Source: https://it.scribd.com/document/58758826/dm20-18-dicembre-1975
Timestamp: 2019-12-07 13:01:27+00:00
Document Index: 12655138

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'art. 3', 'art. 9', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 10', 'art. 18', 'arte 1', 'art. 1', 'art. 9']

SalvaSalva dm20 18 dicembre 1975 per dopo
Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalit didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica. IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto l'art. 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; Visto l'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1956, n. 1688; Visti gli articoli 11, ultimo comma, e 60 della legge 28 luglio 1967, n. 641, recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-71; Visto il proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione in data 21 marzo 1970; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 134 del 1 giugno 1970, con il quale sono state approvate le norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi, compresi gli indici minimi di funzionalit didattica, edilizia ed urbanistica; Visto il proprio decreto emanato di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione in data 26 marzo 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 14 marzo 1971, concernente la sospensione dell'applicazione delle suindicate norme tecniche approvate con il decreto ministeriale 21 marzo 1970 sopracitato; Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, concernente norme sulla edilizia scolastica e piano finanziario di intervento; Ritenuta la necessit, ai fini della pi sollecita attuazione della citata legge n. 412, di ripristinare - nelle more dell'emanazione delle nuove norme tecniche di cui all'art. 9 della legge stessa - l'applicazione di quelle gi approvate con il decreto ministeriale 21 marzo 1970, e poi sospese con il decreto ministeriale 26 marzo 1971, opportunamente aggiornate , modificate ed integrate dal centro studi per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione, giusta quanto previsto dall'art. 3 dello stesso decreto ministeriale 21 marzo 1970; Visto lo schema di "Norme tecniche relative all'edilizia scolastica aggiornate" (ed. Novembre 1975) dal centro studi del Ministero della pubblica istruzione; Visto il voto n. 802 reso nell'adunanza del 21 novembre 1975 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici (sezioni riunite 1a e 6 a );
Considerato che al richiamo schema di norme tecniche aggiornate sono state apportate le ulteriori integrazioni, prescritte e raccomandate dal Consiglio superiore con il menzionato voto n. 802; Ritenuto che occorre provvedere all'approvazione di tali norme aggiornate;
Art. 1 Sono approvate le allegate norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalit didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nell'esecuzione delle opere di edilizia scolastica aggiornate ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1970, citato nelle premesse; Art. 2 Il presente decreto sar pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, add 18 dicembre 1975 Il Ministro per i lavori pubblici Bucalossi Il Ministro per la pubblica istruzione Malfatti
NORME TECNICHE 1. Criteri Generali 1.0 Introduzione 1.0.1 In sede di formazione dei piani urbanistici dovr procedersi alla localizzazione e al dimensionamento delle scuole di ogni ordine e grado, attenendosi ai criteri di cui ai seguenti punti e tenendo conto di tutti gli elementi che confluiscono nel problema, e cio: i) delle condizioni ecologiche ed urbanistiche; ii) delle caratteristiche di sviluppo demografico ed economico del territorio esaminato, con riferimento al tipo ed agli effettivi andamenti della popolazione residente; iii) della conseguente entit degli effettivi da scolarizzare, nonch dei tipi e delle quantit delle scuole; iv) del livello delle attrezzature culturali; v) della quantit e dello stato degli edifici esistenti; vi) dei piani finanziari per attuare il programma, ai vari livelli; vii) dei tempi di attuazione;
