Source: https://www.ediltecnico.it/1877/il-controllo-tecnico-delle-carpenterie-metalliche-nel-cantiere-torre-unifimm-di-bologna/
Timestamp: 2017-07-26 22:34:45+00:00
Document Index: 143587735

Matched Legal Cases: ['§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 11', '§ 11']

Il controllo tecnico delle carpenterie metalliche nel cantiere "Torre Unifimm" di Bologna - Ediltecnico
Home ARCHITETTURA Il controllo tecnico delle carpenterie metalliche nel cantiere “Torre Unifimm” di Bologna
Di Marco Torricelli - 30 gennaio 2012 279 Condividi su Facebook
L’edificio denominato “Torre Unifimm” è un grattacielo a base trapezoidale che sta sorgendo nel comparto R3.28 in via Larga a Bologna. La realizzazione dell’opera è a carico di CMB – Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi. Il committente è Unifimm srl, società immobiliare del gruppo UGF. L’edificio sarà il più alto della regione Emilia Romagna e avrà un’altezza di 125 metri. Presenta 33 piani fuori terra (di cui 28 praticabili) oltre a 3 piani interrati. La fondazione consiste in una platea di circa 4.200 m3 su pali di diametro 800 mm e profondi 25 m (i pali fanno parte di un appalto precedente già realizzato nel momento della costruzione della platea). La torre presenta in elevazione tre nuclei di calcestruzzo per le scale e gli ascensori. La restante struttura in elevazione è costituita da travi e pilastri in acciaio S355J0 EN 10025, mentre i solai sono a struttura mista acciaio-calcestruzzo e prevedono l’uso di lamiera collaborante zincata.
Il presente articolo vuole descrivere l’accurato controllo tecnico che è stato realizzato sulle strutture di carpenteria metallica, partendo dalla qualifica del Subappaltatore che ha fornito e montato le carpenterie e finendo con i controlli operativi effettuati in cantiere durante il montaggio. Un particolare non deve essere trascurato: il cantiere della “Torre Unifimm” è stato il primo cantiere che CMB ha realizzato utilizzando le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 (d.m. 14 gennaio 2008). Questo ha determinato una positiva interazione tra l’Impresa esecutrice attraverso il suo Responsabile Controllo Qualità (RCQ), la Direzione Lavori (DL) e il Subappaltatore della carpenteria, per dirimere tutte le naturali incertezze derivanti dall’interpretazione della nuova normativa.
Come primo step si sono individuati gli obblighi imposti dal d.m. 14 gennaio 2008 a cui il Subappaltatore della carpenteria doveva ottemperare. In particolare (tra parentesi i riferimenti ai paragrafi del decreto) il Subappaltatore doveva aver denunciato la propria attività al Servizio Tecnico Centrale (§ 11.3.1.7), doveva avere un sistema di gestione della qualità del prodotto conforme ai principi della Iso 9001 (§ 11.3.1.7) e doveva essere in possesso della certificazione Iso 3834 sul sistema di gestione della qualità delle saldature (§ 11.3.4.5). In fase di sopralluogo presso l’officina del Subappaltatore si è potuto rilevare come questo avesse assolto agli obblighi di cui sopra.
Il secondo aspetto su cui si è posta l’attenzione ha riguardato la documentazione che doveva essere spedita in accompagnamento al materiale in cantiere. Il decreto prevedeva che ogni fornitura in cantiere fosse accompagnata dal riferimento alla denuncia dell’attività dell’officina presso il Servizio Tecnico Centrale e dalla dichiarazione di esecuzione di prove interne e dei giorni in cui la fornitura era stata prodotta (§ 11.3.1.7). Per bene inquadrare la questione si è richiesto al Subappaltatore, in collaborazione con il RCQ dell’Impresa, di realizzare un fac-simile di documento di accompagnamento alle forniture in cui si potevano trovare gli elementi appena descritti. Il documento è stato sottoposto alla Direzione Lavori che ha concordato sulla sua bontà.
