Source: http://docplayer.cz/3047201-.html
Timestamp: 2019-01-22 19:37:35+00:00
Document Index: 24527216

Matched Legal Cases: ['čl.3', 'čl.3', 'čl.3', 'čl.3', 'čl.3', 'čl.3', 'čl.3', 'čl. 4']

1 Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské objekty IO 3) Provozní soubory PS 4) Výrobní technologie PSVT 5) Ostatní ucelené dodávky OUD REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY V DUBÍ II. ETAPA D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU D1: SO 103 STŘECHA D1: SO Požárně bezpečnostní řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Ing. Josef Zábojník
2 OBSAH : 1. Účel 2. Popis objektu 3. Rozsah hodnocení 4. Hodnocení požární ochrany 5. Výkresy 6. Výpočet 7. Použité předpisy
3 1. ÚČEL STAVBY Předmětem této projektové dokumentace je rekonstrukce fasády a zateplení střech objektu sportovní haly a jejího zázemí včetně revitalizace vnitřních povrchů ve sportovní hale, výměny stávajících nevyhovujících vnějších výplní. Jedná se o výplně z luxfer a dřevěných oken/dveří, které nesplňují normové požadavky na prostup tepla. Stávající výplně otvorů budou nahrazeny novými s požadovaným součinitelem tepla dle platných ČSN. Nové výplně otvorů budou osazeny do stávajících stavební otvorů. Tento projekt byl rozdělen na dva samostatné stavební objekty. Každý stavební objekt má svoje požárně bezpečnostní řešení. První objekt pod názvem SO 101 Střecha řešil rekonstrukci střechy sportovní haly a jejího zázemí. Tato část prošla stavebním řízením a je povolena stavebním úřadem s vydaným platným stavebním povolenímt. na revitalizaci střechy bylo vydáno na celou střechu, tedy i na rekonstrukci střechy nad komerční částí - ubytovnou a restaurací. Tento projekt řešil rekonstrukci pouze střech nad nekomerčními objekty tedy střecha sportovní haly a jejího zázemí. Dle schématu střech objektů se jednalo o střechy ozn. A,C,D,G. PBŘ na tuto část zpracoval v 10/2013 Ing.Zábojník. Druhý stavební objekt s názvem SO 102 Sportovní hala a zázemí řešil rekonstrukci vnitřních povrchů haly. Tedy nahrazení nevyhovující nášlapné vrstvy sportovní podlahy v hale, rekonstrukci tribuny, výměny vytápění, dřevěného obkladu stěn a nové povrchy stěn a ocelové konstrukce. Dále byla součástí SO 102 Sportovní hala a zázemí rekonstrukce fasády sportovní haly a jejího zázemí, výměna výplní otvorů ve stejném členění a rozměru. Navržené stavební úpravy nepodléhaly stavebnímu řízení. PBŘ na tuto část zpracoval v 10/2013 Ing.Zábojník. V tomto PBŘ je hodnocen stavební objekt SO 103 Střecha bude provedeno zateplení zbývajících střech B, E, F. Zateplení bude provedeno z pěnového polystyrenu (EPS) a minerální vlny. Na tepelnou izolaci bude položena nová střešní krytina z mpvc. Dále budou v rámci rekonstrukce střechy vyměněny klempířské prvky, osazen nový žebřík na střechu se suchovodem. Dále bude instalován bleskosvod. Objekt zázemí haly je zděný, částečně dvoupodlažní a částečně jednopodlažní. Půdorysně se podlaží liší. Střechy jsou ploché s krytinou z asfaltových pásů nebo PE fólie. Po obvodě střechy 2.NP je provedena železobetonová konzola se zděnou atikou. Na střeše F je na konzole vytvořen zaatikový dešťový žlab. Dotčené objekty nebyly projektovány dle současně platného kodexu norem požární ochrany. 2. POPIS OBJEKTU Zázemí sportovní haly je nižší než sportovní hala. Zázemí je částečně dvoupodlažní a částečně jednopodlažní. Výška objektu dle ČSN je h = 3,5m. Konstrukční systém objektu je smíšený ve smyslu ČSN Stěny jsou zděné stropní konstrukce tvoří klasické dřevěné trámové stropy. Střešní plášť tvoří prkenné bednění škvárový spádový násyp a stávající lepenka.