viii) delle osservazioni e delle proposte formulate dal consiglio scolastico provinciale e dai consigli scolastici distrettuali ove costituiti. Qualora le previsioni del piano urbanistico generale debbano essere attuate mediante la successiva precisazione della delimitazione dell'area, i criteri suddetti dovranno essere verificati in sede di formazione dei piani di esecuzione (piani particolareggiati, lottizzazioni convenzionate ecc.). Le previsioni dei piani regolatori vigenti o adottate dovranno essere adeguate alle presenti norme e pertanto dovr procedersi alle relative verifiche. La stessa verifica dovr essere effettuata per i programmi di fabbricazione. Per le opere da realizzare in comuni sprovvisti di piani urbanistici l'ubicazione degli edifici sar determinata tenendo conto delle presenti norme. 1.0.2 Allo scopo di garantire, per qualunque tipo di scuola, indipendentemente dalla loc alizzazione e dimensione, un massimo di relazioni che permettano a tutti gli allievi, senza distinzione di provenienza e di ceto, di istruirsi, nelle migliori condizioni ambientali ed educative, ogni edificio scolastico va considerato parte di un "continuum" educativo, inserito in un contesto urbanistico e sociale, e non come entit autonoma. Pertanto, gli edifici scolastici debbono essere previsti in stretta relazione tra di loro e con altri centri di servizio, con esso integrabili sia spazialmente che nell'uso, quali: servizi sportivi, ricreativi, culturali, amministrativi, ecc. Per quanto concerne l'interrelazione tra pi scuole di uno stesso ambito territoriale, si deve favorire lo stretto coordinamento tra i servizi, le attivit scolastiche e parascolastiche delle singole scuole. 1.1 Localizzazione della scuola 1.1.1. Le destinazioni di zona e le localizzazioni relative all'edilizia scolastica debbono discendere da uno studio morfologico preliminare dell'ambiente (preesistenze urbane, storiche, naturali, risanamento e completamento di centri urbani, nuove progettazioni urbane, ecc.), che valuti le conseguenze determinate dalla scuola nel contesto in cui viene inserita. Nello stesso studio dovr essere precisato in quali modi favorisce lo scambio di relazioni sociali, assumendo, insieme con altre componenti della struttura urbana, il carattere di strumento correttivo o incentivo della pianificazione urbanistica. Si dovr, inoltre, tener conto: i) del tipo di scuola, dell'et e del numero degli alunni destinati a frequentarla;
ii) del tempo massimo e del modo di percorrenza (a piedi, con veicoli, motoveicoli, autoveicoli pubblici o privati, servizi di trasporto scolastico ecc.) tra la residenza degli alunni e la scuola e viceversa; iii) delle condizioni ambientali. 1.1.2. Per quanto riguarda i tempi e i modi di percorrenza in relazione al tipo di scuola e a ll'et degli alunni, va considerato quanto segue: i) la scuola materna strettamente collegata alla morfologia residenziale e gli alunni non sono autonomi nella percorrenza dalla residenza alla scuola e viceversa; ii) la scuola elementare si riferisce ad un ambito residenziale, che, nella normalit dei casi, consente di raggiungerla a piedi, per gli insegnamenti sparsi, ove non sussistano condizioni di eccezionalit (mancanza di strade adeguate, insufficienza di mezzi di trasporto, condizioni climatiche stagionali avverse per lunghi periodi di tempo, ecc.) gli alunni, per raggiungere la scuola, possono usufruire di mezzi di trasporto scolastico o di mezzi pubblici o privati; iii) la scuola secondaria di primo grado (media), sia che si riferisca allo stesso ambito residenziale della scuola elementare o, come talora avviene a zona pi vasta, frequentata da alunni pi autonomi nel percorrere la distanza residenza-scuola, e maggiormente adatti a usufruire di mezzi di trasporto; iv) la scuola secondaria di secondo grado pu essere raggiunta con mezzi di trasporto scolastici o autonomi, pubblici o privati, e, appartenendo ad un ambito territoriale, deve essere localizzata in modo da permettere agli alunni, indipendentemente dalle loro condizioni economiche e sociali, la pi ampia scelta tra i vari tipi che la differenziano; a tale scopo possono essere riunite in un unico centro scolastico scuole di diverso tipo, con servizi ed attrezzature comuni, e, nei casi espressamente previsti, con annessa residenza per allievi e professori. Quando la scuola raggiungibile a piedi, il percorso casa-scuola deve essere agevole ed effettuabile nelle condizioni di massima sicurezza e possibilmente senza attraversamenti di linee di traffico (stradale, tranviario, ferroviario, ecc.); quando gli alunni provengono da un pi vasto ambito territoriale, l'ubicazione deve essere tale da garantire, nelle condizioni di massima sicurezza, un rapido collegamento tra la scuola e il territorio servito: si deve, pertanto, tener conto della vicinanza e della agevole raggiungibilit di nodi di traffico (stazioni ferroviarie, di metropolitana, di autobus, svincoli autostradali, ecc.) e di linee di comunicazione.
