Source: https://es.scribd.com/document/97851587/A-130-RNE
Timestamp: 2019-09-18 23:30:14
Document Index: 63786492

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 140']

A-130 RNE
guardarGuardar A-130 RNE para más tarde
T 11-12-13 FINAL[1] Alternativas de Transporte
NORMA A.130
Artículo 1.- Las edificaciones, de acuerdo con su uso y número de ocupantes, deben cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen como objetivo salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación.
CAPITULO I SISTEMAS DE EVACUACIÓN
Artículo 2.- El presente capitulo desarrollará todos los conceptos y cálculos necesarios para asegurar un ade- cuado sistema de evacuación dependiendo del tipo y uso de la edificación. Estos son requisitos mínimos que debe- rán ser aplicados a las edificaciones. Artículo 3.- Todas las edificaciones tienen una deter- minada cantidad de personas en función al uso, la canti- dad y forma de mobiliario y/o el área de uso disponible para personas. Cualquier edificación puede tener distin- tos usos y por lo tanto variar la cantidad de personas y el riesgo en la misma edificación siempre y cuando estos usos estén permitidos en la zonificación establecida en el Plan Urbano. El cálculo de ocupantes de una edificación se hará según lo establecido para cada tipo en las normas espe- cíficas A.020, A.030, A.040, A.050, A.060, A.070, A.080, A.090, A.100 y A.110.
En los tipos de locales en donde se ubique mobiliario especifico para la actividad a la cual sirve, como butacas, mesas, maquinaria (cines, teatros, estadios, restaurantes, hoteles, industrias), deberá considerarse una persona por cada unidad de mobiliario. La comprobación del cálculo del número de ocupan- tes (densidad), deberá estar basada en información esta- dística para cada uso de la edificación, por lo que los pro- pietarios podrán demostrar aforos diferentes a los calcu- lados según los estándares establecidos en este regla- mento. El Ministerio de Vivienda en coordinación con las Mu- nicipalidades y las Instituciones interesadas efectuarán los estudios que permitan confirmar las densidades estable- cidas para cada uso. Artículo 4.- Sin importar el tipo de metodología utiliza- do para calcular la cantidad de personas en todas las áreas de una edificación, para efectos de cálculo de cantidad de personas debe utilizarse la sumatoria de todas las perso- nas (evacuantes). Cuando exista una misma área que ten- ga distintos usos deberá utilizarse para efectos de cálcu- lo, siempre el de mayor densidad de ocupación. Ninguna edificación puede albergar mayor cantidad de gente a la establecida en el aforo calculado.
SUB-CAPITULO I PUERTAS DE EVACUACIÓN
Artículo 5.- Las salidas de emergencia deberán con- tar con puertas de evacuación de apertura desde el inte- rior accionadas por simple empuje. En los casos que por razones de protección de los bienes, las puertas de eva- cuación deban contar con cerraduras con llave, estas de- berán tener un letrero iluminado y señalizado que indique «Esta puerta deberá permanecer sin llave durante las ho- ras de trabajo». Artículo 6.- Las puertas de evacuación pueden o no ser de tipo cortafuego, dependiendo su ubicación den- tro del sistema de evacuación. El giro de las puertas deben ser siempre en dirección del flujo de los evacuan- tes, siempre y cuando el ambiente tenga más de 50 personas. Artículo 7.- La fuerza necesaria para destrabar el pes- tillo de una manija (cerradura) o barra antipánico será de 15 libras. La fuerza para empujar la puerta en cualquier caso no será mayor de 30 libras fuerza. Artículo 8.- Dependiendo del planteamiento de eva- cuación, las puertas que se ubiquen dentro de una ruta o como parte de una ruta o sistema de evacuación podrán contar con los siguientes dispositivos:
a) Brazo cierra puertas: Toda puerta que forme parte
de un cerramiento contrafuego incluyendo ingresos a es- caleras de evacuación, deberá contar con un brazo cierra
puertas aprobado para uso en puertas cortafuego
b) En caso se tengan puertas de doble hoja con cerra-
jería de un punto y cierra puertas independientes, deberá
considerarse un dispositivo de ordenamiento de cierre de puertas.
c) Manija o tirador: Las puertas que no requieran ba-
rra antipánico deberán contar con una cerradura de mani- ja. Las manijas para puertas de evacuación deberán ser aprobadas y certificadas para uso de personas con disca-
d) Barra antipánico: Serán obligatorias, únicamente
para carga de ocupantes mayor a 100 personas en cual- quier caso y en locales de reunión mayores de 50 perso- nas, locales de Salud y áreas de alto riesgo con más de 5 personas. La altura de la barra en la puerta deberá estar entre 30" a 44". Las barras antipánico requeridas en puer- tas con resistencia al fuego deben tener una certificación.
Artículo 9.- Cerraduras para salida retardada: Los dis- positivos de salida retardada pueden ser utilizados en cualquier lugar excepto: áreas de reunión, centros educa- tivos y edificaciones de alto riesgo, siempre y cuando la edificación se encuentre totalmente equipada con un sis- tema de rociadores y un sistema de detección y alarma de incendio adicionalmente deberán cumplir con las si- guientes condiciones:
a) De producirse una alarma de incendio o una per-
dida de energía hacia el dispositivo, debe eliminarse el
320678 NORMAS LEGALES
b) El dispositivo debe tener la capacidad para ser des-
bloqueado manualmente por medio de una señal desde un centro de control.
c) El pestillo de la barra de retardo deberá liberarse en
un tiempo no mayor de quince segundos de aplicarse una fuerza máxima de 15 libras durante 1 segundo en la ba- rra. Luego de abrirse el dispositivo solo podrá activarse (armar) nuevamente de forma manual.
d) Debe instalarse un letrero con letras de 0.25 m de
alto, a 0.30 m. sobre la barra de apertura, que indique
«Presione la barra hasta que suene la alarma. La puerta se abrirá en 15 segundos.»
e) La puerta de escape debe contar con iluminación
f) Los evacuantes de una edificación no podrán en-
contrar más de un dispositivo de retardo en toda la vía de evacuación.
Artículo 10.- Las Puertas Cortafuego tendrán una re- sistencia equivalente a ¾ de la resistencia al fuego de la pared, corredor o escalera a la que sirve y deberán ser a prueba de humo. Solo se aceptarán puertas aprobadas y certificadas para uso cortafuego. Todo los dispositivos como marco, bisagras cierra puertas, manija cerradura o barra antipánico que se utilicen en estas puertas deberán contar con una certificación de aprobación para uso en puertas cortafuego, de la misma resistencia de la puerta a la cual sirven. Artículo 11.- En casos especiales cuando se utilicen mirillas, visores o vidrios como parte de la puerta o puer- tas íntegramente de vidrio deberán ser aprobadas y cer- tificadas como dispositivos a prueba de fuego de acuer- do al rango necesario. Todas las puertas y marcos corta- fuego deberán llevar en lugar visible el número de iden- tificación; y rótulo de resistencia al fuego. Las puertas cortafuego deberán tener el anclaje del marco siguiendo las especificaciones del fabricante de acuerdo al mate- rial del muro.
SUB-CAPITULO II MEDIOS DE EVACUACIÓN
Artículo 12.- Los medios de evacuación son compo- nentes de una edificación, destinados a canalizar el flujo de ocupantes de manera segura hacia la vía pública o a áreas seguras para su salida durante un siniestro o esta- do de pánico colectivo. Artículo 13.- En los pasajes de circulación, escaleras integradas, escaleras de evacuación, accesos de uso ge- neral y salidas de evacuación, no deberá existir ninguna obstrucción que dificulte el paso de las personas, debien- do permanecer libres de obstáculos. Artículo 14.- Deberán considerarse de forma prima- ria las evacuaciones horizontales en, Hospitales, clíni- cas, albergues, cárceles, industrias y para proporcio- nar protección a discapacitados en cualquier tipo de edi- ficación . Las evacuaciones horizontales pueden ser en el mis- mo nivel dentro de un edificio o aproximadamente al mis- mo nivel entre edificios siempre y cuando lleven a un área de refugio definidos por barreras contra fuego y humos. El área de refugio a la cual esta referida el párrafo an- terior, debe tener como mínimo una escalera cumpliendo los requerimientos para escaleras de evacuación. Las áreas de refugio deben tener una resistencia al fuego de 1 hora para edificaciones de hasta 3 niveles y de 2 horas para edificaciones mayores de 4 niveles. Artículo 15.- Se considerará medios de evacuación, a todas aquellas partes de una edificación proyectadas para canalizar el flujo de personas ocupantes de la edi- ficación hacia la vía pública o hacia áreas seguras, como pasajes de circulación, escaleras integradas, escaleras de evacuación, accesos de uso general y salidas de eva- cuación. Artículo 16.- Las rampas serán consideradas como medios de evacuación siempre y cuando la pendiente no sea mayor a 12%. Deberán tener pisos antideslizantes y barandas de iguales características que las escaleras de evacuación. Artículo 17.- Solo son permitidos los escapes por me- dios deslizantes en instalaciones de tipo industrial de alto riesgo y sean aprobadas por la Autoridad Competente. Artículo 18.- No se consideran medios de evacuación los siguientes medios de circulación:
b) Rampas de accesos vehiculares que no tengan ve-
redas peatonales y/o cualquier rampa con pendiente ma-
yor de 12%.
c) Escaleras mecánicas
d) Escalera tipo caracol: (Solo son aceptadas para
riesgos industriales que permitan la comunicación exclu- sivamente de un piso a otro y que la capacidad de eva-
cuación no sea mayor de cinco personas. Para casos de vivienda unifamiliar, son permitidas como escaleras de servicio y para edificios de vivienda solo se aceptan al interior de un duplex y con una extensión no mayor de
un piso a otro).
e) Escalera de gato
Artículo 19.- Los ascensores constituyen una herra- mienta de acceso para el personal del Cuerpo de Bombe- ros, por lo cual en edificaciones mayores de 10 niveles es obligatorio que todos los ascensores cuenten con:
a) Sistemas de intercomunicadores
b) Llave maestra de anulación de mando
c) Llave de bombero que permita el direccionamiento
del ascensor únicamente desde el panel interno del as- censor, eliminando cualquier dispositivo de llamada del edificio.
