní údržby dle MPP jejich souhrn.7 Kontrola jednotlivých druhů zařízení ( vnitřní prostory) - přípojnice - kontrola izolátorů, průchodek, svorek a styků vč. čištění 1x ročně - měření přechodových odporů na přípojnicích rozvaděčů IRODEL, RIO 644 Vypínače Vypínače maloolejové (čištění, el. pevnost oleje, kontrola pohonu, měření přechodových odporů na kontaktech 1x ročně ( dle pokynů výrobce) 1x ročně Při vyp. Zkratu jmenovité hodnoty, při výstřiku oleje cyklu vyp. Je nutná okamžitá kontrola oljové náplně a na základě výsledku se provede kontrola zhášecích komor. Kontrola s celkovým rozebráním vypínače se provede na základě výsledku kontroly prov Kompletní kontrola vypínače ( kompletní rozebrání) 1x za 2 roky 1x za 4 roky Elektrická požární signalizace Prohlídky, kontrolu a údržbu provádí pověřený pracovník údržby. dle předpisu výrobce Pomocné zařízení pro telekomunikační provoz a) napájecí zdroje rotační b) napájecí agregáty c) rozvaděče napáječů d) akumulátorové baterie a usměrňovače e) uzemňovací soustavy Poznámka: Údržba a revize těchto zařízení, majících charakter zařízení silnoproudých, je prováděna místní údržbou 1x měsíčně Telemechanika Dálkové ovládání a signalizace 1) Zařízení reléové - spontánní Zkoušky pravidelné, provádí obsluha vysíláním celkového dotazu, sleduje přenos a pohotovost funkce omítačů, akustické návěští, velikost napájecího napětí8 Pravidelná údržba: - důkladné čištění zařízení - očištění kontaktů mechanicky a chemicky - seřízení kontaktů - kontrola impulsního telegramu zapisovače - přezkoušení všech povelů modemem vypínače - přezkoušení všech signálů a jejich vyhodnocení - kontrola napájecích zdrojů - kontrola velikosti vysílacího a přijímacího proudu, určení stavu kontrola vstupních parametrů 1x ročně 2) Zařízení elektronické s cyklickým přenosem Pravidelná údržba: - důkladné čištění zařízení - kontrola osciloskopem všech důležitých průběhů na měřících bodech - přezkoušení všech povelů modemem vypínače - - přezkoušení všech signálů a jejich vyhodnocení - kontrola napájecích zdrojů - kontrola vstupních parametrů 1x ročně 3) Dálkové měření analogové Pravidelná údržba - kontrola funkce čidel - kontrola spojovací cesty ( u galvanického přenosu) - seřízení linearity počátečních a koncových hodnot - kontrola a seřízení vyhodnocovacích přístrojů - kontrola napájecích zdrojů b) Cejchování měřících převodníků 4) Dálkové měření digitální Pravidelná kontrola: - tiskárny a zapisovacího mechanismu - děrovací pásky 5) Hromadné dálkové ovládání Běžná údržba: - programového zařízení - reléových automatik - koordinačních souprav9 6) Dispečerská světelná schémata Pravidelná údržba: - seřizování paměťových obvodů - kontrola volby adres - údržba manipulačního pracoviště 7) Přenosová zařízení pro telemechaniku Elektrická i polovodičová Běžná údržba: - kontrola provozních parametrů - seřizování úrovní podél spojovací cesty - kontrola zesilovačů telemechazačních impulzů - seřizování kanálů pro telemaxiprint, HDO, dálnopis volbu atd. 1x za ½ roku Ochrany a automatiky 1) Kontrola a zkoušky ochran a automatik a) pravidelné zkoušky a kontroly ochran a automatik v rozvodných zařízeních VN důležitých transformoven b) pravidelné zkoušky a kontroly ochran a automatik v ostatních transformovnách u zařízeních VN c) kontrola izolačního stavu proudových, vypínacích obvodů a obvodů plyn. relé d) kontrola proudových obvodů MTP, MTN, vč. měření izolačních stavů 1x za 3 let 1x za 3 let 1x za rok 1x za rok 2) Kontrola a údržba regulátorů napětí Podle doporučení výrobce a místních provozních a pracovních předpisů. 