4 Popis úprav Bude odstraněna narušená betonová konzola severní části střechy F a východní části střech E, F včetně zděné atiky. Nově bude vyzděna atika v severní části střechy F. Stávající atiky budou nadezděny o 250mm a zatepleny minerální vatou. Po ukončení bouracích prací bude na střeše objektu zázemí sportovní haly doplněna vrstva stávající hydroizolace, která bude následně sloužit jako parozábrana pro nově pokládané vrstvy. Na stávající hydroizolaci střech B, E, F bude proveden vyrovnávací podsyp z drceného keramzitu. Střecha sportovní haly je vyšší než střecha zázemí sportovní haly. Štítová stěna sportovní haly, která je přivrácena ke střešnímu plášti zázemí sportovní haly, je bez požárně otevřených ploch. Plocha střechy sportovní haly je cca 690 m 2 a plocha střechy zázemí sportovní haly je cca 640m 2. Oba střešní pláště jsou dostatečně odděleny. Střešní plášť zázemí sportovní haly musí splňovat klasifikaci Broof(t3) viz dále. Střešní konstrukce zázemí sportovní haly jsou vzhledem k násypům škváry a keramzitu konstrukce druhu DP1. Stejně tak střecha tělocvičny je považována za konstrukci druhu DP1. Střecha zázemí sportovní haly bude zateplena 100 mm minerální vaty třídy reakce na oheň A1,A2, dále bude vrstva polystyrénu tl.140mm polystyrénu + fólie. Zázemí sportovní haly Hustota polystyrénu pro zateplování střech je cca 16kg/m3. Hmotnost polystyrenového zateplení na 1 m2 zateplení střechy je max. M = V x hustota tj. 0,14m3 x 16 kg/m 3 = 2,24 kg. Množství tepla uvolněné z 1 m 2 zateplení Q = 2,24kg x 39MJ/kg = 87,36 MJ. Pro krytinu je dle čl b5 ČSN uvažována výhřevnost 30MJ/m2. Celkem tedy 87, = 117,36 MJ, tj. méně než 150 MJ. Střešní plášť nižší části tedy splňuje požadavky čl b5 ČSN a není tedy nutné ho považovat za požárně otevřenou plochu. Vzhledem k výškovému členění střešního pláště zázemí sportovní haly na různé úrovně leží část střešního v požárně nebezpečném prostoru oken vyšší části zázemí sportovní haly. Střešní plášť zázemí sportovní haly bude splňovat klasifikaci Broof(t3) pro požadovaný sklon. Střechy budou doplněny příslušnými prvky oplechování (okapy, závětrné lišty, oplechování atik, svislé svody, dešťové žlaby, oplechování komínových hlav stříšky proti zatékání srážkových vod aj.). Nově bude proveden hromosvod a záchytný systém střech. Proti blesku bude objekt chráněn dle zásad ČSN EN až 5. Hromosvodná soustava musí být dle 9, odstavec 2, vyhlášky č.23/2008 Sb. navržena z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Nově budou vyrobeny výlezové žebříky s ochranným košem. Žebříky budou navrženy jako požární se suchovodem střechu zázemí sportovní haly.
5 3. ROZSAH HODNOCENÍ Objekty nebyly projektovány dle současně platného kodexu norem požární ochrany. Úpravy střešního pláště jsou hodnoceny jako změna stavby skupiny I dle ČSN , kdy dle čl.3.2 ve smyslu této normy, nedochází ke změně funkce objektu. Změny stavby skupiny I lze aplikovat i na stavby projektované dle ČSN nebo ČSN Průměrné požární zatížení se v dotčených prostorech nezvyšuje o více než 15kg/m 2. Počet osob na únikových cestách se nezvyšuje o více jak 20 % oproti původnímu stavu. Nedochází k změně funkce objektu. Na prostory se vztahuje ČSN Porovnání nového stavu je provedeno s původním projektovaným stavem. K faktické změně užívání nedochází. Hodnocení je provedeno dle 41, vyhlášky č.246/2001 Sb., vyhlášky č.23/2008 Sb.+vyhlášky č.268/2011 Sb. a vyhlášky č.268/2009 Sb. v rozsahu obvyklém pro stavební povolení. 4. HODNOCENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY Původní účel dotčených objektů se nemění oproti stávajícímu stavu. Požární riziko Nahodilé požární zatížení se nemění. Průměrné požární zatížení (pn + ps) se nezvyšuje o více jak 15 kg/m 2. Podmínka čl.3.2 a2, ČSN je splněna. Počet osob v dotčené části objektu Započitatelný počet osob se nemění oproti stávajícímu stavu. Počet osob se nezvyšuje o více jak 20% původního stavu. Podmínka dle ČSN čl.3.2 b je splněna. Osoby s omezenou schopností pohybu Nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu, popřípadě ke zvýšení počtu osob neschopných samostatného pohybu. Podmínka dle ČSN , čl.3.2c je splněna.