SUB-CAPITULO III CALCULO DE CAPACIDAD DE MEDIOS DE EVACUACIÓN
Artículo 20.- Para calcular el número de personas que puede estar dentro de una edificación en cada piso y área de uso, se emplearán las tablas de número de ocupantes que se encuentran en las normas A.20 a la A.110 según cada tipología. La carga de ocupantes permitida por piso no puede ser menor que la división del área del piso entre el coefi- ciente de densidad, salvo en el caso de ambientes con mobiliario fijo o sustento expreso o estadístico de acuer- do a usos similares. Artículo 21.- Se debe calcular la máxima capacidad total de edificio sumando las cantidades obtenidas por cada piso, nivel o área. Artículo 22.- Determinación del ancho libre de los com- ponentes de evacuación:
Ancho libre de puertas y rampas peatonales: Para de- terminar el ancho libre de la puerta o rampa se debe con- siderar la cantidad de personas por el área piso o nivel que sirve y multiplicarla por el factor de 0.005 m por per- sona. El resultado debe ser redondeado hacia arriba en módulos de 0.60 m. La puerta que entrega específicamente a una escale- ra de evacuación tendrá un ancho libre mínimo medido entre las paredes del vano de 1.00 m. Ancho libre de pasajes de circulación: Para determi- nar el ancho libre de los pasajes de circulación se sigue el mismo procedimiento, debiendo tener un ancho míni- mo de 1.20 m. En edificaciones de uso de oficinas los pasajes que aporten hacia una ruta de escape interior y que reciban menos de 50 personas podrán tener un an- cho de 0.90 m. Ancho libre de escaleras: Debe calcularse la cantidad total de personas del piso que sirven hacia una escalera y multiplicar por el factor de 0.008 m por persona.
Artículo 23.- En todos los casos las escaleras de eva- cuación no podrán tener un ancho menor a 1.20 m. Cuando se requieran escaleras de mayor ancho de- berá instalarse una baranda por cada dos módulos de 0,60 m. El número mínimo de escalera que requiere una edifi- cación se establece en la Norma A.010 del presente Re- glamento Nacional de Edificaciones. Artículo 24.- El factor de cálculo de centros de salud, asilos, que no cuenten con rociadores será de 0.015 m por persona en escaleras y de 0.013 m por persona, para puertas y rampas. Artículo 25.- Los tiempos de evacuación solo son acep- tados como una referencia y no como una base de cálcu- lo. Esta referencia sirve como un indicador para evaluar la eficiencia de las evacuaciones en los simulacros, luego de la primera evacuación patrón.
Artículo 26.- La cantidad de puertas de evacuación, pasillos, escaleras está directamente relacionado con la necesidad de evacuar la carga total de ocupantes del edi- ficio y teniendo adicionalmente que utilizarse el criterio de distancia de recorrido horizontal de 45.0 m para edifica- ciones sin rociadores y de 60.0 m para edificaciones con rociadores. Para riesgos especiales se podrán sustentar distan- cias de recorrido mayor basado en los requisitos adicio- nales que establece el Código NFPA 101. Artículo 27.- Para calcular la distancia de recorrido del evacuante deberá ser medida desde el punto más ale- jado del recinto hasta el ingreso a un medio seguro de evacuación. (Puerta, pasillo, o escalera de evacuación pro- tegidos contra fuego y humos) Artículo 28.- Para centros comerciales o complejos comerciales, mercados techados, salas de espectáculos al interior de los mismos, deberán considerarse los siguien- tes criterios de evacuación:
Las tiendas por departamentos, Supermercados y
Sala de Espectáculos, no deben aportar evacuantes al interior del centro comercial o complejo comercial cuando no consideren un pasadizo protegido contra fuego entre la tienda por departamentos y las tiendas menores, de
manera que colecte la evacuación desde la puerta de sa- lida de la tienda por departamentos al exterior del centro comercial. Caso contrario deberán ser autónomas en su capacidad de evacuación.
Deben tener como mínimo los siguientes requeri-
mientos de evacuación.
Número de ocupantes mayores de
500 y no más de 1000 personas
No menos de 3 salidas
Número de ocupantes mayor de
No menos de 4 salidas
Los centros comerciales, complejos comerciales,
tiendas por departamento o similares no podrán evacuar mas del 50% del número de ocupantes por una misma salida.
Es permitido el uso de propagandas, mostradores,
puntos de ventas en los ingresos siempre y cuando, es-
tos no invadan el ancho requerido de evacuación, que no es equivalente al ancho disponible. Dichos elemen- tos deberán estar convenientemente anclados con el fin de evitar que se conviertan en una obstrucción durante la evacuación.
En tiendas por departamentos, mercados techados,
supermercados, con un área comercial mayor a 2800 m 2 por planta, deberá tener por lo menos un pasadizo de eva- cuación con un ancho no menor a 1.50 m.
SUB-CAPITULO IV REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE PRESURIZA- CIÓN DE ESCALERAS
Artículo 29.- El ventilador y el punto de toma de aire deben ubicarse en un área libre de riesgo de contamina- ción por humos, preferentemente en el exterior o azotea de la edificación. Artículo 30.- No es permitida la instalación del venti- lador en sótanos o lugares cerrados, donde un incendio adyacente pueda poner en riesgo la extracción de aire, cargando la escalera de humo. El sistema debe contar con inyección de aire para cada piso. La diferencia de presión mínima de diseño entre el interior y el exterior de la caja de la escalera debe ser de 0.05 pulgadas de columna de agua y el máximo de 0.45 pulgadas de co- lumna de agua para edificios protegidos al 100% con ro- ciadores. Artículo 31.- El cálculo para el diseño de la escalera se debe realizar teniendo en cuenta como mínimo la puerta de salida en el nivel de evacuación y puertas adicionales dependiendo del numero de pisos, cantidad de personas evacuando, u otra condición que obligue a considerar una puerta abierta por un tiempo prolongado. La máxima fuer- za requerida para abrir cada una de las puertas de la caja de la escalera no deberá exceder las 30 lbf. Artículo 32.- La succión y descarga de aire de los so- pladores o ventiladores debe estar dotada de detectores de humo interconectados con el sistema de detección y alarmas del edificio de tal manera que se detenga auto-
máticamente en caso de que ingrese humo por el rodete. El ventilador deberá ser activado automáticamente ante la activación de cualquier dispositivo del sistema de de- tección y alarma. Como mínimo deberá activarse por me- dio de detectores de humo ubicados en cada acceso a las escaleras de escape a no menos de 3.0 m de las puertas de escape. Artículo 33.- La interconexión con el sistema de alar- mas y detección (cables) debe tener una protección cor- tafuego para mínimo 2 horas. Artículo 34.- La alimentación de energía para los mo- tores del ventilador debe contar con dos fuentes indepen- dientes, de transferencia automática. Las rutas de dichos suministros deben ser independientes y protegidos con- trafuego por 2 horas. La transferencia de la fuente de ali- mentación primaria a la secundaria se debe realizar den- tro de los 30 segundos posteriores a la falla de fuente primaria. Se debe separar la llave de control de los moto- res de presurización de forma que el contactor general no actúe sobre esta alimentación. Todos los cables de sumi-
nistro eléctrico desde el tablero de alimentación hasta la entrada a motor del ventilador deben contar con una pro- tección cortafuego para mínimo 2 horas. Artículo 35.- El ventilador deberá cumplir con los si- guientes requisitos:
Listado o equivalente.
Preferentemente del tipo centrifugo radial.
En el caso de que el ventilador sea impulsado por
medio de fajas el número de estas debe ser cuando me- nos 1.5 veces el numero de fajas requeridas para el servi- cio de diseño.
Todo ventilador impulsado por medio de fajas debe
tener cuando menos dos fajas
Los cálculos para la selección y la curva del fabri-
cante deben formar parte de los documentos entregados.
Bajo ningún motivo el motor operará por encima de
la potencia de placa. La potencia de trabajo de determi- nará mediante una medición de campo con tres puertas abiertas.
El motor impulsor debe tener cuando menos un fac-
tor de servicio de 1.15
El ventilador debe contar con guardas protectoras
para las fajas.
El ventilador debe contar con una base para aislar
Artículo 36.- Los dampers y los ductos deberán cum- plir con los siguientes requisitos:
Los dampers deben ser listados según UL 555S.