3) Generální údržba a) důležitých ochran ( alternátorů, distančních, rozdílových apod.) b) síťové automatiky ( OZ, záskoky) c) regulátory napětí d) fázovací zařízení Provádí se podle výsledků pravidelných kontrol a zkoušek a doporučení výrobce10 Údržba akumulátorů a nabíjecího zařízení Kontrola staniční olověné akumulátorové baterie Provádí se podrobná prohlídka, prosvítí se každý článek, kontroluje se výška kalu a deformace desek, měří se napětí každého článku, kontroluje se vzhled desek ( sulfatizace apod.), svorek a všech spojovacích vedení. U nabíjecích zařízení se provede kontrola napětí a nabíjecího proudu, zjistí se pohledem celkový stav zařízení, zda nedochází ke zvýšenému oteplení jednotlivých částí, hlavně ventilů apod. 1x měsíčně 1x měsíčně Měření hustoty kyseliny - ve zkušebních článcích 1x za ¼ roku - ve všech článcích 1x za ½ roku Kontrola staniční alkalické akumulátorové baterie Kontrola nap. Každého článku, hustoty elektrolytu 1x za ¼ roku Údržba usměrňovačů Vychází se z předpisů výrobce a provozních zkušeností s jednotlivými typy usměrňovačů. Pro baterie a nabíjecí zařízení nové moderní konstrukce se vychází z předpisu výrobce. Dozorny Při kontrole a údržbě rozvaděčů, provádí se např. dotažení svorek na svorkovnici a měř. Přístrojích rozvaděče, kontrolují se kontakty řídítek pro dálkové ovládání, veškerá zařízení se očistí od prachu. 1x za 2 roky Opravy zařízení Slouží k udržení provozuschopnosti zařízení odstraňováním závad Zjištěných při prohlídkách dle a dále po těžkých zkratech, poruchách apod. Nejsou pravidelné, plánují se operativně dle výsledků výše uvedených prohlídek.11 Pravidelné revize Pravidelné revize ve smyslu čl dle ČSN Elektroinstalace budov Zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny Výroba a rozvod stlačeného vzduchu dle přísl. ČSN ČSN ČSN Uzemnění Měření zemního odporu společné uzemňovací soustavy se provádí v období nejmenší vodivosti půdy, v případě, že naměřená hodnota nesplňuje ČSN na dotykové napětí, musí být závada ihned odstraněna. při uvádění do provozu při rozšíření, rekonstrukci Měřící přístroje Měřící přístroje všech oborů podléhají metrologickému zajištění ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb o metrologii, zařazení měřidel / metrologická kvalifikace / stanovuje závazně provozovatel. I.Stanovená měřidla Tyto jsou stanovena výnosem ÚNMZ, který je periodicky publikován ve věstníku ÚNMZ. Jsou to měřidla určená v platebním styku a měřidla na jejichž přesnosti je zainteresován stát s ohledem na veřejný zájem. Lhůty úředního ověření u této kategorie měřidel je rovněž stanoveny periodicky výše uvedeným výnosem. Do této kategorie patří zejména elektroměry, jejichž údaje jsou podkladem pro fakturaci a dále měřící transformátory k těmto elm. II. Pracovní měřidla (PM) Jsou to veškerá měřidla mající vliv na množství a jakost výroby, na řízení a ochranu Technologického procesu, ochranu zdraví a bezpečnost, na životní prostředí ( pokud už nejsou zařazeny do předchozí kategorie). Lhůty a způsob kalibrace těchto měřidel jsou stanoveny v ŘM FTNSp. Pojem PM se týká i měřidel zařazených v měřících řetězcích, i pevně zabudovaných v technologických zařízeních.12 Rozdělení PM dle významu A. - měřidla na jejichž přesnosti je závislá bezpečnost pracujících a technologického zařízení, popř. jeho životnost. B. - měřidla na jejichž přesnosti je závislé operativní řízení provozu technologického zařízení, jeho hospodárnost a správnost bilancování, pokud zároveň nespadají do kategorie A. C. - měřidla orientačního charakteru, pomocné a ostatní přístroje podružného významu. Jsou to měřidla, která nemají vliv na jakost a množství výroby, na řízení a ochranu technologického pochodu, bezpečnost a ochranu zdraví, ani životního prostředí, popř. která slouží k porovnáví změn fyzikálních veličin, bez určení jejich hodnot. Tato měřidla nepodléhají povinnosti periodické kalibraci a doporučuje se označit je nálepkou s označením I. Prvotní kalibrace těchto měřidel je nutno požadovat u výrobců, případně opravců měřidel ve smyslu Zákona 505/90 Sb. Podle mobilnosti se PM zatřídí takto: - přenosná a snadno mobilní měřidla - nedemontovatelná měřidla - měřidla s omezenou mobilností zabudovaná U všech kategorií měřidel je však nutno provádět provozní kontrolu, což je metrologický výkon, jimž se v provozních podmínkách vyšetřuje, zda měřící systém nebo jeho členy jsou zbůsobilé plnit úlohu a konat