6 Projektová norma Nedochází k záměně funkce objektu na příslušné projektové normy podskupiny ČSN Místo původně platné ČSN platí ČSN Podmínka dle ČSN čl.3.2 d je splněna. Změna objektu Objekt se nerozšiřuje přístavbou ani nástavbou. Podmínka dle ČSN čl.3.2e je splněna. Úpravy střešních plášťů jsou hodnoceny jako změna stavby skupiny I dle ČSN , kdy ve smyslu čl.3.2 a2), b, c, d, e ČSN nedochází ke změně užívání dotčené části objektu. V konstrukcích nejsou pro povrchové úpravy použity hořlavé hmoty třídy reakce na oheň E a F. Plocha střechy sportovní haly je cca 690 m 2 a plocha střechy zázemí sportovní haly je cca 640 m 2. Oba střešní pláště jsou dostatečně odděleny. Střešní konstrukce zázemí sportovní haly jsou vzhledem k násypům škváry a keramzitu konstrukce druhu DP1. Stejně tak střecha tělocvičny je považována za konstrukci druhu DP1. Střecha zázemí sportovní haly bude zateplena 100 mm minerální vaty třídy reakce na oheň A1,A2, dále bude vrstva polystyrénu tl.140mm polystyrénu + fólie. Zázemí sportovní haly Hustota polystyrénu pro zateplování střech je cca 16kg/m3. Hmotnost polystyrenového zateplení na 1 m2 zateplení střechy je max. M = V x hustota tj. 0,14m3 x 16 kg/m 3 = 2,24 kg. Množství tepla uvolněné z 1 m 2 zateplení Q = 2,24kg x 39MJ/kg = 87,36 MJ. Pro krytinu je dle čl b5 ČSN uvažována výhřevnost 30MJ/m2. Celkem tedy 87, = 117,36 MJ, tj. méně než 150 MJ. Střešní plášť nižší části tedy splňuje požadavky čl b5 ČSN a není tedy nutné ho považovat za požárně otevřenou plochu. Vzhledem k výškovému členění střešního pláště zázemí sportovní haly na různé úrovně leží část střešního v požárně nebezpečném prostoru oken vyšší části zázemí sportovní haly. Střešní plášť zázemí sportovní haly bude splňovat klasifikaci Broof(t3) pro požadovaný sklon. Střechy budou doplněny příslušnými prvky oplechování (okapy, závětrné lišty, oplechování atik, svislé svody, dešťové žlaby, oplechování komínových hlav stříšky proti zatékání srážkových vod aj.). Nově bude proveden hromosvod a záchytný systém střech. Proti blesku bude objekt chráněn dle zásad ČSN EN až 5. Hromosvodná soustava musí být dle 9, odstavec 2, vyhlášky č.23/2008 Sb. navržena z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2. Nově budou vyrobeny výlezové žebříky s ochranným košem. Žebříky budou navrženy jako požární se suchovodem střechu zázemí sportovní haly.
7 Požadavky čl. 4 ČSN jsou splněny, žádná další opatření nejsou požadována. Při kolaudaci stavby bude předložena platná revize hromosvodů. Osazení PHP je stávající. Požární voda se nehodnotí. Požárně bezpečnostní tabulky Požárně bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864 není nutné instalovat. Opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějící hasební a záchranné práce Zasahující hasiči provádějící hasební a záchranné práce se musí řídit rozkazy velitele zásahu, který se řídí zásadami požární taktiky platnými pro jednotlivé druhy a typy požárů. 5. VÝKRESY Výkresy objektu jsou ve stavební části PD. 6. VÝPOČET Výpočet požárního a ekonomického rizika dle ČSN se nezpracovává. 7. POUŽITÉ PŘEDPISY ČSN , , , , , , Vyhláška č.246/2001 Sb., vyhláška č.23/2008 Sb.+vyhláška č.268/2011 Sb., vyhláška č.268/2009 Sb.