Los rodamientos de los dampers deben ser auto
lubricados o de bronce.
Las hojas deben ser galvanizadas
Los ductos pueden ser de hierro, acero, aluminio,
cobre, concreto, baldosas o mampostería según sea el
Cuando los ductos se encuentren expuestos dentro
del edificio deberán tener un cerramiento contrafuego de 2 horas.
CAPITULO II SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
Artículo 37.- La cantidad de señales, los tamaños, deben tener una proporción lógica con el tipo de riesgo que protegen y la arquitectura de la misma. Las dimen- siones de las señales deberán estar acordes con la NTP 399.010-1 y estar en función de la distancia de obser- vación. Artículo 38.- Los siguientes dispositivos de seguridad no son necesarios que cuenten con señales ni letreros, siempre y cuando no se encuentren ocultos, ya que de por si constituyen equipos de forma reconocida mundial- mente, y su ubicación no requiere de señalización adicio- nal. Como son:
Estaciones manuales de alarma de incendios
Gabinetes de agua contra incendios
320680 NORMAS LEGALES
Válvulas de uso de Bomberos ubicadas en mon-
Puertas cortafuego de escaleras de evacuación
Artículo 39.- Todos los locales de reunión, edificios de oficinas, hoteles, industrias, áreas comunes en edifi- cios de vivienda deberán estar provistos obligatoriamente de señalización a lo largo del recorrido así como en cada medio de evacuación, de acuerdo con la NTP 399-010-1, para su fácil identificación; además de cumplir con las si- guientes condiciones:
Todas las puertas a diferencia de las puertas princi-
pales y que formen parte de la ruta de evacuación deberá estar señalizadas con la palabra SALIDA, de acuerdo a NTP 399-010-1
En cada lugar donde la continuidad de la ruta de
evacuación no sea visible, se deberá colocar señales di-
reccionales de salida.
Se colocará una señal de NO USAR EN CASOS DE
EMERGENCIA en cada uno de los ascensores, ya que no
son considerados como medios de evacuación.
Cada señal deberá tener una ubicación tamaño y
color distintivo y diseño que sea fácilmente visible y que
contraste con la decoración.
Las señales no deberán ser obstruidas por maqui-
naria, mercaderías, anuncios comerciales, etc.
Deberán ser instaladas a una altura que permita su
Deberán tener un nivel de iluminación natural o ar-
tificial igual a 50 lux.
El sistema de señalización deberá funcionar en for-
ma continua o en cualquier momento que se active la alar-
ma del edificio.
Artículo 40.- Todos los medios de evacuación debe- rán ser provistos de iluminación de emergencia que ga- ranticen un periodo de 1 ½ hora en el caso de un corte de fluido eléctrico y deberán cumplir con las siguientes con- diciones:
Asegurar un nivel de iluminación mínimo de 10 lux
medidos en el nivel del suelo.
En el caso de transferencia de energía automática
el tiempo máximo de demora deberá ser de 10 segundos.
La iluminación de emergencia deberá ser diseñada
e instalada de manera que si falla una bombilla no deje
áreas en completa oscuridad.
Las conexiones deberán ser hechas de acuerdo al
CNE Tomo V Art. 7.1.2.1
El sistema deberá ser alimentado por un circuito que
alimente normalmente el alumbrado en el área y estar conectado antes que cualquier interruptor local, de modo que se asegure que ante la falta de energía en el área se enciendan las luces.
Artículo 41.- Las salidas de evacuación en estableci- mientos con concurrencia de público deberán contar con señales luminosas colocadas sobre el dintel de del vano. Las rutas de evacuación contarán con unidades de ilu- minación autónomas con sistema de baterías, con una duración de 60 minutos, ubicadas de manera que man- tengan un nivel de visibilidad en todo el recorrido de la ruta de escape.
CAPITULO III PROTECCION DE BARRERAS CONTRA EL FUEGO
Artículo 42.- Clasificación de estructuras por su resis- tencia al fuego. Para clasificarse dentro del tipo «resistentes al fuego», la estructura, muros resistentes y muros perimetrales de cierre de la edificación, deberán tener una resistencia al fuego mínima de 4 horas, y la tabiquería interior no por- tante y los techos, una resistencia al fuego mínima de 2 horas. Artículo 43.- Para clasificarse dentro del tipo «semi- resistentes al fuego», la estructura, muros resistentes y muros perimetrales de cierre de la edificación deberán tener una resistencia al fuego mínima de 2 horas, y la
tabiquería interior no portante y techos, una resistencia al fuego mínima de1 hora.
Artículo 44.- Para clasificarse dentro del tipo «incom-
bustible con protección», los muros perimetrales de cie- rre de la edificación deberá tener una resistencia al fuego mínima de 2 horas, y la estructura muros resistentes, te- chos y tabiquería interior, una resistencia al fuego mínima de 1 hora. Artículo 45.- La estructura de las construcciones con elementos de madera del «tipo combustible de construc- ción pesada» se reputara que tiene duración bajo la ac- ción del fuego de una hora. Artículo 46.- Estructuras clasificadas por su Resisten-
cia al fuego
a) Construcciones de muros portantes.
b) Construcciones aporticadas de concreto.
c) Construcciones especiales de concreto.
d) Construcciones con elementos de acero,
Artículo 47.- Estructuras no clasificadas por su resis- tencia al fuego
a) Construcciones con elementos de madera de la cla-
sificación combustible de la construcción ordinaria.
b) Construcciones con elementos de acero, de la cla-
sificación sin protección.
c) Las construcciones de adobe o suelo estabilizado
con parámetros y techos ligeros.
TABLAS DE RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS DE PROTECCION AL FUEGO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES
RECUBRIMIENTO MÍNIMO POR
(EN PULGADAS) CATEGORIAS
Semi Resist.
Incombust.
y columnas de concreto armado.
Armadura en
Armaduras y
amarres en losas de pisos y techos
y todos los elementos de tijerales principales
Elementos de 6 x 6
Elementos de 6 x 8
Tendones en vigas pre o post esforzadas
Tendones en placas
pre o post esforzadas
Este espesor se protegerá contra descascaramiento con estribos con espaciamiento no mayor al peralte del elemento, debiendo estos estribos tener un recubrimiento neto de 1 pulgada. Artículo 48.- Clasificación de los pisos o techos por su resistencia al fuego.
TABLAS DE ESPESORES MÍNIMOS PARA PROTECCION AL FUEGO EN PISOS, TECHOS Y CIELO RASO
ESPESOR MÍNIMO TOTAL EN PULGADAS - CATEGORIAS
DE PISOS O
Enlucido de yeso o mortero contra el fondo del techo
Aligerado de viguetas de concreto estructural y ladrillo hueco de techos
6" de ladrillo y 2" de losa
Aligerado de
½ (4" de
ladrillo 1 ½"
concreto estructural y ladrillo hueco de techos
de losa)
Cielo raso sus-
pendido de ver-
micurita de 1" de espesor mínimo colgado 6" debajo de las viguetas
losa)
Cielo raso enlu-
2"(sólo
con losa de
cido en malla
el fondo de las viguetas de espesor mínimo 5/8" y mortero 1:3
ción pesada
Artículo 49.- Clasificación de las paredes y tabiques por su resistencia al fuego:
TABLAS DE ESPESORES MÍNIMOS PARA PROTECCION AL FUEGO EN PAREDES Y TABIQUES
DE PAREDES O
Sólido sin enlucir
Ladrillos sólidos
cocida calcáreos o de:
sin enlucir
de cascarón 2 ¼" sin enlucir
3/4" sin enlucir
Espesor mínimo de cascarón
3/8" sin enlucir
Ladrillos huecos de arcilla cocida, no portantes
Dos celdas mínimo dentro del espesor de la pared, enlucido en ambas caras
Tres celdas mínimo dentro del espesor de la pared, enlucido en ambas caras
Enlucido o sin enlucir
Tabique sólido de
mortero o yeso
Paneles de yeso prensado
Artículo 50.- Cuando se requieran instalar selladores cortafuego, deberá presentarse un proyecto específico para tal fin, indicando los tipos, formas y materiales que atraviesan el cerramiento cortafuego.
Artículo 51.- Solo se pueden utilizar materiales sella-
dores, de acuerdo a la configuración que cada fabricante
haya sometido a pruebas y que la composición del con-
junto a proteger se encuentre descritos en el directorio de UL vigente.
SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE
Artículo 52.- La instalación de dispositivos de De-
tección y Alarma de incendios tiene como finalidad prin- cipal, indicar y advertir las condiciones anormales, con- vocar el auxilio adecuado y controlar las facilidades de los ocupantes para reforzar la protección de la vida hu- mana.
La Detección y Alarma se realiza con dispositivos que
identifican la presencia de calor o humo y a través, de una señal perceptible en todo el edificio protegida por esta señal, que permite el conocimiento de la existencia de una emergencia por parte de los ocupantes. Artículo 53.- Todas las edificaciones que deban ser
protegidas con un sistema de detección y alarma de in-
cendios, deberán cumplir con lo indicado en esta Norma y en el estándar NFPA 72 en lo referente a diseño, instala- ción, pruebas y mantenimiento. Artículo 54.- Los equipos que se estandarizan en esta norma no pueden ser variados, en ninguna otra regula-
ción. Los sistemas de detección y alarma de incendios
deberán contar con supervisión constante en el área a la cual protegen, con personal entrenado en el manejo del sistema.