funkci, pro kterou byly zřízeny. Podrobné informace o provádění provozních kontrol jsou uvedeny v PNE Ověřování elektroměrů činných i jalových, jejichž údaje jsou podkladem pro fakturování. Lhůty jsou stanoveny periodickým výnosem ÚNMZ, který je publikován ve věstníku ÚNMZ. Kontrola na místě pomocí přesných elektroměrů se provádí jen v případech, kdy jsou pochybnosti správnosti registrace. Ověřování elektroměrů činných i jalových, které slouží pro provozně informační účely (ztráty apod.) Provozní kontrola se vykoná - po montáži nového nebo opravě stávajícího měřidla (měřícího systému) a v době mezi kalibracemi. - po výměně, opravě nebo seřízení některého členu měřícího řetězce - vznikne-li důvodná pochybnost o správnosti měření.13 Úrovně provozních kontrol A. Kontrolní prohlídky hodnotí se stav a funkce měř. systémů zjevně bez použití pomůcek ( neporušitelnost obvodů a členů, těsnost, čistota). Odstraní se drobné závady. K odstranění obtížnějších závad se vystaví provozní příkaz B. Kontrola justace provedou se jednoduché kontrolní úkony, při nichž se využívá indikačních zařízení měřících systémů, popř. jejich členů, nebo primitivních zkušebních pomůcek, metod apod. jsou to např. mechanická a elektrická kontrola nuly, kontrola nastavení číslicových měřidel, zkouška citlivosti obvodu přenosnými měřidly apod. zároveň se vykonají drobné údržbářské práce, jako dotažení svorek, vyčištění, promazání doplnění záznamového materiálu apod. C. Porovnání s kontrolními měřidly provádí se jednak celá trasa vybraných měřících obvodů, jednak jejich členy. Tato kontrola se dle potřeby doplní kalibrací provozních měřidel. Současně se dělá kontrola idol. odporů veden,. Kontrola proti úrazu el. proudem ( pokud to stanovuje norma nebo preventivní řád). Úkon Úroveň 1) Kontrola přesnosti měřících přístrojů ručkových A 1x za rok určených pro měření v nadřazené soustavě B 1x za 2 roky a u jednotlivých výrobních bloků C 1x za 4 roky 2) Kontrola přesnosti měřících přístrojů ručkových A 1x za rok pro měření v sítích VN důležitých B 1x za 3 roky dispečerské řízení C 1x za 6 let 3) Kontrola přesnosti registračních rozvaděčových A 1x za rok přístrojů B 1x za 3 roky C 1x za 6 let 4) Kontrola přesnosti měřících přístrojů ručkových A pro dálkové a místní měření, včetně spojovacích B cest a převodníků C 1x za rok 5) Údržba registračních přístrojů spojena s rozebráním, A 1x za rok opravou a ověřením přesnosti každého přístroje. B 1x za 3roky C 1x za 6 let14 Výroba a rozvod stlačeného vzduchu dle ČSN ČSN ČSN Dalšími akty, které určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví podmínky jejich provozu, jsou: Vyhláška č. 18/79 Sb., kterou doplňuje Vyhláška č. 551/90 Sb. Vyhláška č. 21/79 Sb., kterou doplňuje Vyhláška č. 554/90 Sb. Vyhláška č. 85/78 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plyn. zařízeních. Podobné dokumenty
Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání Více ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení
ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement Více PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE
PODNIKOVÉ NORMY ENERGETIKY PNE PRO ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE (Seznam platných norem s daty účinnosti) Normy PNE jsou tvořeny a schvalovány energetickými společnostmi, ČEPS, případně dalšími organizacemi Více Zpráva o revizi elektrického zařízení
Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_601 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 2.5. - dílčí Začátek revize Konec revize : : Datum zpracování : Revidovaný objekt ABC spol. s r.o. Antilopí Více 17. 10. 2014 Pavel Kraják
ZÁKONY A DALŠÍ PŘEDPISY PRO ELEKTROENERGETIKU A JEJICH VZTAH K TECHNICKÝM NORMÁM 17. 10. 2014 Pavel Kraják LEGISLATIVA - PŘEHLED Zákon č. 458/2000 Sb. Vyhláška č. 51/2006 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. Vyhláška Více Servisní smlouva Počet listů: 23 List č.: 1. PŘÍLOHA č. 1 k Servisní smlouvě č. 00/TSA/2012 Specifikace servisních úkonů.