1.1.3. Le distanze ed i tempi di percorrenza massimi, in relazione ai modi di percorrenza ed ai tipi di percorrenza ed ai tipi di scuola, sono prescritti nella tabella 1. Onde evitare un eccessivo frazionamento delle attrezzature scolastiche, inopportuno sotto il profilo didattico ed economico, si ammette la possibilit di deroga purch l'ente obbligato istituzionalizzi e gestisca un servizio di trasporto gratuito per gli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo. 1.1.4 Per quanto riguarda le condizioni ambientali, la scuola dovr essere ubicata: i) in localit aperta, possibilmente alberata e ricca di verde, che consenta il massimo soleggiamento o che sia, comunque, una delle migliori in rapporto al luogo; ii) lontana da depositi e da scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da strade di grande traffico, da strade ferrate e da aeroporti con intenso traffico, da industrie rumorose e dalle quali provengono esalazioni moleste e nocive, da cimiteri e da tutte quelle attrezzat ure urbane che possono comunque arrecare danno o disagio alle attivit della scuola stessa; iii) in localit non esposta a venti fastidiosi e non situata sottovento a zone da cui possano provenire esalazioni o fumi nocivi o sgradevoli. 1.2 Dimensioni della scuola 1.2.1. Premesso che la scuola deve disporre di un minimo di servizi e di attrezzature affinch il processo educativo sia efficiente, la dimensione ottimale di un edificio scolastico in funzione: i) di quanto detto nel punto 1.0; ii) della necessit di assicurare che i raggruppamenti di alunni in relazione all'et, al grado e al tipo di scuola frequentata risultino socialmente educativi; iii) dei programmi che, per ogni tipo di scuola, determinano la quantit e la qualit dei servizi e delle attrezzature necessarie; iv) del grado di utilizzazione dei servizi e delle attrezzature, che deve tendere ad essere un massimo, compatibilmente con le esigenze di una razionale organizzazione dei movimenti degli alunni; v) della possibilit di disporre di locali utilizzabili anche per le funzioni degli organi previsti dai decreti delegati, per l'educazione permanente, per la sperimentazione didattica; vi) all'opportunit, nella programmazione degli interventi, di porre particolare attenzione nella scelta delle dimensioni dei vari tipi di scuole, preferendo quelle che, a parit di altre condizioni, presentino il pi basso rapporto superficie/alunno.
Ci, oltre a favorire la concentrazione, auspicabile anche in base a criteri didattici e gestionali, tenderebbe all'eliminazione di fatto di alcune dimensioni intermedie che non trovano molte giustificazioni di tipo curricolare, organizzativo ed economico. 1.2.2 In applicazione alle considerazioni di cui al punto precedente, le dimensioni minima e massima dell'edificio scolastico per ogni tipo di scuola sono cos indicate: i) Scuola materna. Tenuto conto dell'antieconomicit e dell'inopportunit degli edifici di una o due sezioni, si deve evitare, per quanto possibile, di realizzare edifici di dimensioni inferiori alle tre sezioni, assicurando contemporaneamente, ove necessario, i trasporti di cui al punto 1.1.3. Dal punto di vista didattico e logistico opportuno prevedere, laddove possibile, edifici contigui per scuole materne ed elementari. La dimensione massima fissata in nove sezioni. ii) Scuola elementare Con criteri analoghi a quelli indicati per la scuola materna la dimensione minima fissata in 5 classi e quella massima in 25 classi. iii) Scuola media La dimensione minima fissata in 6 classi e quella massima in 24 classi. iv) Scuole secondarie superiori. Tenuto conto: - del limitato periodo di applicazione delle seguenti norme; - dell'imminente entrata in vigore della riforma della scuola secondaria; - dell'opportunit di concentrare istituti superiori di vario tipo in centri polivalenti, la cui dimensione massima globale va relazionata alle condizioni del traffico ed alle reti di trasporti pubblici inerenti alle zone servite; La dimensione minima di 10 classi (250 alunni) e quella massima d 60 classi (1500 alunni).