Los sistemas que reporten las señales de alarma, su- pervisión y avería hacia lugares fuera de la propiedad pro- tegida, atendidos de manera continua y que brindan el
servicio de monitoreo no será necesario que cuenten con
supervisión constante en el área protegida. Artículo 55.- Todo sistema de detección y alarma de incendios, deberá contar con dos fuentes de suministro de energía, de acuerdo con el CNE Tomo V, Capítulo 7. Los circuitos, cableados y equipos deberán encontrarse protegidos de daños por corrientes inducidas de acuerdo a lo establecido en el CNE.
Artículo 56.- Los sistemas de detección y alarma
de incendios, deberán interconectarse de manera de
controlar, monitorear o supervisar a otros sistemas de
protección contra incendios o protección a la vida como son:
Dispositivos de detección de incendios
Detectores de funcionamiento de sistemas de ex-
tinción de incendios.
Monitoreo de funcionamiento de sistemas de extin-
Válvulas de la red de agua contra incendios.
Bomba de agua contra incendios.
Control de ascensores para uso de bomberos
Sistemas de presurización de escaleras.
Sistemas de administración de humos
Artículo 57.- Los dispositivos de alarmas acústicas deben ser audibles en la totalidad del local, y podrán ser accionados en forma automática por los detectores, pues- to de control o desde los pulsadores distribuidos en la
edificación. Esta instalación de alarma audible deberá
complementarse con adecuadas señales ópticas, cuan- do así lo requieran las características de los ocupantes del mismo. Artículo 58.- Los dispositivos de detección de incen-
dios automáticos y manuales, deberán ser seleccionados
e instalados de manera de minimizar las falsas alarmas.
Cuando los dispositivos de detección se encuentren suje-
tos a daños mecánicos o vandalismo, deberán contar con
una protección adecuada y aprobada para el uso.
Artículo 59.- Los dispositivos de detección de incen-
dios deberán estar instalados de forma tal que se encuen-
320682 NORMAS LEGALES
tren sostenidos de forma independiente de su fijación a los conductores de los circuitos. Los dispositivos de de- tección de incendios deberán ser accesibles para el man- tenimiento y pruebas periódicas. Artículo 60.- Únicamente es permitida la instalación de detectores de humo de estación simple (detectores a pilas), para usos en edificaciones residenciales y al inte- rior de las viviendas. Artículo 61.- Para la selección y ubicación de los dis- positivos de detección de incendios deberá tomarse en cuenta los siguientes condiciones:
a) Forma y superficie del techo.
b) Altura del techo.
c) Configuración y contenido del área a proteger.
d) Características de la combustión de los materiales
presentes en el área protegida.
e) Ventilación y movimiento de aire.
f) Condiciones medio ambientales
Artículo 62.- Los dispositivos de detección de incen- dios deberán ser instalados de acuerdo a las indicaciones del fabricante y las buenas prácticas de ingeniería. Las estaciones manuales de alarma de incendios deberán ser instaladas en las paredes a no menos de 1.10 m ni a más de 1.40 m. Artículo 63.- Las estaciones manuales de alarma de incendios deberán distribuirse en la totalidad del área pro- tegida, libre de obstrucciones y fácilmente accesible. Deberán instalarse estaciones manuales de alarma de incendios en el ingreso a cada una de las salidas de eva- cuación de cada piso. Se adicionarán estaciones manuales de alarma de in- cendios de forma que la máxima distancia de recorrido horizontal en el mismo piso, hasta la estación manual de alarma de incendios no supere los 60.0 m. Artículo 64.- Únicamente será obligatoria la señaliza- ción de las estaciones manuales de alarma de incendios que no sean claramente visibles y por exigencia de la Autoridad Competente. Artículo 65.- Cuando se instalen cobertores en las es- taciones manuales de alarma de incendios, con el fin de evitar falsas alarmas o para protección del medio ambien- te, estos deben ser aprobados para el uso por la Autori- dad Competente
CAPITULO V PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS DIVERSOS USOS VIVIENDA
Artículo 66.- Las edificaciones de vivienda Multifami- liar o Conjunto Residencial de más de 5 niveles, deberá contar con una red de agua contra incendios y extintores portátiles, así como un sistema de detección y alarma de incendios. Artículo 67.- Las edificaciones de vvivienda Multifa- miliar de más de 5 niveles hasta 10 niveles, podrán tener una red de agua contra incendio de tipo Montante Seca con un diámetro no menor de Ø 100 mm., y salidas valvu- ladas de 65 mm. en cada nivel al interior de la escalera de evacuación, de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma. si cumple con los siguientes requisitos:
a) Cuenta con una escalera de evacuación de acuer-
do a lo indicado en la Norma A-010
b) Cuenta con un hidrante contra incendios de la red
pública, a no más de 75.0 m de distancia, medidos de la conexión de bomberos (Siamesa).
c) La localidad donde se ubicará la edificación cuenta
con una Compañía de Bomberos.
Artículo 68.- En caso de que la edificación cuente con áreas de estacionamiento subterráneas cuya suma- toria de áreas techadas considerando los espacios de estacionamiento, las circulaciones y los depósitos, sea mayor a 750 m 2 , se requerirá rociadores automáticos de agua contra incendios, de acuerdo a lo estipulado en la Norma NFPA 13. Solo en los casos de edificaciones de uso residencial, no es necesaria la instalación de bombas contra incen- dios ni reservas de agua, pudiendo en su reemplazo co- nectarse con la red pública de agua siempre y cuando ésta sea de suministro confiable.
Artículo 69.- Las edificaciones de vivienda multifami- liar de más de 10 hasta 20 niveles, deberá estar equipada con los siguientes componentes:
a) Sistema de agua contra incendios presurizada con
diámetro no menor a Ø 100 mm. (4") con válvula angu- lar de 65 mm. (2 1 / ") en cada nivel para uso del Cuerpo de Bomberos, de acuerdo a lo estipulado en la presen- te Norma.
b) Gabinetes de mangueras contra incendios de Ø
40 mm. (1 1/2") en todos los niveles, ubicados de tal
manera que la totalidad de cada área pueda ser alcan-
zada por la manguera de acuerdo a lo estipulado en la
c) Bomba contra incendios de arranque automático con
un caudal no menor a 946 l/min. (250 gpm.) con una pre- sión no menor de 4.14 bar (60 psi) en el punto más desfa-
vorable, de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma.
Cuando la edificación presente otros riesgos distintos al de vivienda como parte de la misma, y sea obligatorio el uso de rociadores la capacidad de bombeo y reserva de
agua contra incendio, deberán ser calculados para el máximo riesgo y máxima demanda.
d) La reserva de agua contra incendios, será dimen-
sionada en base al máximo riesgo, la cual no será menor a 28 metros cúbicos de volumen útil y exclusivo
e) Estaciones manuales, sistema de detección de hu-
mos en hall de ascensores, así como alarmas de incen- dios según lo estipulado en la presente Norma.
Artículo 70.- Las edificaciones de vivienda multifami- liar de más de 20 niveles deberá estar equipada con los siguientes componentes:
diámetro no menor a Ø 150 mm. (4") con válvula angular de 65 mm. (2 1 / ") en cada nivel para uso del Cuerpo de
Bomberos, de acuerdo a lo estipulado en la presente Nor- ma, en cada escalera de evacuación
40 mm. (1 1 / ") en todos los niveles ubicados de tal mane- ra que la totalidad de cada área pueda ser alcanzada
por la manguera de acuerdo a lo estipulado en la pre- sente Norma.
c) Bomba contra incendios de arranque automático de
acuerdo al estándar de la NFPA 20 y el volumen de reser-
va según NFPA 13.
d) Se debe instalar en todo el edificio un sistema de
rociadores automáticos, de acuerdo a lo estipulado en el
estándar de la norma NFPA 13.
e) Reserva de agua contra incendios será dimensio-
nada según el estándar NFPA 13
f) Estaciones manuales, Sistema de detección de hu-
mos en hall de ascensores, así como alarmas de incen-
dios según lo estipulado en la presente Norma.
Artículo 71.- Las edificaciones destinadas a hospe- dajes deben cumplir como mínimo con los requisitos de seguridad que se establecen en los cuadros de los anexos A, B, C, D, E y F, del presente capítulo.