List č.: 1 A. TRAFOSTANICE. A.1. Rozvodna VN, TS 8310. PŘÍLOHA č. 1 k Servisní smlouvě č. 00/TSA/2012 Specifikace servisních úkonů. silnoproud 1. Pravidelná kontrola zařízení VN (pod napětím). - vizuální Více 1. Všeobecný popis. 2. Základní technické údaje
1. Všeobecný popis Technická dokumentace řeší elektrickou instalaci silových, sdělovacích obvodů, hromosvodu a uzemnění pro rekonstrukci bytových domů č.p. 637 a 638 v ulici Přemysla Otakara a domu č.p. Více Zpráva o revizi LPS. Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 17.5.
Zpráva o revizi LPS Ev.ozn. - Vzor_704 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1 Začátek revize : 17.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 17.5.2014 Více Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb.
Silnoproudá zařízení a elektroenergetika Výstup č. 38 Odbornost v elektrotechnice, vyhl.50/78sb. Odbornost v elektrotechnice Potřebné vzdělání a rozsah zkoušek pro různé druhy činností na elektrickém zařízení Více ŽD E. Provozní dokumentace elektrického zařízení. Účinnost od 1.6.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis:
Provozní dokumentace elektrického zařízení Účinnost od 1.6.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 20.2.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 1.3.2012 Podpis: 2 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1 Změna Předpis Více PŘÍLOHA 5 FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ
PŘÍLOHA 5 FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ V Tanvaldu, říjen 2013 Vypracoval: Mgr. Josef Sucharda Schválil: ERÚ dne: 1 Obsah 1. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY... 3 1.1. MĚŘICÍ MÍSTO, MĚŘICÍ BOD, MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ... 3 1.2. ZVLÁŠTNÍ Více Zpráva o revizi hromosvodu
Zpráva o revizi hromosvodu Ev.ozn. - Vzor_404 Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do 11.2010 Revidovaný objekt Dlouhá 24, Medvědín provozovna Srnín 19.11.2008 Více Protokol o údržbě Transformer Compact Station
Protokol o údržbě Transformer Compact Station Název projektu: Zákazník: Adresa, místo instalace FV systému: Sériové číslo stanice Transformer Compact Station: Výrobní verze stanice Transformer Compact Více ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006)
MOŽNÝ VZOR ZPRÁVY O REVIZI LPS Výtisk č. : Počet listů: Počet příloh: ZPRÁVA O REVIZI LPS Revize provedena v souladu s ČSN 331500 a ČSN EN 62305-1 až 4 (11/2006) Revizní technik : Adresa revizního technika: Více Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí Více Obsah. Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11
Co je dobré vědět, než začnete pracovat s elektrickým proudem 11 Úraz elektrickým proudem 11 První pomoc při úrazu elektrickým proudem 12 Vyproštění postiženého 12 Zjištění zdravotního stavu 12 Neodkladná Více Revize elektrických zařízení (EZ) Měření při revizích elektrických zařízení. Měření izolačního odporu
Revize elektrických zařízení (EZ) Provádí se: před uvedením EZ do provozu Výchozí revize při zakoupení spotřebiče je nahrazena Záručním listem ve stanovených termínech Periodické revize po opravách a rekonstrukcích Více Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924
ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu. Více ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚP ČR - Kladno - rekonstrukce okapů a klempířských prvků
Zhotovitel dokumentace: Vedoucí Ing.Radka Milfortová zakázky: Schválil: Ing.Jiří Škvor Projektant: Ing.Jiří Škvor Vypracoval: Ing.Jiří Škvor Zakázka: Místo stavby: Investor: Dokumentace: Příloha: ÚP ČR Více PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn
1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální Více Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50
Návod k montáži, obsluze a údržbě lineárních motorových pohonů LM 50 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů, uzemňovačů a Více ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE. Výchozí revize č 5008-E
ZPRÁVA O REVIZI ELEKTRICKÉ INSTALACE Výchozí revize č 08-E Datum zahájení revize: 4.prosince 2008 Podle normy: ČSN 33 10 Datum ukončení revize: 5.prosince 2008 ČSN 33 2000-6-61 d.2 Datum vypracováni revize: Více Integrovaná střední škola, Sokolnice 496
Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných Více Kompaktní rozváděče VN. s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A
Kompaktní rozváděče VN s odpínači H 27 jmenovité napětí 12 a 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecně Vzduchem izolované kompaktní rozváděče vn firmy Driescher jsou vhodné pro použití v kompaktních trafostanicích Více ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zadání veřejné zakázky malého rozsahu č.j. 06/2009/OS
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zadání veřejné zakázky malého rozsahu č.j. 06/2009/OS 1. Zadavatel Název / obchodní firma: Jihočeské letiště České Budějovice a.s. Zastoupený: IČ: 260 93 545 Adresa sídla / místa Více Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Tímto se na Vás obracím jménem Sociálních služeb města Pardubic, s výzvou k podání nabídky na výběr revizního technika/revizní práce dodavatelským způsobem Více EGU - HV Laboratory a.s. High voltage testing laboratory Podnikatelská 267, 190 11 Praha 9 - Běchovice
List 1 z 18 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři na webových Více SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace
SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3 Více TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A POPIS POLOŽEK
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) na služby Provoz a údržba veřejného Více Průhonice 2009 Energetika. Miroslav Kocur
Průhonice 2009 Energetika Miroslav Kocur Kompaktní RTU jednotky Jednoduchá konstrukce Minimální rozměry Nízká cena Omezený počet integrovaných IO Pro rozšíření nutno použít externí moduly Modulární RTU Více ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ
Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-2.8 Rozvaděče Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 OBSAH 1. Rozvaděč... Více TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK
TENZOMETRICKÝ PŘEVODNÍK typ TENZ2109-5 Výrobu a servis zařízení provádí: ATERM, Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice Telefon/Fax: 577 932 759 Mobil: 603 217 899 E-mail: matulik@aterm.cz Internet: http://www.aterm.cz Více ENERGETIKA SERVIS s.r.o.
ENERGETIKA SERVIS s.r.o. Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Oprava stavebního objektu z typového podkladu koncernu ČEZ Praha č. 1530/87 UNIVERZÁLNÍ VENKOVNÍ STOŽÁROVÁ TRANSFORMOVNA TSB 22 KV, DO 400 Více Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb
BOZP Vyhláška 50 Otázky VYHLAŠKA 50/78 Sb Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP Test 50 (1/16) 1. VYHLÁŠKA 50/78 Sb. URČUJE: 1) POVINNOST PRIHLAŠOVAT Více Zpráva o revizi elektrického zařízení
Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_702 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - pravidelná ČSN 33 2000-6 /2007 Začátek revize : 14.5.2014 Datum zpracování : Konec revize : 17.5.2014 Více VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.3 SŘTP Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY...
OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Napěťové soustavy... 1 4.2 Předpisy a normy... 2 4.3 Ochrana před úrazem elektrickým Více TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Obsah: Strana: 1 Identifikační údaje... 1 2 Předmět řešení... 1 3 Energetická bilance... 1 4 Technické řešení... 2 5 Vnější vlivy na el. zařízení dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 změna Více TECHNICKÁ ZPRÁVA : OPLOCENÍ NTM CHOMUTOV : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY STUPEŇ E - ELEKTROINSTALACE PŘÍLOHA E - 1
AKCE STUPEŇ : OPLOCENÍ NTM : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁST : E - ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA E - 1 DATUM : 04/2013 VYPRACOVALI : ING.MILAN ŠKVÁRA PAVEL BUCHTA ÚVODNÍ ÚDAJE: akce : Více PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ. SOUSTAVY KAUČUK, a.s. Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY KAUČUK, a.s. (společná část) Příloha 6 Zásady pro připojení zařízení k lokální distribuční soustavě V Praze, leden 2003 PŘÍLOHA 6 PPLDS: Zásady pro připojení Více PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PSP TECHNICKÉ SLUŽBY A.S.
