Source: http://docplayer.fr/14799997-Idra-condens-micro-4100.html
Timestamp: 2019-07-18 16:28:08+00:00
Document Index: 45496122

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Download "IDRA CONDENS MICRO 4100"
1 IDRA CONDENS MICRO 4100 Document Edition 31/07/2009 Notice d utilisation destinée au professionel et à l utilisateur à conserver par l'utilisateur pour consultation ultérieure Société Industrielle de Chauffage BP MERVILLE - FRANCE Téléphone: Fax: RC Hazebrouck Siren Matériel sujet à modifications sans préavis. Document non contractuel.
2 Cher Client, Ce document vous aidera à vous familiariser et utiliser votre appareil, au mieux de ses performances, pour votre confort et votre sécurité. Il fait partie intégrante de la chaudière et doit donc être conservé avec soin et être toujours disponible à portée de l appareil, même en cas de cession à un autre propriétaire ou utilisateur. SOMMAIRE 1 Recommandations page 3 2 Tableau de commande page 4 3 Mise en route de la chaudière page 5 4 Arrêt de la chaudière page 9 5 Vidange et remplissage de la chaudière page 10 6 Anomalies page 12 7 Entretien page 14 8 Conditions de garantie page 15 Cet appareil est conforme: - aux directives gaz 90/396/CEE et rendement 92/42/CEE selon les normes EN 625, EN 297 (version cheminée), EN 483 (version ventouse) - à la directive basse tension 2006/95/CEE selon la norme EN à la directive compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE BU1240 Dans certaines parties de cette notice les symboles suivants sont utilisés: ATTENTION = indique les actions demandant une attention particulière et une préparation adéquate INTERDIT = indique les actions qui NE DOIVENT ABSOLUMENT PAS être exécutées 2
4 2 TABLEAU DE COMMANDE Fig. 2.1 Sélecteur de température chauffage Touche de fonction ON-OFF- RESET Touche Touche mode de INFO fonctionnement Sélecteur de température sanitaire/sélecteur permettant de configurer les paramètres Description des commandes Sélecteur de température chauffage: permet de consigner la valeur de la température de l eau de chauffage Sélecteur de température sanitaire: permet de consigner la valeur de la température de l eau sanitaire Touche de fonction - ON chaudière alimentée électriquement, en attente de demande de fonctionnement ( - ) - OFF chaudière alimentée électriquement mais à l arrêt - RESET permet de rétablir le fonctionnement après une anomalie de fonctionnement. Touche mode de fonctionnement: permet de choisir le mode de fonctionnement adapté à chaque situation ( automne - hiver - printemps - été). Touche Info: permet d afficher des informations sur l état de fonctionnement de l appareil. Description des icônes échelle graduée de la température de l eau de chauffage avec icône de fonction chauffage échelle graduée de la température de l eau sanitaire avec icône de fonction sanitaire icône anomalie (détaillé en page 12) icône réarmement nécessaire (détaillé en page 13) valeur de la pression hydraulique icône du branchement de la sonde extérieure température du chauffage/sanitaire ou anomalie de fonctionnement (par ex. 10 = absence de flamme) indicateur de sélection des fonctions (se place en face du type de fonctionnement choisi ( automne - hiver - printemps - été) icône de fonctionnement du brûleur icône de la fonction antigel active. 4