Artículo 72.- Los sistemas de evacuación serán dise- ñados y calculados en función a los requerimientos que
establecen el Código de la NFPA 101 en el capitulo de Edificaciones de Hospedaje. Artículo 73.- Dependiendo de la clasificación y altura
de la edificación de hospedaje se establece la necesidad de sistemas de agua contra incendios. En caso de que la edificación cuente con playas de estacionamiento subterráneas, cuya sumatoria de áreas sean mayores a 500 m 2 y/o 250 m 2 de depósitos o servi- cios generales (área sumada) se requerirá rociadores au- tomáticos de agua contra incendios de acuerdo a lo esti- pulado en el estándar NFPA 13. Artículo 74.- En donde existan cocinas y esto obligue a la necesidad de ductos de evacuación de grasas y hu- mos, estos deberán encontrarse dentro de un ducto cor- tafuego de una hora de resistencia, evitando recorridos horizontales y reduciendo al máximo las curvas. Artículo 75.- Donde se requieran bombas contra in- cendios, estas serán diseñadas, instaladas, probadas y
mantenidas de acuerdo con la Standard NFPA 20. Cuan- do se decida instalar bombas alimentadas por energía eléctrica esta deberá contar con 2 fuentes de suministro eléctrico y un panel de transferencia automático de acuer- do con el Código Eléctrico Nacional. Artículo 76.- Los hoteles de 4 y 5 estrellas deberán contar con un ambiente denominado Centro de Control desde donde se pueda administrar la evacuación de la edificación y todos los sistemas de seguridad. El área mínima deberá ser tal que permita albergar todo el equi- pamiento del Centro de Control y adicionalmente permitir a los Bomberos administrar una emergencia. Esta área deberá estar ubicada en el primer o segundo nivel con acceso directo, desde la vía pública y con una puerta ro- tulada como «Centro de Control». Artículo 77.- Cuando los hoteles requieran la utiliza- ción de helipuertos estos deberán contar con su protec- ción contra incendios adecuado al tipo de riesgo, para el caso de un sistema de generación espuma portátil AFFF, éste nunca será menor a 2 descargas simultáneas de 216 lt/min. por 15 minutos de generación. El sistema de bali- zaje será normado por OACI. Artículo 78.- Cuando los hoteles tengan en su inte- rior, adyacente o como parte de el, casinos, coliseos, cen- tros de convenciones, restaurantes, centros comerciales, lugares de entretenimiento u otros espacios de uso públi- co, deberán contar como mínimo con la protección reque- rida para el hotel, tal como se detalla en los anexos A, B, C, D, E y F del presente capítulo. Artículo 79.- Las instalaciones de almacenamiento, abastecimiento y distribución de gas natural, gas licua- do de petróleo y líquidos combustibles deberán diseñar- se e instalarse de acuerdo con la regulación nacional vigente de acuerdo con la Ley Orgánica de Hidrocarbu- ros No 26221. Artículo 80.- Cuando se decida la instalación de un sistema de administración de humos y/o sistemas de eva- cuación horizontal, deberá cumplirse con el Código NFPA 101 y Estándar NFPA 92.
5∗∗∗∗∗ ∗∗∗∗∗
4∗∗∗∗ ∗∗∗∗
3∗∗∗ ∗∗∗
2∗∗ ∗∗
1∗∗∗∗∗
1.Hasta 4
2.Entre 5 y 10
(1) Los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas de 5 hasta 8 niveles podrán tener
una red de agua contra incendio de tipo Montante Seca con un diámetro no
menor de Ø 100 mm, y salidas valvuladas de 65 mm. en cada nivel al
interior de la escalera de escape, de acuerdo a lo estipulado en la Norma
Requisitos de Seguridad. si cumple los siguientes requisitos:
i. Contar con escalera de evacuación de acuerdo a lo indicado en la
ii. Contar con un hidrante contra incendios de la red pública a no más
de 75 m. de distancia medidos de la conexión de bomberos (Siamesa).
iii. La localidad donde se ubicará la edificación deberá contar con una
(2) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores, cuan-
do todos los dormitorios para huéspedes cuenten con una puerta que
abra directamente hacia el exterior, a nivel de la vía publica o del te-
rreno, o hacia un acceso a una salida exterior que cumpla con que el
lado largo del balcón, porche, galería o espacio similar se encuentre
abierto por lo menos en un 50%, dispuesto para impedir la acumula-
ción de humos y además cumplir con los requisitos establecidos en el
Código NFPA 101
(3) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores siempre y
• La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12.0 m me-
didos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación mas
cercana, o
• La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30.0 m me-
didos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación más
cercana, además cuente la edificación con 2 rutas de evacuación y no exis-
tan corredores sin salida de más de 12.0 m de distancia de evacuación.
Sistema de detección y alarma de
incendios centralizado
Teléfono de Bombero
Señalización e iluminación de
Red húmeda de agua contra
incendios y gabinetes de mangueras
Mas de 5 niveles
1. Ver Nota
Entre 5 y 10 niveles
3. obligatorio
Mas de 10 niveles
(1) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores cuan-
abra directamente hacia el exterior, a nivel de la vía publica o del terre-
no, o hacia un acceso a una salida exterior que cumpla con que el lado
largo del balcón, porche, galería o espacio similar se encuentre abierto
por lo menos en un 50%, dispuesto para impedir la acumulación de
humos y además cumplir con los requisitos establecidos en el Código
(2) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores siempre y
• La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12 m medi-
dos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación mas
• La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30 m medi-
dos desde la puerta de la habitación hasta la salida de evacuación más
tan corredores sin salida de más de 12 m de distancia de evacuación.
320684 NORMAS LEGALES
(1) Los Hostales de 1, 2 y 3 estrellas de 5 hasta 8 niveles podrán tener
menor de Ø 100 mm., y salidas valvuladas de 65 mm. en cada nivel al
Requisitos de Seguridad si cumple los siguientes requisitos:
Contar con escalera de evacuación de acuerdo a lo indicado en la
Contar con un hidrante contra incendios de la red pública a no más
de 75.0 m. de distancia medidos de la conexión de bomberos (Siamesa).
La localidad donde se ubicará la edificación deberá contar con una
• La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 12.0 m. me-
• La distancia de recorrido del evacuante no sea mayor a 30.0 m. me-
tan corredores sin salida de más de 12.0 m. de distancia de evacuación.
(1) No serán requeridos sistemas automáticos de rociadores cuando
todos los dormitorios para huéspedes cuenten con una puerta que abra
directamente hacia el exterior, a nivel de la vía publica o del terreno, o
hacia un acceso a una salida exterior que cumpla con que el lado largo del
balcón, porche, galería o espacio similar se encuentre abierto por lo menos
en un 50%, dispuesto para impedir la acumulación de humos y además
cumplir con los requisitos establecidos en el Código NFPA 101
Sistema de detección de incendios a pilas en los
Iluminación de emergencia en los lugares que
cuenten con red de energía eléctrica
INFRAESTRUCTURA MINIMA PARA UN
ESTABLECIMIENTO DE HOSPEDAJE CLASIFICADO COMO ALBERGUE
Sistema de detección y alarma de incendios centralizado
Señalización e iluminación de emergencia Extintores portátiles
Artículo 81.- Las edificaciones de Salud deberán cum- plir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad los cuales aplican a todas las áreas internas de la edifica- ción como cafetería, tienda de regalos, sala de reuniones y/o áreas complementarias.
ción e Ilu-
Rocia-
Hospital (400 camas o mas)
Hospital (150 a 399 camas)
Hospital (50 a 149 camas)
Hospital (menos
Centro Hemodador
1. Obligatorio cuando la edificación tiene 3 niveles o mas
2. Obligatorio cuando la edificación tienen 2 o mas niveles
Artículo 82.- Todo local de salud tipo hospital deberá
tener al menos una división resistente al fuego por piso
de hospitalización que genere áreas de refugio de acuer-
do con:
- De 3 niveles o menos = mínimo 1 hora de resistencia
- De 4 niveles o mas = mínimo 2 horas de resistencia
- Cada área de refugio generada deberá tener como
mínimo una salida o escalera de evacuación.
- Para estimar el área mínima de refugio deberá consi- derarse:
- En hospitales o lugares de reposo = 2.8 m 2 por per-
- En instalaciones con pacientes en silla de ruedas = 1.4 m 2 por persona
- En los pisos que no alberguen pacientes internados
ni pacientes en camilla = 0.5 m 2 por persona
Artículo 83.- Todo local de salud tipo hospital deberá tener cerramientos contrafuego de 1 hora en locales de 3 pisos o menos y 2 horas en locales de 4 pisos y más para las siguientes áreas:
- Salas de operación
- Salas de cuidado intensivo
- Salas de Diálisis
Artículo 84.- Todo local de salud de 2 o más niveles deberá contar con teléfono para bomberos y un sistema de evacuación por voz. Artículo 85.- Los laboratorios en locales de salud en donde se utilicen materiales inflamables, combustibles o riesgosos considerados como de riesgo severo deberán estar protegidos de acuerdo con la norma NFPA 99, Stan- dard for Health Care Facilities. Artículo 86.- Las áreas de riesgo en locales de Salud deberán ser protegidas con cerramiento contrafuego de:
- Salas de calderas y de calefactores alimentados a combustible: 1 hora
- Lavanderías centrales más de 10 m2 de superficie:
- Laboratorios usando materiales inflamables o com-
bustibles distintos a riesgo severo: Puertas con cierre au- tomático
- Laboratorios usando materiales clasificados de ries-
go severo:1 hora
- Talleres de pintura que emplean sustancias y mate-
riales riesgosos distintos a riesgo severo: 1 hora
- Talleres de mantenimiento de la planta física: 1 hora
- Salas donde se guarda la ropa para lavar :1 hora
- Almacenes de materiales combustibles entre 4.5 m 2 y 10.0 m 2 : Sin requerimiento
- Salas de almacenamiento con más de 10 m2 de su- perficie para almacenamiento de materiales combustibles
- Salas de recolección de residuos :1 hora
- Todos los muros internos y particiones en los locales
de salud de 4 pisos o más deberán ser de materiales in- combustibles o de combustión limitada.
