Source: http://docplayer.fi/110139411-Aanevoima-oy-ilmansuojelun-vuosiraportti-2017.html
Timestamp: 2019-12-13 05:45:42+00:00
Document Index: 8402618

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2017"
1 ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2017
3 1. TUOTANTOTIEDOT Höyryntuotanto yksikön omilla höyrykattiloilla vuonna 2017 oli yhteensä Metsä Fibre Oy:ltä ostettiin höyryä yhteensä Ostetun höyryn osuus koko tarpeesta oli 4 %. Kaukolämpöä myytiin Äänekosken Energia Oy:lle Biovoimalaitoksen käyttöaika oli 8324 h, S40:n 577 h ja Högfors:n 179 h. 2. POLTTOAINETIEDOT Biokattilassa poltettiin kuorta ja lietettä yhteensä t ( ), metsäenergiaa ja puusivutuotetteita yhteensä t ( ) sekä jyrsinturvetta t ( ). Kattilassa käytettiin raskasta polttoöljyä, POR 160 t (1 804 ). Lisäksi on käytetty kierrätyspolttoainetta, REF 1&2, t ( ) ja kuitusavea t (7 673 ). Poltettu kuori-lieteseos sisälsi bio- ja kuitulietettä koko vuoden. Lisäksi poltettiin biokaasulaitoksen mekaanisesti kuivattua lietettä. S40-öljykattilassa poltettiin raskasta polttoöljyä t ( ) ja Högfors-kattilassa 608 t (6 836 ). Raskasta polttoöljyä poltettiin kaikissa kattiloissa yhteensä t ( ). Raskas polttoöljy oli Neste Oyj:n toimittamaa öljylaatua Mastera LS420, tammi-kesäkuu Heinäjoulukuussa käytettiin Teboil 0,5% vähärikkistä polttoöljyä 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 Biokattila Biokattilan savukaasupäästöt on raportoitu rikkidioksidin, typenoksidien ja pölyn osalta jatkuvatoimisten mittalaitteiden tulosten perusteella. Hiilidioksidipäästöjen laskennassa on käytetty IPCC:n mukaisia päästökertoimia ja päästökauppalakiin perustuvia kertoimia. Biokattilan polttoainekulutukset sekä muodostuneet kuukausittaiset savukaasupäästöt on koottu taulukkoon 1.
4 Taulukko 1. Biokattilan kuukausittaiset polttoainekulutukset ja savukaasupäästöt vuonna 2017 Kuori Ostopuu Turve REF 1&2 Öljy Kuitusavi SO 2 t NO x t Pöly t Tammikuu ,86 21,91 1,16 Helmikuu ,62 17,41 1,09 Maaliskuu , ,26 15,58 1,15 Huhtikuu ,84 21,09 1,07 Toukokuu ,66 8,28 0,19 Kesäkuu ,85 10,34 0,12 Heinäkuu ,91 18,54 0,25 Elokuu , ,55 13,83 0,38 Syyskuu ,87 15,42 0,43 Lokakuu ,74 17,81 0,54 Marraskuu ,00 16,80 0,90 Joulukuu ,83 18,44 1,09 Yhteensä ,0 195,45 8,37 Biopolttoaineista muodostui hiilidioksidipäästöjä t. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä muodostui hiilidioksidipäästöjä t. Biokattila oli sekä LCP- että rinnakkaispoltolla vuonna Tammikuun alun ylitykset hiukkasissa johtuivat vikaantuneesta mittalaitteesta. Helmikuun 17 päivä mittalaitteet olivat pois laitoksen häiriötilanteen vuoksi. Lisäksi oli ylitys pölypäästöissä (25,24mg/m 3 ). Kyseessä oli häiriötilanne kattilalla. Kattila oli korkeassa kuormassa, jolloin jouduttiin ajaman suurta turveosuutta kuorman säilymiseksi. Kattilan lämpötilojen hallinnan takia primääri-ilma jouduttiin ajamaan käsin, joka lisäsi vielä petin pölyämistä ja nosti päästöjä. Lisäksi sähkösuotimen 2-kenttä oli ottanut huonosti virtoja. Tilanne saatiin hallintaan, kun kuormaa pudotettiin aamuvuoron lopussa. Ylityksestä tehtiin erillinen Vahtihäiriöilmoitus. Maaliskuussa 