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PSP TECHNICKÉ SLUŽBY A.S. PŘÍLOHA 5 FAKTURAČNÍ MĚŘENÍ Zpracovatel: PSP TECHNICKÉ SLUŽBY a.s. květen 2013 Schválil: Energetický regulační úřad Dne... OBSAH Více Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)
ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných Více R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E
VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky R O Z V Á D Ě Č E A R O Z V O D N I C E 1. DĚLENÍ ROZVÁDĚČŮ 2. KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ 3. STAVEBNÍ ÚPRAVY Ostrava, listopad Více REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN
REAs ČR VSE POJISTKY gtr PRO JIŠTĚNÍ PNE DISTRIBUČNÍCH TRANSFORMÁTORŮ 35 4701 VN/NN Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: Více Nabíječe a napáječe. IU-PROFESSIONELL a IU-CONTROL. Výkonová řada 24 V - 220 V 2,5 A - 800 A
Nabíječe a napáječe IU-PROFESSIONELL a IU-CONTROL Výkonová řada 24 V - 220 V 2,5-800 Všeobecné informace Zajištěné stejnosměrné napájení je vždy nutné tam, kde musí důležité stejnosměrné spotřebiče mít Více Kovově kryté rozvaděče VN
Příloha 2 Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Kovově kryté rozvaděče VN Zpracovatel: Jan Vrzal, E.ON Česká republika, s.r.o. /981-3233 Platnost od: Revize: Technický list 1. POPIS PŘEDMĚTU Specifikace Více ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196
ŘÍDÍCÍ AUTOMATIKA EMA 194, 196 POUŽITÍ Řídící automatiky EMA 194 a EMA 196 jsou užívány jako řídící a kontrolní zařízení pro systémy centrálního mazání s progresivními rozdělovači a mazacím přístrojem Více Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 2. Měření funkce proudových chráničů.
Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 2. Měření funkce proudových chráničů. ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření funkce proudových chráničů. Úkol měření: 1. Více Trafostanice 35/0,4kV 2 x 1 600kVA
TECHNICKÁ UNIVERZITA v Liberci OBJEKT G Trafostanice 35/0,4kV 2 x 1 600kVA Dokumentace pro realizaci stavby Zakázkové číslo: 12011 Odpovědný projektant : Ing. Jiří Absolon Vypracoval : Ing. Jiří Absolon, Více PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
www.prvnielektro.cz PARTNER V OBLASTI VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Systémy pro čerpání, přečerpávání a čištění průmyslových a odpadních vod Odvodňování rozsáhlých ploch První Elektro, a.s. specialista na elektrotechnologie Více VDV Vysoké Chvojno, ÚV rekonstrukce, PS 01.2 elektrotechnologická část Technická zpráva 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE...
Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - Vzor_201 Revize provedena dle : ČSN 33 1500, čl. 3. - periodická Začátek revize Konec revize ABC spol. s r.o. : : Doporučený termín příští revize - do konce Více ELEKTROINSTALACE #1. Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13
ELEKTROINSTALACE #1 Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) A1B15IND Projekt individuální ZS 2012/13 POŽADAVKY NA INSTALACI NN 1. bezpečnost osob, zvířat a majetku 2. provozní spolehlivost 3. přehlednost Více Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4
Zařízení pro obloukové svařování, kontrola a zkoušení svařovacích zařízení v provozu podle ČSN EN 60974-4/STN EN 60974-4 Antonín ŠEVČÍK, Rudolf HUNA Platnost ČSN/STN EN 60974-4 od 01/09/2007 je ve všech Více PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s.
PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY PRO VÝROBNY ELEKTŘINY - PŘIPOJENÍ NA SÍŤ ČEZ DISTRIBUCE, a.s. Vydává ČEZ Distribuce, a. s., 1.12.2008 www.cezdistribuce.cz Obsah 1 Úvod 3 2 Použité zkratky 3 3 Všeobecné podmínky 3 Více Rozvody elektrické energie v dolech a lomech
Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-TU Ostrava 1. Transformovny na povrchových dolech Hlavní rozvodna na povrchovém dole je na napětí 100, 35 nebo 22kV. Napájení rozvodny je provedeno minimálně dvěma Více REKONSTRUKCE PRODEJNY
Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas Více DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce: MV ČR, PELLÉOVA 21 DATABÁZOVÉ CENTRUM Více Vybavení elektrických stanic ochrannými prostředky, pracovními a ostatními pomůckami
Vybavení elektrických stanic ochrannými prostředky, pracovními a ostatními pomůckami Václav Macháček, ČENES, revizní technik elektro, člen TNK 22 a 97 Úvodem Ke dni. 2. 2003 byly zrušeny technické normy Více HAVARIJNÍ PLÁN. ERIANTA ENERGY, a. s.