2. Area 2.0 Caratteristiche generali 2.0.1 Oltre ad avere tutti i requisiti generali, di cui ai capitoli precedenti, l'area deve avere le seguenti caratteristiche specifiche: i) deve essere generalmente di forma regolare e possibilmente pianeggiante; qualora non siano disponibili suoli di tali caratteristiche l'ampiezza minima di cui al punto 2.1.2. dovr essere congruamente aumentata;
ii) non deve insistere su terreni umidi o soggetti a infiltrazioni o ristagni e non deve ricadere in zone franose o potenzialmente tali; inoltre le caratteristiche meccaniche devono e ssere tali da non esigere fondazioni speciali che possano incidere eccessivamente sul costo totale della costruzione; iii) quando non sia possibile reperire aree che presentino i requisiti e le caratteristiche di cui al punto precedente ii), la commissione provinciale prevista dall'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412 prima di pronunciarsi, potr richiedere che siano svolte le necessarie indagini geologiche e geotecniche e che sia sentito, eventualmente, il parere di esperti, per la programmazione di necessarie opere di consolidamento, sistemazione e fondazione, da attuare nel rispetto delle istruzioni riportate nella circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3797 del 6 novembre 1967; iv) deve avere accessi sufficientemente comodi ed ampi muniti di tutte le opere stradali che assicurino una perfetta viabilit; v) deve consentire l'arretramento dell'ingresso principale rispetto al filo stradale in modo da offrire sufficiente sicurezza all'uscita degli alunni; vi) non deve avere accessi diretti da strade statali e provinciali. 2.0.2 L'area non coperta dagli edifici deve essere congruamente alberata, sistemata a verde, e attrezzata per consentire un permanente svolgimento, anche all'aperto, delle attivit educative e ginnico-sportive, la sistemazione, prevista in sede di progetto, dovr essere tale da consentire una sua facile ed idonea manutenzione. 2.0.3 Le caratteristiche di ampiezza dovranno risultare da appositi atti istruttori in sede di approvazione dei piani urbanistici, mentre i requisiti geotecnici potranno risultare in sede di approvazione dei piani di esecuzione. 2.1 Ampiezza 2.1.1 L'ampiezza dell'area dovr essere tale da garantire, per ogni tipo di scuola ed in funzione dei programmi didattici: i) la costruzione dell'edificio nel rispetto delle esigenze espresse dalle presenti norme; ii) le successive trasformazioni ed ampliamenti dell'edificio che dovessero rendersi necessarie al fine di adeguarlo ad ulteriori esigenze di ordine didattico; iii) la realizzazione degli spazi all'aperto previsti nelle presenti norme. 2.1.2 L'ampiezza minima, che ogni area deve avere, prescritta nella tabella 2, salvo che, qualora ricorrano eccezionali motivi, non sia diversamente prescritto in sede di approvazione dei piani urbanistici. 2.1.3 L'area coperta dagli edifici non deve essere superiore alla terza parte dell'area totale.
2.1.4 Il rapporto tra l'area dei parcheggi e il volume dell'edificio di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, deve essere non inferiore ad 1 m^2 su ogni 20 m^2di costruzione. Il volume complessivo della costruzione si determina sommando, al netto delle murature, i volumi delle aule normali e speciali (esclusi i laboratori e gli uffici), dell'auditorio, della sala riunioni, della biblioteca, della palestra e dell'alloggio del custode.