6 Modes de fonctionnement Appuyer sur la touche mode de fonctionnement jusqu à ce que l indicateur se place sur le mode voulu, selon le type de fonctionnement choisi. Automne Chauffage de l installation et production d eau chaude sanitaire par micro accumulation. En chauffage, une fonction AUTO est active pour permettre d atteindre plus rapidement la température ambiante souhaitée. Hiver Chauffage de l installation et production d eau chaude sanitaire par micro accumulation. En chauffage, une fonction BOOSTER est active pour permettre d atteindre plus rapidement la température ambiante souhaitée. Printemps et été Uniquement production d eau chaude sanitaire par micro accumulation. La chaudière fonctionnera hors demande sanitaire pour maintenir le préparateur sanitaire en température. Fonction micro accumulation Le préparateur sanitaire est maintenu en température afin de disposer plus rapidement d eau chaude sanitaire. L utilisation de cette fonction nécessite une eau sanitaire non calcaire (dureté inférieure à 20 F). Cette fonction peut être désactivée par votre professionnel. Réglage de la température de l eau de chauffage (sans régulation par sonde extérieure) En mode automne ou hiver, agir sur le sélecteur de température chauffage A (fig. 3.4) pour régler la température de l eau du circuit chauffage. En sens horaire, la température augmente, en sens contraire elle diminue. Les segments de la barre graphique s affichent (tous les 5 C) au fur et à mesure que la température augmente et la valeur de la température réglée s affiche sur l écran. A Fig
7 En mode automne, la fonction AUTO est active (si paramétrée) pour un réglage de 55 à 65 C : le symbole et l échelle graduée correspondant clignotent. Sur demande de chaleur continue du thermostat d ambiance, la température de l eau de chauffage augmentera progressivement pour satisfaire plus rapidement la demande de chaleur. En mode hiver, la fonction BOOSTER est active (si paramétrée) quelque soit le réglage de température. Réglage de la température de l eau de chauffage (avec régulation par sonde extérieure) Lorsqu une sonde extérieure est installée, la régulation calcule automatiquement la valeur de la température de l eau de chauffage et adapte rapidement la température ambiante en fonction des variations de la température extérieure et de la demande du thermostat d ambiance. Seul le segment central de la barre apparaît éclairé (fig. 3.5). Pour modifier la température ambiante, agir sur le sélecteur de température chauffage. En sens horaire, la valeur de correction de la température augmente, en sens contraire elle diminue. Les segments de la barre graphique s éclairent (à chaque niveau de confort choisi) et la valeur de correction s affiche sur l écran, la plage de correction est comprise entre - 5 et + 5 niveaux de confort (fig. 3.6). Si votre installation ne comporte pas de thermostat d ambiance, demander à votre professionnel de désactiver les fonctions AUTO et BOOSTER. Fig. 3.5 Fig. 3.6 C + 4/ /5 Réglage de la température de l eau chaude sanitaire Agir sur le sélecteur B (fig. 3.7) pour régler la température de l eau sanitaire: en sens horaire, la température augmente, en sens contraire elle diminue. Les segments de la barre graphique s affichent (tous les 3 C) au fur et à mesure que la température augmente et la valeur de la température choisie s affiche sur l écran. Après environ 4 secondes, elle sera mémorisée et disparaîtra de l afficheur au profit de la température chaudière. Fig. 3.7 B 7
8 Mise en service de la chaudière Régler le thermostat d ambiance sur la température désirée (environ 20 C). Si demande de chaleur, la chaudière démarre et l icône apparaît indiquant que le brûleur fonctionne (fig. 3.8). Si la chaudière fonctionne en chauffage ou en maintien en température du préparateur sanitaire, l icône clignote ; si la chaudière fonctionne en sanitaire, l icône clignote. La chaudière reste alors en marche jusqu à ce que les températures configurées soient atteintes, puis elle se met en attente. Si une anomalie se présente à l allumage ou pendant le fonctionnement, la chaudière effectue un arrêt de sécurité. Un code d erreur clignotant s affiche sur l écran (fig. 3.9). Se reporter au 6 Anomalies. Affichage informations En appuyant sur la touche, l afficheur s éteint et seule l inscription InFO reste (fig. 3.10): certaines informations utiles au fonctionnement de la chaudière sont alors consultables. Appuyer