HAVARIJNÍ PLÁN LOKÁLNÍCH DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV ERIANTA ENERGY, a. s. Zpracoval: ERIANTA ENERGY, a. s. Třída Generála Píky 11, Brno, 613 00 S účinností od 1.1.2013 OBSAH ÚVOD 2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HAVARIJNÍHO Více TECHNICKÁ ZPRÁVA. 2 AC 24V 50Hz
1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. PODKLADY, PŘEDMĚT PROJEKTU Podklady - projektová dokumentace vytápění - projektová dokumentace stávajícího silnoproudu - projektová dokumentace stávajícího měření a regulace - státní Více ZEMNICÍ SYSTÉM RE-DI-GO
ZEMNICÍ SYSTÉM RE-DI-GO Katalog zemničů a náhradních dílů Katalog zemničů RE-DI-GO - 1/14 OBSAH Kompletní zemniče:...3 Zemnič k montáži na otevřenou rotorovou soustavu 10...3 08 Zemnič k montáži do uzavřených Více Osnova kurzu. Rozvod elektrické energie. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3
Osnova kurzu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 1 Základy teorie elektrických obvodů 2 Základy teorie elektrických Více Návod k montáži, obsluze a údržbě rozvaděčů vn F 24 (F 600) s odpínači H 27 jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A
Návod k montáži, obsluze a údržbě rozvaděčů vn F 24 (F 600) s odpínači H 27 jmenovité napětí 25 kv jmenovitý proud 630 A 1 Všeobecné informace Vzduchem izolované rozvaděče typ F 24 (F 600) jsou sestaveny Více PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY. Fakturační měření
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Příloha 5 Fakturační měření Zpracovatel: PROVOZOVATEL LOKÁLNÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY ENERGY Ústí nad Labem a.s. Duben 2014 Schválil: ENERGETICKÝ REGULAČNÍ Více PŘÍLOHA 5 PPDS: OBCHODNÍ MĚŘENÍ
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 5 OBCHODNÍ MĚŘENÍ Strana 3 Obsah 1 VŠEOBECNÉ POŽADAVKY...4 1.1 ÚVOD...4 1.2 MĚŘICÍ MÍSTO, MĚŘICÍ BOD, MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ...4 1.3 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA OBCHODNÍ Více Lineární motorové pohony LM 50. pro vnitřní spínací přístroje
Lineární motorové pohony LM 50 pro vnitřní spínací přístroje 1 Motorové pohony LM 50 pro vnitřní prostředí slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů vn především odpojovačů a uzemňovačů pohony jsou Více CW01 - Teorie měření a cv. 2.
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a cv. 2. regulace ZS 2014/2015 2014 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 Teorie měření a regulace Více Bezkontaktní spínací prvky: kombinace spojitého a impulsního rušení: strmý napěťový impuls a tlumené vf oscilace výkonové polovodičové měniče
12. IMPULZNÍ RUŠENÍ 12.1. Zdroje impulsního rušení Definice impulsního rušení: rušení, které se projevuje v daném zařízení jako posloupnost jednotlivých impulsů nebo přechodných dějů Zdroje: spínání elektrických Více Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 5/2008 Stanovení obsahu a způsob vedení provozní dokumentace a stanovení termínů, lhůt, rozsahu kontrol, Více Středoškolská technika 2015
Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Bytový rozváděč Král Jaromír, Valenta Jakub Střední průmyslová škola stavební a, příspěvková orgnizace Čelakovského Více Elektroinstalace. Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice. Technická zpráva
Rekonstrukce ubytovny A na upravitelné byty Riegrova 2176, 508 01 Hořice Investor : Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad, 508 01 Hořice Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Elektroinstalace Více Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP
ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí Více Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice
ENERGETIKA KUŘIM, a. s. Havarijní plán k řešení stavů nouze v energetice Část I. Rozvod elektrické energie Vypracoval : Miroslav Herrman hlavní energetik Schválil : Ing. Petr Tuček místopředseda představenstva Více KATALOG UNIVERZÁLNÍCH SKŘÍNÍ MĚŘENÍ USM A SM-1 SKŘÍŇ USM D33/230V
KATALOG UNIVERZÁLNÍCH SKŘÍNÍ MĚŘENÍ USM A SM- SKŘÍŇ USM D/0V OBSAH. Univerzální skříň měření USM... Určení... Technický popis... Typy skříní a jejich použití... Sestava skříně USM-E...6 Schéma zapojení Více MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ
MDT 625.25.621.314.2 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 21.09.1989 TNŽ 36 5570 Generální Ředitelství Českých drah TRANSFORMÁTORY PRO ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ TNŽ 36 5570 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tato Více TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ
TECHNICKÝ KATALOG VÝROBKŮ 2009 Zlatý certifikát ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001 KONSTRUKČNÍ PROVEDENÍ VÝROBKŮ 1. Skříně určené pro osazení do výklenku ve stěně nebo zděném pilíři označení..... /. V... příklad Více MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU
MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové Více Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů.
