Source: http://www.thholesov.cz/clanek/vyhlaska-851978
Timestamp: 2018-08-15 21:10:25+00:00
Document Index: 35541041

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§ 9', '§ 6', '§ 8', '§ 5', '§ 11', '§ 1', '§ 9', '§ 11', '§ 4', 'zákona č. 174', '§ 4', 'zákona č. 174']

VYHLÁŠKA 85/1978 | Tepelné hospodářství Holešov spol. s r. o.
VYHLÁŠKA 85/1978
Čt, 25/03/2010 - 13:24 — koumar
(1) Vyhláška se vztahuje na organizace, které vyrábějí, montují, provozují, opravují, udržují plynová zařízení(dále jen "zařízení") nebo provádějí jejich revize.
(4) Za plyny se pro účely této vyhlášky považují látky, jejichž kritická teplota je nižší než 50 stupňů C, nebo látky, u nichž je při teplotě 50 stupňů C absolutní tlak(tense) par vyšší než 0,3 MPa(3 kp/cm2).1)
(1) Provedením revizí( § 4) nebo zkoušek( § 9) zařízení pověří organizace pracovníka, který má k této činnosti osvědčení o odborné způsobilosti(dále jen "revizní technik"). Toto osvědčení2) vydává inspektorát bezpečnosti práce3)(dále jen "inspektorát") příslušný podle místa výkonu práce pověřovaného pracovníka.
(1) Revize zařízení jsou výchozí(§ 6) a provozní(§ 8); rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením, popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy.
b) podle potřeby odplyní zařízení nebo plyny v zařízení přivede do stavu netečné atmosféry(inertizace),6) popřípadě v zařízení zajistí dýchatelnou a nezávadnou atmosféru,
e) kvalita montážních prací(výsledky nedestruktivních zkoušek svarů apod.),
g) kvalita vedení montážní dokumentace(doklady o kvalitě materiálu, armatur, svarů apod.),
(2) Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v případech stanovených zvláštními předpisy8) v souladu s pokyny výrobce(dodavatele) zařízení.
c) druh revize(provozní, výchozí),
Před zahájením zkoušky zařízení provede organizace opatření podle§ 5 a dále zajistí:
(1) Na základě úspěšného přezkoušení podle§ 11 odst. 5 vydá inspektorát pracovníkovi do 30 dnů po přezkoušení osvědčení, ve kterém vyznačí druh a rozsah získané odborné způsobilosti.
(2) Druh osvědčení se stanoví podle druhu zařízení uvedených v§ 1 odst. 2.
b) vypracovat technologický postup zkoušky(§ 9 odst. 2),
Výjimky z ustanovení§ 11 odst. 2 může povolit na žádost organizace Český úřad bezpečnosti práce, jsou-li pro to závažné důvody a doporučí-li to inspektorát.
2)§ 4 písm. g) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.
4)§ 4 písm. f) zákona č. 174/1968 Sb.
5b) Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv. Nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.".
7) Zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně; vyhláška č. 106/1959 Ú. l., o organizaci požární ochrany.