Artículo 87.- Las dimensiones de las puertas y esca- leras de evacuación deberá cumplir lo establecido en la norma de requisitos de Seguridad. El ancho mínimo de un puerta de evacuación ubicado en un pasadizo será de 1.20 m. cuando conduzca en un solo sentido a un área de refugio y de 2.40 m cuando divi- da el área en dos zonas de refugio. En este ultimo caso, las hojas de las puertas deberán abrir en sentidos opues- tos. Artículo 88.- Las escaleras de evacuación deben per- mitir el giro de una camilla considerando que miden 0.60 m. por 2.50 m. de largo.
Artículo 89.- Las edificaciones de comercio deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguri- dad:
Tienda de área techada total menor a 100 m 2
Tienda de área te-
chada total mayor a 100 m 2 y menor a 750 m 2
chada total mayor a 750 m 2 y menor a 1500 m 2
Tienda de planta techada de área mayor a 1500 m 2
Conjunto de tiendas de un solo
nivel y menor a
m 2 de área de
nivel y área techa- da entre 500 m 2 y
tiendas de un solo
techada mayor a
Conjunto de tiendas entre dos y tres niveles, con
tiendas entre dos y
tres niveles, con
área mayor a
tiendas de mas de tres niveles
de área menor a
no mas de 3 ni-
veles - Ver Nota 3
m 2 por piso y
mas de 3 niveles
Centro comercial de área mayor a
m 2 y menor de
de área mayor a
m 2 , por piso -
Con techo común
Sin techo común
un solo nivel y menor a 1000 m 2
320686 NORMAS LEGALES
un solo nivel y área de venta mayor a
m 2 y menor
de 2000 m 2
Supermercados de un solo nivel mayor a 2000 m 2 de área de venta
Supermercados entre uno y tres niveles, con área menor a 1000 m 2 por piso
mas de tres niveles y área menor a
m 2 por piso
Supermercados de mas de un nivel y área mayor a
(puestos independientes)
Restaurantes de área total cons-
truida menor a
área total cons- truida mayor a
m 2 y menor a
1) A partir de 250 m 2 de área. 2) Cuando los requerimientos de agua (caudal y presión) del sistema de rociadores puedan ser abastecidos por el servicio de agua de la localidad, estos podrán conectarse directamente con la red pública, siempre y cuando exista una compañía de bomberos en la localidad. 3) Es requisito obligatorio contar con hidrantes que provean un caudal total mínimo de 750 gpm. (caudales sumados). 4) Serán requeridos hidrantes de la red publica con un caudal suficiente para el máximo riesgo, de acuerdo con la formula ISO. 5) Únicamente estaciones manuales y alarma de incendios 6) Cuando las rutas de evacuación así lo exijan 7) Para construcciones de un solo nivel, para edificaciones de 2 o más niveles se aplicaran los requerimientos de protección contra in- cendios de los Conjuntos de Tiendas.
Artículo 90.- Las Galerías Comerciales y Conjunto de Tiendas de no mas de 3 niveles, deberán contar con una separación contra fuegos no menor de 1 hora, de manera de agrupar locales que tengan un máximo 20.0 m lineales de frente. Las paredes posteriores colindantes con otra tienda, deberá tener separación corta fuego con una resistencia mínima de 1 hora. No se requiere compartimentación cor- ta fuego en el frente de la tienda. Artículo 91.- Las Galerías Comerciales y Conjunto de Tiendas de 4 niveles o mas, deberán contar con una se- paración contra fuegos no menor de 2 horas, de manera de agrupar locales que tengan un máximo 20.0 m. lineal de frente.
Las paredes posteriores colindantes con otra tienda, deberá tener una separación corta fuego con una resis-
tencia mínima de 2 horas. No se requiere compartimenta- ción corta fuego en el frente de la tienda.
Artículo 92.- Las edificaciones comerciales deberán
contar con el número de escaleras de evacuación y sali-
das de emergencia necesarias, de acuerdo con el cálculo de evacuación establecido en la norma A.070. Artículo 93.- En Centros Comerciales bajo un mis-
mo techo estructural, la distancia máxima de recorrido
es de 45.0 m a una salida de evacuación o de la edifi-
cación cuando no se cuenta con un sistema de rociado- res y de 60.0 m. cuando la edificación cuenta con rocia- dores.
Artículo 94.- En edificaciones de uso de Centro Co-
mercial bajo un mismo techo estructural, se podrá tener
una distancia máxima de recorrido de 60.0 m. adiciona- les, tomados desde la puerta de salida de la tienda hasta la salida más cercana de la edificación, siempre y cuando
se cuente con los siguientes componentes:
a) Rociadores instalados en el 100% del Centro Co- mercial, incluyendo áreas comunes de circulación te-
b) Sistema de administración de humos de acuerdo con la Guía NFPA 92B. c) Compartimentación contra fuego no menor de 1 hora entre locales, para centros comerciales de 3 pisos o me-
nos, y de 2 horas para 4 pisos o más.
Artículo 95.- Cuando la puerta de salida al exterior no
sea claramente visible, desde algún punto del local, de-
berá colocarse la señalización respectiva.
Artículo 96.- Toda edificación comercial, que cuen-
ta con áreas bajo nivel del piso, con un área total mayor de 250 m 2 , deberá contar con un sistema automático de
rociadores. Cuando los requerimientos de agua (cau-
dal y presión) del sistema de rociadores puedan ser
abastecidos por el servicio de agua de la localidad, es-
tos podrán conectarse directamente con la red pública,
siempre y cuando exista una compañía de bomberos
en la localidad. Artículo 97.- Los sistemas de detección y alarma, de-
berán reportar a un lugar con personal entrenado las 24
horas, o reportar vía telefónica a un punto que cumpla
con estos requisitos. Artículo 98.- En caso de tiendas ubicadas al inte-
rior de centros comerciales, complejos comerciales, ga-
lerías comerciales, estas deberán cumplir con los re-
quisitos de protección contra incendios con del local
Artículo 99.- Las edificaciones para uso de oficinas deberán cumplir con los siguientes requisitos de segu- ridad:
de incendios centralizado
incendios y gabinetes de
CAPITULO X EQUIPOS Y MATERIALES PARA SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS
Artículo 100.- Las edificaciones deben ser protegi- das con un sistema contra incendios en función al tipo, área, altura y clasificación de riesgo, estos sistemas re- quieren de una serie de partes, piezas y equipamiento que es necesario estandarizar, para que puedan ser com- patibles y ser utilizados por el Cuerpo de Bomberos y permitir los planes de apoyo mutuo entre empresas e instituciones. Artículo 101.- Los equipos que se estandarizan en esta norma no pueden ser variados, en ninguna otra regulación. Se aceptaran solo piezas de fabrica, construidas como un conjunto, no se aceptaran equivalentes, piezas o par- tes que modifiquen, o sirvan como ampliación, conexión o cualquier otro dispositivo que se utilice con el propósito de adecuar o modificar los dispositivos regulados en el presente capitulo. Artículo 102.- Los distintos sistemas de protección con- tra incendios, que se establecen en la presente Norma deben ser diseñados bajo estándares confiables de reco- nocido prestigio internacional, y mientras en el país no se desarrollen estándares nacionales, se utilizaran los si- guientes:
a) Para el diseño, e instalación de sistemas de rocia-
dores automáticos, de tipo cerrado y con bulbo, se utiliza-
ra la norma NFPA 13
b) Para el diseño e instalación de sistemas de rocia-
dores especiales, llamados spray, sin bulbo, y utilizados
para el enfriamiento de recipientes y estructuras, se utili- zara la norma NFPA 15
c) Cuando los sistemas de suministro de agua se
desarrollen sin la necesidad de un sistema de bombeo,
a través de un tanque elevado, se utilizara la norma NFPA 24
d) Cuando el suministro de agua se desarrolle utili-
zando una bomba, se debe utilizara la norma NFPA 20, tanto para motores petroleros o eléctricos. Cuando la ener- gía se base en corriente eléctrica
e) Cuando se requiere obligatoriamente una fuente al-
terna, el sistema de energía debe ser diseñado e instala-
do según NFPA 70.
f) Para sistemas de bombeo menores a 500 gpm no
se requieren bombas de tipo listadas UL. Pueden utilizar-
se sistemas de bombeo que dispongan de una certifica- ción independiente al fabricante que garantice la capaci- dad de la curva de bombeo.
g) Cuando el sistema de alimentación de agua pro-
venga directamente de la red pública, sin necesidad de bomba ni reserva de agua contra incendio se instalaran
sistemas de doble check con medidor de caudal según NFPA 24.
h) Para el diseño e instalación de montantes y gabi-
netes de agua contra incendios, se utilizará el estándar
Artículo 103.- Las roscas que deben utilizarse en cual- quier dispositivo de combate de incendios tanto para abas- tecimiento, descarga de agua o combate de incendios, tendrán 9 hilos por pulgada para roscas NH de 40 mm. (1 1 / 2 ") de diámetro y 7 ½ hilos por pulgada para roscas NH de 65 mm. (2 1 / ") de diámetro. Artículo 104.- Los casos no contemplados en la pre- sente Norma podrán ser referidos a los códigos y están- dares pertinentes de la NFPA con la autorización de la Autoridad Competente.