sur la touche pour passer à l information suivante. Le système revient à son fonctionnement initial dès que la touche n est plus sollicitée. Liste infos: Info 0 affiche l inscription InFO (fig. 3.10) Info 1 affiche la température extérieure (ex. 12 C) uniquement si la sonde extérieure est branchée (fig. 3.11). Les valeurs affichées sont comprises entre -40 et +40 C. Au-delà de ces valeurs, l afficheur montre - - Info 2 affiche la pression hydraulique de l installation (fig. 3.12) Info 3 affiche la consigne de température chauffage (fig. 3.13) Info 4 affiche la consigne de température sanitaire (fig. 3.14) Info 5 affiche la consigne de température de chauffage du deuxième circuit, uniquement si celui-ci est branché. Fig. 3.8 Fig. 3.9 Fig Fig Fig Fig Fig
10 5 VIDANGE ET REMPLISSAGE DE LA CHAUDIERE Pour accéder à la vidange chaudière, il est nécessaire de retirer le cache tuyauterie et l habillage de la chaudière : - dévisser la vis de fixation (C) du cache tuyauterie (fig.5.1a) - retirer le cache tuyauterie en le tirant vers soi (fig.5.1b) - retirer l habillage de la chaudière (2 vis (D) dessous) (fig.5.1c) Vidange du circuit chauffage - éteindre la chaudière - ouvrir les purgeurs placés aux points les plus hauts de l installation - dévisser le robinet de vidange de la chaudière (C) en maintenant en place le coude du flexible d évacuation pour éviter qu il se déboite, l eau s écoulera par le collecteur d évacuation (D) (fig. 5.2) - vidanger les points les plus bas de l installation. Vidange du circuit sanitaire Chaque fois qu il y a risque de gel le circuit sanitaire doit être vidangé en procédant de la façon suivante: - éteindre la chaudière - fermer le robinet d alimentation général de l eau - laisser le robinet d entrée d eau froide de la chaudière (L) (fig. 5.3) en position ouvert (manette vers le haut) - ouvrir tous les robinets d eau chaude et froide - vidanger aux points les plus bas de l installation sanitaire. C Fig. 5.1a Fig. 5.1b Fig. 5.1c D Remplissage de la chaudière (en cas d anomalies 40 et 41) Cette opération doit être exécutée lorsque l appareil est froid et à l arrêt. - placer le robinet d arrivée d eau froide (L) sur la position remplissage (fig. 5.3) - fermer la vanne d arrêt départ (N) (manette à l horizontale) et laisser la vanne d arrêt retour (M) ouverte (manette à la verticale) - ouvrir le robinet du disconnecteur (P) en le tournant en sens inverse des 10
11 aiguilles d une montre jusqu à ce que la pression indiquée par le manomètre (B) (fig. 5.2) soit dans la zone bleue ou que la pression indiquée sur le tableau de commande soit de l à 1,5 bar - fermer le robinet du disconnecteur et replacer la vanne d arrêt départ et le robinet d arrivée d eau froide en position ouvert. A Dans le cas d un remplissage chaudière et installation complètement vides, il y a lieu d ouvrir au préalable : - le bouchon du purgeur d air automatique (A) (fig.5.2) de 2 ou 3 tours - le purgeur manuel placé au dessus de la chaudière en ayant branché le petit tube plastique (fourni avec la chaudière) pour évacuer l eau dans un petit récipient - suivre la procédure ci-dessus et refermer le purgeur manuel dès que l eau s en écoule. Pour faciliter le remplissage, mettre sous tension la chaudière en laissant le robinet gaz fermé. A chaque mise sous tension électrique de la chaudière, un cycle de purge automatique démarre : il dure environ 2 minutes et une série de chiffres et de lettres défilent sur l afficheur. C B Fig. 5.2 Fig. 5.3 M N P K ouvert D L fermé remplissage K Robinet gaz L Robinet arrivée eau froide M Vanne d arrêt retour installation N Vanne d arrêt départ installation P Robinet disconnecteur 11
