Source: http://parlons-securite-incendie.fr/index.php/rubriques/electricite-eclairage?start=36
Timestamp: 2018-10-23 21:36:31+00:00
Document Index: 198738862

Matched Legal Cases: ['§4', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', '§ 1', '§ 3']

Total 88 articlesAffichage 37 - 48 articles	 Default 5 10 20 30 50 100 150 200 Page 4 sur 8
Concernant l'article PS 20§4, comment doit-on comprendre le terme : "une dérivation issue directement du tableau principal" ? Cela signifie t'il directement depuis le TGBT et donc il n'y aurait plus de désenfumage pour toute coupure de l'alimentation normale du PS ?
Dans un parking classé PS du 1er groupe, comment doit être géré l'éclairage de sécurité d'évacuation en toiture ou sur des zones de parking non couverte?
Je vais ouvrir un commerce de type M catégorie 5, avec un effectif maximum de 40 personnes. Le commerce est composé d'un dégagement d'entrée et d'une surface de vente (environ 55 m²). Pour l'issue de secours, nous avons un accord avec le propriétaire du garage mitoyen pour utiliser sa porte comme sortie (la porte de communication entre la boutique et le garage est créée). Je souhaitais savoir si je devais mettre des BAES et si oui, où?
Je loue en meublés cinq petits logements (habitation principale des locataires) faisant partie d'une maison entière, rdc et un étage. Dois-je poser dans le couloir du haut et du bas des panneaux lumineux de sortie de secours? Ou autre..??
Dans un ERP de type R, je dois faire remplacer des boutons poussoirs sur un tableau divisionnaire dédié uniquement à ces boutons. Ce tableau ce trouve dans un local destiné aux appariteurs. Ces boutons poussoirs commandent des luminaires. Faut-il une habilitation électrique pour les utiliser.
D'ici le 1er juillet 2017, il existe une coexistence entre les classes et les Euroclasses des câbles d'énergie et de communication. Après le 1er juillet 2017, seules les Euroclasses resteront. Le SYCABEL a créé un guide expliquant l'application des Euroclasses et préconise des types d'Euroclasses en fonction des types d'ERP et de leur catégorie. Actuellement, cela reste une préconisation, mais le règlement de sécurité va-t-il être amendé?
Question relative à l’emplacement d’un arrêt d’urgence électrique.
4968 vue(s)
Je souhaiterais savoir si pour un gîte d'étape (Max 22 Pers.) classé ERP de 5ème catégorie de type O, il est obligatoire d'avoir une coupure (électrique) pompier d'urgence à l'extérieur du bâtiment. Rien n’est prévu à cet effet dans la réglementation incendie pour un tel ERP.
L'article PE 24, nous précise que l'emploi des fiches multiples est interdit. Peut-on considérer qu'un dispositif de "rallonge" avec interrupteur et le "NF" est autorisé ?
Dans un établissement J4, pouvez-vous confirmer que mon arrêt d'urgence électrique doit couper tout y compris tous les éclairages, pour respecter la demande de commission de sécurité suivante : « Assurer la coupure de l'ensemble des installations électriques, hors installations de sécurité, à partir de l'arrêt d'urgence, conformément aux articles EL 4 et EL 11 » ?
Concernant un établissement J4, pouvez-vous me confirmer que le TGS tel que demandé dans l'article EL 15 § 1 doit être installé dans un local de service électrique obligatoirement différent du TGBT et isolé aux conditions EL 5 - § 3 b ?
Pourriez-vous me dire pourquoi doit-on mettre des bobines MX sur les alimentations électriques des portes coulissantes à fermeture automatique des blocs opératoires? En cas d'incendie il est prévu que l'ouverture de la porte coulissante se fasse depuis la motorisation de celle-ci, un contact sera rajouté sur la carte et depuis ce contact on renverra un fil vers la centrale incendie.