3. Norme relative all'opera 3.0 Caratteristiche dell'opera in generale 3.0.1Ogni progetto dovr prevedere la realizzazione dell'edificio o plesso scolastico, completo dell'indicazione di tutti gli impianti, servizi e arredi, nonch della sistemazione dell'area. 3.0.2 In relazione al tipo di scuola e al numero di alunni e di servizi e di classi, ed alle reciproche integrazioni, determinate in base ai capitoli precedenti, i progetti dovranno prevedere tutti i locali e spazi necessari: i) per lo svolgimento dei programmi didattici e delle attivit parascolastiche; ii) per lo svolgimento dei programmi di insegnamento dell'educazione fisica e sportiva; iii) per le attivit di medicina scolastica a norma del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518; iv) per l'alloggio del custode quando sia riconosciuto necessario dall'ente obbligato, sentito il parere del provveditore agli studi; v) per la mensa scolastica, quando non sia possibile assicurare diversamente tale servizio se indispensabile. 3.0.3 Per quanto riguarda la morfologia dell'edificio, si stabilisce quanto segue: i) l'edificio, qualunque sia l'et degli alunni e il programma didattico, sar concepito come un organismo architettonico omogeneo e non come una semplice addizione di elementi spaziali, contribuendo cos allo sviluppo della sensibilit dell'allievo e diventando esso stesso strumento di comunicazione e quindi di conoscenza per chi lo usa; ii) la disposizione, la forma, la dimensione e le interrelazioni degli spazi scolastici saranno concepiti in funzione: a) dell'et degli alunni, delle attivit che vi si svolgono, degli effettivi che ne usufruiscono; b) delle unit pedagogiche determinate dai tipi di insegnamento e dai metodi pedagogici, e formate sia dal singolo alunno, come unit fondamentale, che da gruppi pi o meno rumorosi, fino a comprendere l'intera comunit scolastica;
c) della utilizzazione ottimale degli spazi previsti (superfici costruite) e dei sussidi didattici, compresi gli audiovisivi; iii) l'organismo architettonico della scuola, per l'introduzione nei metodi didattici di attivit varie e variabili in un arco temporale definito (un giorno, una settimana, ecc), deve essere tale da consentire la massima flessibilit dei vari spazi scolastici, anche allo scopo di contenere i costi di costruzione; l'individuazione delle parti flessibili deve corrispondere, pera ltro, alla individuazione di parti ben definite (fisse), quali, ad esempio, gli spazi per le attivit speciali (scienze, fisica, chimica, ecc.) auditorio, palestra, ecc. Per realizzare la flessibilit, che interessa anche le differenti dimensioni dei gruppi di allievi durante la giornata, si adotteranno i pi moderni accorgimenti atti a suddividere lo spazio mediante pareti o porte scorrevoli e arredi trasportabili; iv) inoltre, per il continuo aggiornarsi e trasformarsi dei metodi didattici, l'organismo architettonico deve essere trasformabile nel tempo senza costosi adattamenti. A tale scopo si dovr prevedere, ad esempio, la eventuale rimozione delle pareti interne delimitanti l'attuale spazio per l'unit pedagogica (aula), senza che debbano essere ripristinati pavimenti e soffitti e senza una complessa trasformazione degli impianti tecnici. 3.0.4 L'edificio deve essere progettato in modo che gli allievi possano agevolmente usufruire, attraverso gli spazi per la distribuzione orizzontale e verticale di tutti gli ambienti della scuola, nelle loro interazioni e articolazioni ed, inoltre, raggiungere le zone all'aperto. Ci comporta che le attivit educative si svolgano: i) per la scuola materna, a diretto contatto con il terreno di gioco e di attivit all'aperto; ii) per la scuola elementare e media, normalmente, su uno o due piani e, qualora il comune, previo parere del provveditore agli studi, sentito il consiglio di distretto ove costituito, lo ritenga inevitabile su pi di due piani; ii) per la scuola secondaria di secondo grado, normalmente su tre piani, e, qualora l'ente obbligato, previo parere del provveditore agli studi, sentito il consiglio di distretto ove costituito, lo ritenga necessario, su pi piani. 3.0.5 In funzione delle caratteristiche morfologiche dell'insediamento, o quando previsto in sede di piani regolatori generali e particolareggiati, o di altri definiti strumenti urbanistici consentito collocare l'organismo scolastico, progettato secondo le presenti norme, su strutture edilizie non di uso scolastico, o comunque sollevate dal suolo. In tal caso gli accessi alla scuola dovranno essere indipendenti ed i collegamenti verticali, necessari per raggiungere i piani adibiti a scuola, dovranno essere meccanici ad uso esclusivo della scuola ed essere dimensionati in funzione degli effettivi scolastici. Dovr, in