12 6 ANOMALIES Lors d une anomalie de fonctionnement, la flamme disparaît et un code clignotant s affiche ainsi que les icônes et/ou. DESCRIPTION DES ANOMALIES Code Icône Icône d erreur Absence de flamme (D) ou présence de condensats dans la chambre de combustion 10 OUI NON Flamme parasite (T) 11 NON OUI Nouvelle tentative d allumage en cours (T) 12 NON NON Anomalie câblage (T) 13 NON OUI Anomalie câblage (D) 14 OUI NON Flamme parasite en standby (D) 15 OUI OUI Anomalie sur thermostat limite ou fumées (D) 20 OUI NON Anomalie câblage (D) 21 OUI OUI Anomalie câblage (D) 22 OUI NON Température limite sur sonde départ (D) 24 OUI NON Température limite sur sonde départ (T) 25 NON OUI Température limite sur sonde retour (D) 26 OUI NON Température limite sur sonde retour (T) 27 NON OUI Anomalie sur différentiel sondes (D) 28 OUI OUI Surchauffe sonde fumées (D) 29 OUI OUI Erreur carte électronique (D) 30 OUI NON Erreur carte électronique (T) 31 NON OUI Vitesse ventilateur insuffisante (D) 33 OUI OUI Erreur ventilateur (signal TACHO) (D) 34 OUI NON Erreur ventilateur (signal TACHO) (T) 35 NON OUI Erreur carte électronique (T) 36 NON OUI Vitesse ventilateur insuffisante (D) 37 OUI OUI Erreur carte électronique (D) 38 OUI OUI Pression hydraulique insuffisante (D*) 40 OUI NON Pression hydraulique insuffisante (T*) 41 NON OUI Anomalie capteur de pression (D) 42 OUI OUI Erreur paramétrage carte électronique (D) OUI OUI Erreur sonde sanitaire (T ) 60 NON OUI Erreur sonde départ (court circuit/interrompue) (D) 70 OUI OUI Surchauffe sonde départ (T) 71 NON NON Erreur sonde retour (court circuit/interrompue) (D) 72 OUI OUI Anomalie thermostat sécurité plancher chauffant (T) 77 NON OUI Absence circulation eau (T) 78 NON OUI Absence circulation eau (D) 79 OUI NON Anomalie système (D) 80 OUI OUI Anomalie système (T) 81 NON OUI Anomalie système (D) 82 OUI OUI Anomalie système (T) 83 NON OUI Echangeur primaire à nettoyer ( ) 91 NON OUI (D) Définitive (T) Temporaire, la chaudière tente de résoudre elle-même l anomalie. ( ) Voir remarque à la page suivante. (*) Voir paragraphe ci-après. 12
13 Remise en fonctionnement après une anomalie L affichage uniquement de indique une anomalie de fonctionnement temporaire que la chaudière tente de résoudre par elle-même. Si elle n y parvient pas, deux situations sont possibles: situation A (fig. 6.1) disparition de, apparition de l icône et d un autre code d erreur: attendre au moins 10 secondes puis appuyer sur la touche pour rétablir le fonctionnement. Si la chaudière reprend son cycle de fonctionnement normal, l anomalie est due à une situation fortuite. Si les tentatives de réarmement restent vaines, il est nécessaire de faire appel au professionnel assurant le suivi de la chaudière et de l installation. situation B (fig. 6.2) avec, apparition de l icône et d un autre code d erreur: il est nécessaire de faire appel au professionnel assurant le suivi de la chaudière et de l installation. Anomalie 91 avec l icône, apparition du code d erreur 91: la chaudière dispose d un système de diagnostic automatique qui, en fonction des heures totalisées en conditions particulières de fonctionnement, est en mesure de signaler la nécessité de nettoyer l échangeur primaire. Il est nécessaire de faire appel au professionnel assurant le suivi de la chaudière et de l installation. Anomalies 40 et 41 Si la pression hydraulique de l installation atteint 0,6 bars, la valeur de la pression clignote sur l afficheur (fig. 6.3). Si elle descend au-dessous du minimum de sécurité (0.3 bar), le code 41 apparaît (fig. 6.4) pendant un court instant, puis si l anomalie persiste, le code 40 s affiche. Réarmer en appuyant sur et ajouter de l eau dans l installation de chauffage jusqu à ce que la pression atteigne 1,5 bars (à froid). Si cette opération se répète, il est nécessaire de faire appel au professionnel assurant le suivi de la chaudière et de l installation pour vérifier l étanchéité globale. SITUATION A anomalie temporaire anomalie définitive Fig. 6.1 SITUATION B anomalie temporaire anomalie définitive Fig