SUB-CAPITULO II CONEXIÓN DE BOMBEROS
Artículo 105.- El dispositivo de conexión, mediante el cual las unidades del Cuerpo de Bomberos suministran agua al interior de las tuberías de las redes de agua con- tra incendios, sistemas de rociadores o cualquier otro sis- tema de extinción de incendios en base a agua, de forma de suministrar un caudal adicional de agua para la extin- ción de un incendio, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Todo sistema de agua contra incendios, sin impor-
tar el tamaño, debe contar con Conexión para Bomberos.
b) La Conexión para Bomberos debe ser visible, de
fácil acceso e identificable y preferentemente ubicarse en
la fachada más próxima a la vía pública.
c) El espacio circundante de la Conexión para Bombe-
ros, debe ser amplio en sus cuatro lados, de forma tal que
permita la rápida conexión de mangueras sin obstrucción o restricción alguna.
d) La distancia con relación al piso no debe ser me-
nor de 0.30 m ni mayor de 1.20 m medidos ambos des- de el nivel de piso terminado al borde inferior de los acoples.
e) Las bocas de inyección deben ser orientadas de
forma directa y perpendicular hacia la pista donde se ubi-
cará la unidad del Cuerpo de Bomberos.
f) Se debe instalar una Conexión para Bomberos por
cada sistema que tenga la edificación. La ubicación debe preferirse cercana a los hidrantes de la vía publica.
g) No deberán existir válvulas de control entre la Co-
nexión de Bomberos y el sistema contra incendios. Debe-
rá instalarse una válvula check listada en cada Conexión de Bomberos.
h) Las Conexiones de Bomberos deberán tener al me-
nos 2 conexiones de 65 mm. (2 ½") de rosca continua
NHS. Adicionalmente debe tener la cantidad de entradas (ingresos) que requiera el sistema de agua, el cual debe ser calculado para el máximo caudal que demande el
máximo riesgo, a razón de 945 L/min (250 gpm) por cada entrada (ingreso).
i) En edificaciones de vivienda multifamiliar con área
por nivel no mayor a 300 m 2 , y de altura no mayor a 10 niveles se podrá utilizar Conexión para Bomberos de una
sola entrada.
Artículo 106.- Los sistemas de rociadores, espuma, diluvio, y/o cualquier otro sub sistema de protección con-
tra incendios basado en agua, que no se muestre hacia la vía publica y/o se encuentren en el interior de la edifica- ción en el primer piso, requieren contar también con Co- nexión para Bomberos, con una capacidad de abasteci-
miento para el 100% de demanda del sistema de agua que requiere el sistema especifico que alimenta. Estos caudales no son sumatorias por cada sub sistema, de- biendo utilizarse solo el riesgo hidráulicamente más de-
mandante en caudal. Artículo 107.- Las Conexiones para Bomberos, pue- den ser del tipo poste, empotradas, adosadas, de pared,
en acabados de materiales diversos, no deben ser pinta- das y no es necesario que sean de color rojo. La ubicación en la fachada de la edificación, debe ser tal que permita su uso, sin dificultar maniobras de eva- cuación de personas, ni ingreso a la edificación tanto a
pie como con unidades de bomberos. Artículo 108.- Las Conexiones para Bomberos, deben ser compatibles con las mangueras del Cuerpo de Bom- beros, en una conexión de rosca hembra, de giro perma- nente. Es obligatorio que cada uno de los ingresos cuente
con una tapa, esta puede ser del tipo tapón macho, o de tapas fabricadas específicamente de su uso (tapas fran- gibles)
Artículo 109.- Las Válvulas de Sectorización y Con-
trol son equipos que aíslan un tramo o una red de tube-
rías, de manera que interrumpen el suministro de agua desde la fuente de bombeo hacia las montantes o dispo- sitivos de extinción de incendios. Las válvulas deberán ser del tipo indicadoras y lista- das para uso en sistemas de protección contra incendios y podrán ser de los siguientes tipos:
Válvulas de compuerta de vástago expuesto ascen- dente y volante no ascendente con sentido de cierre y apertura convencional, tipo cuña y bonete empernado (OS&Y), con las siguientes características:
a) Válvulas de tipo OS&Y deben ser utilizadas en las
succión y descarga de la bomba principal, así como en
todos los sub sistemas que se requieran. Solo podrán uti- lizarse válvulas reconocidas por un Certificador para uso de redes de agua contra incendios.
320688 NORMAS LEGALES
b) Deben estar provistas de cadena y candado asegu-
rando el flujo de ingresos y salidas hacia y desde el SCI y cuando se disponga de un sistema de detección y alar- ma, deberán ser monitoreados por el mismo.
c) No son permitidas en sistemas de agua contra in-
cendio, otras válvulas de sectorización, sobre el nivel de
piso que las válvulas de vástago expuesto; salvo otro tipo de válvula aprobado por un certificador para equipos con- tra incendios.
d) Cuando, no puedan ser instaladas válvulas indica-
doras de poste se podrán utilizar válvulas de vástago ex- puesto, en buzones adecuados, con dimensiones suficien- tes, que permita el acceso, mantenimiento y reemplazo
de la unidad sin dificultad para el operador.
Válvulas Indicadoras de Poste (PIV), con las siguien- tes condiciones:
a) Este tipo de válvula debe ser utilizada solo para sec-
torizar redes de agua contra incendios enterradas.
b) Se les debe proveer de candado, y ser monitorea-
das por el sistema centralizado de detección y alarma de incendios.
c) Estas válvulas no deben ser utilizadas para sectori-
zar partes de un sistema como hidrantes, sistemas de ro- ciadores o montantes.
Válvulas tipo Check, con las siguientes características
a) Son aquellas que permite el flujo de agua en una
b) En sistemas de agua contra incendio solo podrán
utilizarse válvulas checks aprobadas para uso contra in- cendios, así mismo debe tenerse en consideración la po-
sición y horizontalidad o verticalidad del sistema de tube- rías a la que sirven.
c) Cuando sea necesaria la instalación de válvulas
check, estas debe ser ubicadas en lugares que permitan
su mantenimiento y purga.
Válvulas Reductoras de Presión, con las siguientes condiciones:
a) Cuando se requieran válvulas reductoras de pre-
sión no serán permitidas válvulas estranguladoras de flujo.
b) Siempre deberán tener un manómetro aguas arriba
y aguas abajo de la válvula
a) Todas las válvulas para uso de gabinetes, casetas,
uso de bomberos o brigadas contra incendios deben ser
listadas para el tipo de sistema al que sirven, ya sea hú- medo o seco. No es permitido el uso de válvulas de siste- mas secos en redes húmedas.
b) Las válvulas permitidas son de forma angular o rec-
ta, de tipo compuerta o globo. No se permiten el uso de
válvulas de apertura rápida, de media o un cuarto de vuelta, ni ninguna otra que cuya apertura o cierre requiera de menos de 5 segundos.
c) Las válvulas a ser utilizadas en sistemas de agua
contra incendio, deben ser del tipo aprobadas, por UL o cualquier certificador equivalente.
d) Las válvulas no necesariamente deben ir en gabi-
netes, y cuando se decida su uso en un gabinete, este debe tener las dimensiones mínimas que permita la co- nexión y desconexión de forma rápida de mangueras, así como la manipulación de la válvula, con un espacio míni- mo de 2,50 m. alrededor del manubrio.
e) Las válvulas de 65 mm. (2½") de diámetro que se
instalen en las montantes de agua contra incendio en edi- ficios no deben ir dentro de un gabinete.
SUB-CAPITULO IV GABINETES, CASETAS Y ACCESORIOS
Artículo 110.- Los Gabinetes de Mangueras Contra Incendios son Cajas que contienes en su interior la man- guera, pitón y la válvula de control, del tamaño necesario para contenerlos y utilizarlos, diseñado de forma que no interfiera con el uso de los equipos que contiene. Artículo 111.- Los gabinetes contra incendios tendrán en su interior una manguera de 40 mm. (1 ½") de diáme- tro y 30.0 metros de longitud, así como un pitón de combi-
nación. Los pitones de chorro sólido no serán permitidos al interior del gabinete. Se pueden utilizar mangueras de 15.0 metros de longi- tud cuando el riesgo así lo requiera y el área disponible no
permita el tendido y uso de mangueras de 30.0 metros. Cuando se requieran pitones de chorro sólido. Estos pueden ser utilizados, pero no como conexión directa de uso en gabinetes, y tendrán que ser valvulados en el mis- mo piton.
Artículo 112.- Los gabinetes contra incendios pueden ser adosados, empotrados o recesados, con o sin puerta, de vidrio o sólida o cualquier combinación de estos. Los materiales de acabado pueden ser cualquiera que se re- quiera acorde con los materiales de arquitectura donde se ubica el gabinete. La puerta de los gabinetes no po- drán tener llave, ni ningún dispositivo que impida su aper- tura directa.
Artículo 113.- Donde se utilicen gabinetes del tipo rom-
per-el-vidrio, deberá instalarse de forma segura, el dispo-
sitivo usado para poder romper el vidrio, deberá ubicarse
en un lugar adyacente al gabinete y de libre disposición. Artículo 114.- Los gabinetes se deben señalizar de
acuerdo con la NTP 399.010-1 cuando no sean visibles y
cuando tengan puerta sólida. Adicionalmente todos los gabinetes sin excepción deben indicar como medida de precaución lo siguiente : «Equipo contra incendio solo para ser utilizado por personal entrenado» Artículo 115.- Los gabinetes pueden tener válvula de
40 mm. (1½") recta o angular, también pueden tener sali- da de 65 mm. (2 ½"), con reductor de 65 mm. a 40 mm.