2017 kattila oli sekä LCP- että rinnakkaispoltolla. Kuukauden alussa oli normaalisti LCP-poltto päällä. Laitoksella aloitettiin polttamaan energiajätettä alkaen. Tätä ehdittiin tehdä vain muutama päivä, kun sähkösuotimen kanssa tuli ongelmia. Laitoksella kevennettiin polttoilmoja ja lopetettiin ulkopuolelta tuodun energiajätteen poltto varmuuden vuoksi viikonlopun ajaksi Viikonlopun aikana sähkösuodin saatiin toimintaan normaalisti ja jatkettiin energiajätteen polttoa alkaen. Sähkösuotimen toimintahäiriö ei näkynyt laitoksen pölypäästöissä. Biokattila oli rinnakkaispoltolla koko huhtikuun. Voimalaitos meni alas paperitehtaan tulipalon sammutusvesien päästyä raakavesipumppaamon sähkötilaan. Biokattila saatiin ajolle aamuyöstä. Biokattila oli rinnakkaispoltolla koko toukokuun. Päästöraja-arvot muutettiin raporttiin vastaamaan jätteenpolttoasetusta. Toukokuussa oli Äänevoiman biokattilan vuosihuoltoseisokki. Laitos ajettiin alas torstaina 4.5. ja ylösajo tapahtui alkuperäisestä aikataulusta reilun vuorokauden myöhässä maanantaina Syynä oli tuhkasiilon sintraantuminen. OPSIS (TOC, HF, HCL) mittalaitteen
5 näytteenoton kanssa oli ongelmia ja kunnossapito tilasi huollon. Tämä näkyi analysaattorin häiriötunneissa. Päästöt olivat kuitenkin maltilliset. Kesäkuussa biokattila oli rinnakkaispoltolla koko kuukauden, eikä luparajaylityksiä tullut. Kattilan ylös/alasajon aikainen laskenta muutettiin vastaamaan uuden luvan määrittelyä. Kattilalla oli suunniteltu vuosihuoltoseisokki Heinäkuussa biokattila oli rinnakkaispoltolla aamuun saakka ja sen jälkeen kattila toimi LCP-poltolla. Luparajaylityksiä ei ollut. Biokattila kävi heinäkuussa kahdesti alhaalla. Ensin 4.7. kattilalla oli häiriö polttoaineensyötössä ja aamuyöllä valtakunnassa ollut sähkökatko toi kaikki integraatin tehtaat alas. Elo-syyskuun kattila oli LCP-poltolla eikä luparajaylityksiä ollut. Lokakuussa pidettiin huoltoseisokki , muuten biokattila oli LCP-poltolla koko kuukauden. Luparajaylityksiä ei ollut. Kattilalla oli normaalitilanne marras-joulukuussa. LCP-poltto oli päällä eikä tullut luparajaylityksiä. Marraskuussa tehtiin erillinen ilmoitus poikkeamasta lupaehtoon 13. Ilmoitus toimitettiin kirjaamoon. Äänevoima Oy:n kattilassa 1 poltettiin jätepolttoainetta ( ) ilman, että rinnakkaispoltto oli päällä. Polttoaine oli Äänekosken suljetun tehtaan jähmeän mustalipeää, EWC koodi Polttoaine oli lupaehdossa 3 mainittua puunjalostuksen tavanomaista jätettä. 3.2 S40 Savukaasupäästöjä laskettaessa on käytetty Nablabs Oy:n suorittamia päästömittaustuloksia. Kattilan mittauksia ei tehty vuonna 2017, joten alla olevat lukemat perustuvat edellisiin mittauksiin. Päästömittaukset tehtiin yhdessä tehopisteessä: noin 20 % kuormalla. Laskennassa käytetyt ominaispäästöarvot on ilmoitettu taulukossa 2. Hiilidioksidipäästöt on laskettu samoin kuin biokattilalle. S40-kattilassa muodostui hiilidioksidipäästöjä 7536 t. Taulukko 2. S40-kattilan ominaispäästöt Päästö yksikkö Ominaispäästö 20 % SO 2 mg/mj 413 NO x mg/mj 185 Pöly mg/mj 10 Kattilan kuukausittaiset polttoainemäärät ja päästöt on ilmoitettu taulukossa 3.