Il capitolo delle saldature è stato affrontato con estremo scrupolo. Il decreto imponeva la qualifica dei saldatori e degli operatori di saldatura (la differenza tra i due è funzione del grado di automazione del processo), la qualifica delle procedure di saldatura, la presenza in officina di un coordinatore delle operazioni di saldatura e il controllo non distruttivo delle saldature (§ 11.3.4.5). Per ottemperare a tali requisiti il Subappaltatore ha fornito all’Impresa l’elenco dei saldatori/operatori di saldatura qualificati (con copia degli attestati di qualifica), la copia delle procedure di saldatura e delle loro approvazioni da parte di ente terzo accreditato, l’attestazione di qualifica del coordinatore delle operazioni di saldatura e il nominativo (con relativa qualifica) del personale addetto alle prove non distruttive. A tal proposito il decreto imponeva solamente un controllo visivo sul 100% delle saldature (EN 970). La DL, in ottemperanza al progetto ha richiesto inoltre:
– giunti a T con cordone d’angolo e a parziale penetrazione: esame magnetoscopico (EN 1290) sul 20% delle saldature anima – piattabanda delle travi; 10% delle saldature sulle rimanenti;
– giunti da realizzare in cantiere: esame magnetoscopico sul 20% delle saldature;
– giunti testa a testa: esame ultrasonoro (EN 1712 e 1714) sul 100% delle saldature;
– giunti testa a testa di lamiere non previsti a disegno: esame ultrasonoro e magnetoscopico sul 100% delle saldature.
Sempre prima dell’inizio dei lavori il Subappaltatore ha elaborato in collaborazione con il RCQ dell’Impresa la “Procedura per il controllo del serraggio dei bulloni” in cui ha descritto le modalità e le frequenze del relativo controllo. In particolare venivano individuate le modalità di registrazione dei controlli, le coppie di serraggio in funzione del diametro del bullone e la frequenza del controllo (10% dei bulloni per giunto). In caso di esito negativo del controllo, questo si sarebbe dovuto estendere al 100% dei bulloni del giunto. Ovviamente i controlli sono stati fatti con chiave dinamometrica tarata previa consegna all’Impresa del certificato di taratura.
– materiale base (acciaio EN 10025): certificato di collaudo tipo 3.1 secondo la norma EN 10204 contenente anche le informazioni relative alla Marcatura CE (DPR 246/93) del materiale (numero certificato FPC e designazione del tipo di acciaio);
– materiale di apporto per le saldature: Marcatura CE (DPR 246/93);
– coupler per il collegamento dei ferri di ripresa (collegamento solai-nuclei di elevazione): certificati di collaudo tipo 3.1 secondo la norma EN 10204 del materiale utilizzato per la realizzazione dei coupler;
– lamiere grecate zincate: certificati di collaudo tipo 3.1 secondo la norma EN 10204 delle lamiere utilizzate per la formatura a freddo delle lamiere collaboranti;
– bullonerie: Marcatura CE (DPR 246/93) e certificati di collaudo tipo 2.2 secondo la norma EN 10204.
– i “report di tracciabilità” (§ 11.3.1.4), in cui per le Posizioni[1] principali (anime, ali, flange, piastre di base delle colonne) vengono riportati gli estremi delle certificazioni di cui sopra; il livello di rintracciabilità stabilito è stato concordato con la DL,
– la registrazione dei controlli non distruttivi sulle saldature effettuati da personale qualificato (EN473);
– la registrazione dei controlli sul serraggio dei bulloni;
– la registrazione dei controlli dimensionali sulle Marche[2] finite.