14 Un appoint d eau fréquent (2 à 3 fois par mois) est préjudiciable au bon fonctionnement de l appareil. Se reporter au 5 Vidange et remplissage de la chaudière pour ajouter de l eau dans l installation. Anomalie 60 La chaudière fonctionne normalement mais la stabilité de la température de l eau puisée n est pas garantie (température proche de 50 C). Le code d erreur 60 s affiche uniquement lorsque la chaudière est en attente. Fig. 6.3 Fig ENTRETIEN Pour que la chaudière garde son bon rendement, il faut la nettoyer et contrôler 1 à 2 fois par an selon les conditions d utilisation. Le conduit ventouse (ou la cheminée) doit être vérifié et nettoyé régulièrement par un spécialiste (1 fois par an). Ces opérations doivent être effectuées par un professionnel qualifié qui contrôlera aussi les dispositifs de sécurité de la chaudière et de l installation. Nous rappelons qu il est vivement conseillé de souscrire un contrat d entretien dés la mise en route de l appareil. Toutes les parties de l habillage peuvent être nettoyées avec un chiffon doux sec ou légèrement humide. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. Fig. 6.5 M N P K L ouvert fermé remplissage K Robinet gaz L Robinet arrivée eau froide M Vanne d arrêt retour installation N Vanne d arrêt départ installation P Robinet disconnecteur 14
15 8 CONDITIONS DE GARANTIE Garantie Contractuelle Les dispositions du présent certificat de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l acheteur du matériel, concernant la garantie légale ayant trait à des défauts ou vices cachés, qui s appliquent, en tout état de cause, dans les conditions des articles 1641 et suivant du code civil. Nos appareils sont garantis deux ans contre tout défaut ou vice de matière et de fabrication. Cette garantie porte sur le remplacement, des pièces reconnues défectueuses d origine par notre service Contrôle-Garantie, les port et main d oeuvre n étant pas à notre charge. Validité de la garantie La validité de la garantie est conditionnée: - à l installation et à la mise au point de l appareil par un installateur professionnel - à l utilisation et l entretien réalisés conformément aux instructions précisées dans nos notices - à la maintenance de l appareil par un professionnel agréé dès la première année d utilisation suivant son installation. Exclusion de la Garantie Ne sont pas couverts par la garantie: - les voyants lumineux, les fusibles - les détériorations de pièces provenant d éléments extérieurs à l appareil (refoulement de cheminée ou de ventouse, humidité, dépression non conforme, court circuit électrique, chocs thermiques, effet d orage, etc...) - les dégradations des composants électriques résultant de branchement sur secteur dont la tension mesurée à l entrée de l appareil serait inférieure ou supérieure de 10% de la tension nominale de 230V - tous les composants hydrauliques détériorés par des appoints d eau du circuit de chauffe abusifs (ex: 2 à 3 fois par mois). La garantie de l appareil serait exclue en cas d utilisation de l appareil avec un combustible non recommandé et dont l alimentation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques (pression trop élevée, etc...). La garantie de la chaudière serait exclue en cas d implantation de l appareil en ambiance chlorée (salon de coiffure, laverie, etc...). La garantie du préparateur sanitaire serait exclue en cas d utilisation avec une eau à forte teneur en calcaire (dureté supérieure à 20 F) ou acide (PH inférieur à 7). Aucune indemnité ne peut nous être demandée à titre de dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. Dans un souci constant d amélioration de nos matériels, toute modification jugée utile par nos services techniques et commerciaux, peut intervenir sans aucun préavis. Les spécifications, dimensions et renseignements portés sur nos documents, ne sont qu indicatifs et n engagent nullement notre Société. 15