6 Taulukko 3. S40-kattilan kuukausittaiset polttoainemäärät ja savukaasupäästöt POR t SO 2 t NO x t Pöly t Tammikuu 13,8 0,23 0,09 0,01 Helmikuu 49,6 0,83 0,32 0,02 Maaliskuu 2,3 0,04 0,01 0,00 Huhtikuu 13 0,22 0,08 0,01 Toukokuu ,50 8,68 0,66 Kesäkuu 60,1 1,01 0,39 0,03 Heinäkuu 58,2 0,97 0,38 0,03 Elokuu 11,2 0,19 0,07 0,01 Syyskuu 109,6 1,83 0,71 0,05 Lokakuu 72,7 1,22 0,47 0,04 Marraskuu 642,5 10,75 4,15 0,31 Joulukuu 1 0,02 0,01 0,00 Yhteensä 2379,0 39,79 15,36 1, Högfors Vuonna 2017 ei Högforsille tehty päästömittauksia, joten alla esitetyt lukemat ovat edellisen mittauksen perusteella vuodelta Ominaispäästöarvot perustuvat noin 40% tehon ja noin 70% tehon mittauspisteisiin, taulukko 4. Taulukko 4. Högfors-kattilan ominaispäästöt Päästö yksikkö Ominaispäästö n. 40 % n. 70 % SO 2 mg/mj NO x mg/mj Pöly mg/mj Hiilidioksidipäästöt on laskettu samoin kuin biokattilalle ja S40-kattilalle. Högfors-kattilassa muodostui hiilidioksidipäästöjä 1928 t. Högfors-kattilan kuukausittaiset polttoainetiedot ja savukaasupäästöt on ilmoitettu taulukossa 5. Taulukko 5. Högfors-kattilan kuukausittaiset polttoainemäärät ja savukaasupäästöt. POR t SO 2 t NO x t Pöly t Tammikuu 3,9 0,06 0,03 0,01 Helmikuu 5,8 0,09 0,04 0,02 Maaliskuu 0,3 0,00 0,00 0,00 Huhtikuu 1,4 0,02 0,01 0,004 Toukokuu 417,5 6,75 3,15 1,305 Kesäkuu 10,6 0,17 0,08 0,033 Heinäkuu 7,9 0,13 0,06 0,02 Elokuu 5,3 0,09 0,04 0,02 Syyskuu 0 0,00 0,00 0,00 Lokakuu 28,7 0,46 0,22 0,09 Marraskuu 125,3 2,02 0,95 0,39 Joulukuu 1 0,02 0,01 0,00 Yhteensä 607,7 9,82 4,59 1,90
7 4. YKSITTÄISMITTAUKSET Yksittäismittauksista tehtiin vuonna 2017 biokattilan jatkuvatoimisen Opsis mittalaitteen QAL2- laadunvarmistusmittaukset ja biokattilan kertapäästömittaukset (raskasmetallit ja PCDD/Fyhdisteet) Mittaukset tehtiin normaalissa tuotantotilanteessa ja ne sujuivat häiriöttömästi. QAL2- laadunvarmistusmittaukset tehtiin laitoksen jatkuvatoimisille HCl-, HF- ja TOC-mittauksille. QAL2- mittaukset sujuivat hyvin ja laitoksen mittalaitteet läpäisevät QAL2-tarkastelut. Mittalaite oli huollettu ennen mittauksia ( ). 5. YHTEENVETO Kattilalla oli suunniteltu vuosihuoltoseisokki Äänevoimalla oli 96,7% käytettävyys vuonna Äänevoima Oy:n kaikkien kattiloiden savukaasupäästöt yhteensä on esitetty taulukossa 6. Taulukko 6. Savukaasupäästöt yhteensä vuonna 2017 SO 2 t (SO 2 ) NOx t (NO 2 ) Pöly t CO 2 t (bio) CO 2 t (fossiiliset) Biovoimalaitos 96,0 195,45 8, S40 39,79 15,36 1, Högfors 9,82 4,59 1, Yhteensä 145,61 215,4 11, Äänekoskella Sari Tupitsa Ympäristöpäällikkö
PÄÄTÖS Nro 85/06/2 Dnro ISY-2006-Y-154 Annettu julkipanon jälkeen 3.10.2006 ILMOITUKSEN TEKIJÄ M-real Oyj PL 20, 02020 Metsä ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen ilmoitus, joka koskee lietteen ja