(2 1 / " a 1 1 / ") o ambas válvulas.
Artículo 116.- Las válvulas de los gabinetes deberán ubicarse a una altura no menor de 0.90 m ni mayor a 1.50 m sobre el nivel del piso, medidos al eje de la válvula. Artículo 117.- Cuando una edificación no es protegi-
da por un sistema de rociadores, deben instalarse la can- tidad de gabinetes necesarios para que la manguera pue- da llegar a cubrir todas las áreas, con un recorrido real de 25.0 metros y un chorro adicional de 7.0 metros, luego de voltear en esquinas. No está permitida la ubicación de gabinetes en base a radio de cobertura.
Artículo 118.- La ubicación de extintores no necesa- riamente obedece a la ubicación de gabinetes. No es ne- cesario instalar extintores en el interior de las cajas de
gabinetes, ni equipamiento como hachas, barretas, o lin- ternas. Al interior del gabinete solo son necesarios la vál- vula, la manguera y el pitón. Artículo 119.- Cuando se decida por la instalación de gabinetes con rack porta mangueras, este debe ser del
tipo que permita ser utilizado por una sola persona, con- tar con brazo de ajuste de manguera y ser listado. Artículo 120.- Es permitido en uso de mangueras colo- cadas sobre rack porta mangueras, directamente a la mon- tante o ramal de abastecimiento sin el uso del gabinetes.
Artículo 121.- Dentro del gabinete, la válvula en cual- quier posición (totalmente abierta o totalmente cerrada), debe tener al menos 25.4 mm, (1") de distancia con el gabinete, de manera de permitir la operación de la manija de la válvula.
Artículo 122.- Las Casetas Contra Incendios tienen como propósito almacenar, cerca al riesgo, equipo contra incendios de primera respuesta y así como complemen-
tario. Se ubicaran en función al tipo de instalación y edifi- cación, pueden de dimensiones y formas variadas. Artículo 123.- Cuando se utilicen mangueras pre-co- nectadas en este tipo de casetas, debe utilizarse hasta una distancia máxima de 90.0 metros, pudiendo ser una combinación de mangueras de 65 mm (2 ½") y 40 mm (1
½"), los pitones serán del tipo de combinación (chorro- niebla) y valvulados. Artículo 124.- Las Mangueras Contra Incendio pue- den ser de tipo chaqueta simple o doble chaqueta, extraí- das. Su número y ubicación están en función al tipo y ta- maño del riesgo, clasificación del riesgo de la edificación, tipos de maniobras para el combate del incendio, requeri- miento del asegurador, durabilidad y confiabilidad entre otros factores. Este requerimiento será definido y especi- ficado en cada proyecto por el proyectista. Para riesgos industriales no serán aceptadas las man- gueras denominadas para uso de rack o porta manguera (Rack & Real), salvo en áreas de oficinas administrativas o riesgos clasificados como «Ligero» Artículo 125.- En instalaciones industriales en donde predominen los derivados de hidrocarburos, solventes,
alcoholes, se deben utilizar mangueras extruidas de ma- terial sintético Artículo 126.- En gabinetes contra incendio se utiliza- ran solo mangueras de 40 mm. (1½") de diámetro, las man- gueras de 65 mm. (2 ½") solo se permiten en Casetas Con- tra Incendios. También son permitas mangueras de 45 mm. (1 ¾") de pulgadas con acoples de 40 mm. (1 1/2"). Artículo 127.- Los acoples deben fijarse a la mangue- ra mediante el un anillo a presión, garantizados para una presión de trabajo mínima de 10,34 bar (150 psi.) Artículo 128.- Los Pitones Contra Incendio son equi- pos utilizados para el combate de incendios, el cual se instala al final de la manguera, y deben cumplir con lo siguiente:
a) Deben ser listados para el uso.
b) El galonaje que se utilice para el cálculo del caudal
de los pitones debe ser medido a 6,89 bar (100 psi).
c) En edificaciones, la presión que debe calcularse en
la punta del pitón descargando al máximo caudal será de
4,14 bar (100 psi) No se aceptaran cálculos hidráulicos
que no tengan como presión mínima 60 psi medidos en la descarga del pitón a máximo caudal de diseño del pitón que se utiliza.
d) En instalaciones donde deban enfriarse tanques de
almacenamiento de combustibles de diámetro mayor a 10 m o tanques de GLP de capacidad mayor a los 7,570 li- tros (2,000 galones) medidos en volumen de agua, es necesario disponer de no menos 2 pitones de chorro sóli- do de 1 324,75 l/min (350 gpm) cada uno y un monitor por cada pitón para efectos de enfriamiento a distancia de la zona de impacto de la llama, en adición al sistema de di- luvio según el estándar NFPA 15.
Artículo 129.- Las Salidas son las salidas con válvu- las de apertura y cierre de 65 mm (2 ½") de diámetro, con válvulas rectas o angulares, húmedas o secas, según sea el diseño de la red y que se ubican como parte de una red de agua contra incendios, en lugares estratégicos para uso exclusivo de bomberos. Artículo 130.- En edificaciones donde se requiera de montantes de agua contra incendios, se ubicara una sali- da válvulada para uso de bomberos por cada nivel y por cada montante.
Artículo 131.- Los Hidrantes de Vía Publica deben ser solamente abastecidos por el sistema de agua de servicio público. No es permitida la instalación de hidrantes abasteci- dos desde una red privada interna y que se encuentren conectados a la misma bomba y reserva del sistema de agua contra incendio, salvo en actividades mineras y pe- troleras, donde no exista Cuerpo de Bomberos y el cau- dal demandante por hidrantes haya sido considerado, en adición al requerimiento de agua del sistema que abaste- ce la red de agua contra incendio. Artículo 132.- Los hidrantes deben ser instalados pre- feriblemente en las esquinas de las calles, con las bocas de salida ubicadas hacia la pista, en donde se estaciona- rá el camión contra incendios. La válvula de sectorización deberá ubicarse a una distancia no mayor de 1.00 m. No es permitido el uso de válvulas indicadoras de poste (PIV) como válvulas de sectorización. Artículo 133.- Los hidrantes deben ser instalados con una distancia no mayor de 100 metros entre ellos, y pueden instalarse hidrantes intermedios si el sistema así lo requiere. Solo en áreas clasificadas como residenciales con vi- viendas o edificios residenciales de máximo 9 pisos de altura, se podrán instalar hidrantes cada 200 metros de distancia Artículo 134.- El caudal de abastecimiento que requie- re cada hidrante o la suma de varios en las misma man- zana o adyacente, según clasifica la NTP 350.102 debe ser como mínimo el siguiente caudal:
Áreas residenciales requieren de 250 gpm. Áreas Residenciales en edificios mayores de 5 niveles requieren 500 gpm. Áreas de industria Liviana requieren 750 gpm Áreas de industria pesada requieren 1000 gpm Áreas de industria de Alto riesgo requieren 1000 gpm por hidrante y sumando los caudales de 3 hidrantes re- quieren 3000 gpm
Áreas comerciales con edificios de más de 5 niveles y 500 m 2 de planta requieren 1000 gpm Centro comerciales de mas de 5000 m 2 , con tiendas por departamentos de mas de 3000 m 2 (área total), su- mándolos caudales de 3 hidrantes requieren 2000 gpm.
Artículo 135.- La tubería de alimentación para hidran- tes, no podrá ser menor de :
- 4" de diámetro para hidrantes menores a 1890 l/min
- 6" de diámetro para hidrantes menores a 2830 l/min
- 8" de diámetro para hidrantes menores a 3780 l/min
Artículo 136.- En donde se requieran hidrantes con capacidad mayor de 2830 l/min. (750 gpm), estos deben
tener una salida tipo macho de 146 mm. de acuerdo con
la NTP 350.102. Artículo 137.- Los hidrantes existentes en la vía públi-
ca, al inicio de un nuevo proyecto, son la base de cálculo mínima, los requerimientos adicionales de caudales y nu- mero de hidrantes que se determinen por cada riesgo, deberán ser adquiridos a la empresa responsable del su- ministros de agua de la localidad. Una vez instalados, solo pueden ser utilizados en caso de incendio por el Cuerpo
de Bomberos del Perú Artículo 138.- Hidrantes de poste de tipo cuerpo seco, solo pueden ser utilizados en distritos y regiones en don- de la temperatura descienda a 4 grados centígrados y pudiera haber congelamiento. En otras áreas geográficas no deben ser instalados. Artículo 139.- Hidrantes de poste de tipo cuerpo hú- medo, son obligatorios de instalar a partir del año 2007 en todas las ciudades en donde no exista posibilidad de con- gelamiento. Deben dejarse con la válvula de control siem- pre abierta. Artículo 140.- Hidrantes subterráneos, solo pueden ser utilizados en riesgos especiales en donde la maqui- naria y movimiento pone en riesgo al hidrante de poste, por golpe, tales como aeropuertos, puertos, patios de maniobra de contenedores, entre otros similares. Cuando se instalen estos deben se señalizados