Nové předpisy pro výrobu a zkoušení rozváděčů. Eaton Elektrotechnika Přednášející ing. Jiří Horák Postup novelizace norem Základní předpisy upravující výrobu rozváděčů: Zákon 22/1997 Sb. upravuje uvedení Více Základní podklad pro výpočet zemního odporu zemničů. Udává se v tabulkách pro jednotlivé typy půd. Jednotka je Ωm,
Metody měření zemních odporů Ing. Jiří Ondřík, GHV Trading spol. s r.o. 1. Definice, pojmy Uzemnění Uzemnění elektrického zařízení je provedení spojení, aby dané místo přístroje, zařízení, nebo sítě bylo Více Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí
Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Více 14/7.3 ZÁKLADNÍ DRUHY MĚŘENÍ PŘI ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ
ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 14, díl 7, kapitola 3, str. 1 14/7.3 ZÁKLADNÍ DRUHY MĚŘENÍ PŘI ZKOUŠENÍ ELEKTRICKÝCH INSTALACÍ A PŘÍPOJEK NÍZKÉHO NAPĚTÍ Revize elektrických zařízení je Více NÁVRH VÝROBA ZPROVOZNĚNÍ. www.blockisotech.cz
NÁVRH VÝROBA ZPROVOZNĚNÍ NÁVRH POSTUP NÁVRHU POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA URS (USER REQUIREMENT SPECIFICATION) VYTVOŘENÍ PRACOVNÍHO TÝMU ERGONOMIE, 3D MODEL FUNKČNÍ SCHÉMA POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA URS účel použití zařízení, Více Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace. jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A
Venkovní spínací přístroje pro trakční aplikace jedno- a dvoupólové provedení jmenovité napětí do 29 kv jmenovitý proud do 2000 A 1 Všeobecně Popisované venkovní spínací přístroje Driescher jsou konstruovány Více RM6 rozváděče pro průběžný rozvod
RM6 volné kombinace: nabízí konfigurace funkcí vhodné pro všechny aplikace Volná volba: funkce pro každou jednotku. Volná volba: všechny možnosti pro každou funkci. Snazší instalace, úspora nákladů oproti Více Určeno pro studenty předmětu 420-4004/01 - Elektrická zařízení a rozvody v budovách ( EZRB )
Rozváděčenn Lektor: Ing. Tomáš Mlčák, Ph. D. Katedra elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava Říjen 2013, Ostrava-Poruba Elektrická zařízení a rozvody v budovách UPOZORNĚNÍ Více OBSAH Určení Technické údaje Technický popis Typové značení rozváděčů RBTR Příklady zapojení Příklady sestav rozváděčů RBTR
2 OBSH 1. Určení...4 2. Technické údaje...4 3. Technický popis...4 4. Typové značení rozváděčů RBTR...5 5. Příklady zapojení...6 Obecné zapojení jednostranného provedení rozváděče RBTR xxxx/4835-1xx...6 Více Vlastní provedení připojení je odlišné podle jmenovitého napětí té části distribuční soustavy, ke které bude odběrné zařízení připojeno.
PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 6 STANDARDY PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ strana 3 Obsah 1 OBECNĚ... 4 2 PROVEDENÍ PŘIPOJENÍ... 4 2.1 STANDARDNÍ PROVEDENÍ KONCOVÉHO BODU:... Více Vývoz - datum propuštění = 01. 02. 2013 až 28. 02. 2013
Vývoz - datum propuštění = 01. 02. 2013 až 28. 02. 2013 Celní deklarace Země Datum výstupu zboží do Datum propuštění Statistická hodnota Zboží Krátký popis zbožového kódu KN určení zahraničí Výstup kompletně Více COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti
COFELY a.s. Energetická infrastruktura Prezentace společnosti 06 2014 1 COFELY tradice & prosperita 1,4 mld. Kč obrat za rok 2014 365 zaměstnanců Součást skupiny ENGIE (dříve GDF SUEZ) 1991 vznik společnosti Více Náhradní zdroj pro DPS Elišky Purkyňové, Thákurova 8 12, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA
TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název akce: DOMOV PRO SENIORY ELIŠKY PURKYŃOVÉ Náhradní zdroj Místo stavby. Thákurova 8, 10, 12 Praha 6 Druh dokumentace: Investor: Vypracoval: Projekt Domov pro Více EPBD Semináře Články 8 & 9