L’ultimo aspetto che si vuole qui trattare è quello relativo al trattamento superficiale delle carpenterie metalliche descritto nel documento “Specifica di verniciatura delle carpenterie metalliche” e redatto dal Subappaltatore. Sinteticamente, il materiale è stato sabbiato con grado non inferiore a Sa 2 ½, (ISO 8501-1) poi è stata applicata la pittura protettiva previo controllo dell’umidità relativa dell’aria (< 85%) e della temperatura superficiale del metallo (superiore di3°Calla T di rugiada). Lo spessore minimo secco della pittura protettiva ha rispettato il valore di capitolato pari a 100 μm. I controlli effettuati dal Subappaltatore durante la sabbiatura e verniciatura sono stati registrati in apposite schede di controllo e consegnati all’Impresa.
Anagrafica del settore produttivo.
CMB (Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi)
Geom. CLAUDIO CAMELLINI
Arch. ALESSANDRO ZUCCOLI
Coordinatore della progettazione costruttiva:
Ing. LORENZO ALTOBELLI
RSA (Responsabile Sicurezza Ambiente):
Ing. TOMMASO CACCIAGUERRA
ARSA (Assistente Responsabile Sicurezza Ambiente):
Ing. MARIACRISTINA MENOZZI
RCQ (Responsabile Controllo Qualità):
Geom. MARCO BISEGNA
Contabile di cantiere:
Geom. GIUSEPPE ESPOSITO
Sig. ELIO DE LORENZI
Assistente al capo cantiere (Capo lavorazione)
Sig. MAURIZIO CAPONE
Sig.VIRGILIO VIOLA, Sig.ANGELO PICCINNI, Sig. FERRUCCIO VERONESE, Sig.GIORGIO VELLUTI
TAGacciaiomarcatura cesaldature Condividi
tweet Articolo precedenteDissesto idrogeologico, in arrivo 750 mln per la difesa del suoloProssimo articoloMilleproroghe, 10 anni per l’uso di costruzione delle aree edificabili Marco Torricelli	Articoli correlatiAltro dall'autore
Componenti strutturali in acciaio, come utilizzare la norma UNI EN 1090-1 Grattacieli moderni: nascita ed evoluzione delle idee per progettare Carpenteria metallica: la check list per officine ed elementi strutturali prodotti 5 Commenti
4 febbraio 2012 at 9:37
vorrei poter avere più informazioni riguardo a carpennteria e lamiera.
Rimango a dispoosizione per eventuale possibile collaborazione sul progetto Unifimm o altri in futuro
Rispondi Il D.M. 14.01.2008 e i controlli sulle forniture di acciaio da carpenteria. « Antonio Muscillo
[…] Il controllo tecnico delle carpenterie metalliche nel cantiere “Torre Unifimm” di Bologna […]
Rispondi Torre Unipol, progetto Unifimm a Bologna | Sicurlive Group
21 novembre 2012 at 15:59
[…] È stato effettuato un accurato controllo tecnico, “partendo dalla qualifica del Subappaltatore che ha fornito e montato le carpenterie e finendo con i controlli operativi effettuati in cantiere durante il montaggio. Un particolare non deve essere trascurato: il cantiere della Torre Unifimm è stato il primo cantiere che CMB ha realizzato utilizzando le Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008 (d.m. 14 gennaio 2008). Questo ha determinato una positiva interazione tra l’Impresa esecutrice attraverso il suo Responsabile Controllo Qualità (RCQ), la Direzione Lavori (DL) e il Subappaltatore della carpenteria, per dirimere tutte le naturali incertezze derivanti dall’interpretazione della nuova normativa” (ediltecnico.it). […]
Sono interessato ad approfondire le fasi operative programmate, incrociate con la fasizzazione del PSC e del POS CMB e subappaltaore.
Rispondi giacomo amadori
1 aprile 2014 at 11:34
Buongiorno, come Giovanni sono molto interessato per una tesi di ricerca sul montaggio di carpenterie metalliche ad approfondire le fasi esecutive dell’intervento e le procedure operative per il montaggio.
Ridotti (ancora) i posti disponibili nelle facoltà di architettura. E anche gli iscritti al test calano.	Scultura Architettura e Città: Carlo Ramous alla Triennale di Milano	Solai strutturali in legno dal design unico: Tavego	Interior Design