ogni caso essere garantito lo svolgimento delle attivit ginnico-sportive, anche in zone adiacenti o limitrofe, e quelle relative alla vita all'aperto, in zone o terrazze praticabili opportunamente sistemate e protette, strettamente adiacenti alla scuola. 3.0.6 Sar consentito ubicare in piani seminterrati solamente locali di deposito e per la centrale termica o elettrica; non saranno considerati piani seminterrati quelli la cui met del perimetro di base sia completamente fuori terra. 3.0.7 L'edificio scolastico dovr essere tale da assicurare una sua utilizzazione anche da parte degli alunni in stato di minorazione fisica. A tale scopo saranno da osservarsi: le norme emanate dal Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici, contenute nella circolare n. 4809 del 19 giugno 1968, con gli adattamenti imposti dal particolare tipo di edificio cui le presenti norme si riferiscono e indicati nei capitoli che seguono, relativamente agli spazi per la distribuzione (3.8.2.) e per i servizi igienico-sanitari (3.9.2.). 3.0.8 I valori di illuminamento dipendono anche dalla posizione dell'edificio scolastico rispetto ad altri circostanti o prospicienti che potrebbero limitare il flusso luminoso proveniente dalla volta celeste: per tale ragione non sono ammessi cortili chiusi o aperti nei qu ali si affacciano spazi ad uso didattico senza una precisa e motivata ragione che giustifichi la loro funzione nella configurazione dell'organismo architettonico, e che dimostri, attraverso il calcolo, il rispetto delle presenti norme per la parte riguardante le condizioni dell'illuminazione. Sono invece consentiti piccoli patii, negli edifici ad uno o a due piani. Per analoga ragione la distanza libera tra le pareti contenenti le finestre degli spazi ad uso didattico e le pareti opposte di altri edifici, o di altre pareti di edificio, dovr essere almeno pari ai 4/3 dell'altezza del corpo di fabbrica prospiciente; tale distanza non dovr essere inferiore a 12 m. La distanza libera dovr risultare anche se gli edifici prospicienti siano costruiti, o potranno essere costruiti, in osservanza di regolamenti edilizi locali all'esterno dell'area della scuola. 3.0.9 I parametri dimensionali e di superficie, nonch il numero dei locali, dipendono dalle caratteristiche degli stessi, dai programmi e dal grado di utilizzazione dei servizi e delle attrezzature. Nella tabella 3 sono indicati i valori delle superfici globali lorde per i vari tipi di scuole. Tali valori, come del resto viene sottolineato in nota alla stessa tabella, sono orientativi e sono presentati allo scopo di facilitare una prima valutazione in sede di programmazione. Da tali valori risultano pertanto escluse le superfici relative a richieste eventuali quali: l'alloggio del custode, l'alloggio per l'insegnante o gli uffici per le direzioni didattiche (per de-
terminati tipi di scuole elementari), le palestre del tipo B in scuole elementari o medie s econdo quanto previsto al punto 3.5.1. Nella tabella 4 sono prescritte le altezze (nette) standard di piano. Nelle tabelle 5 e 12 sono prescritti gli indici standard di superficie, e il loro eventuale grado di variabilit, articolati per categorie di attivit: i) per attivit didattiche (aule normali e, a seconda del grado della scuola, spazi per attivit interciclo, aule speciali, laboratori ecc.); ii) per attivit collettive (biblioteca, mensa, spazi per attivit integrative parascolastiche); iii) per attivit complementari alle attivit precedenti (uffici, servizi igienici, atrio, percorsi interni, ecc.); Sono inoltre prescritti gli standard dimensionali relativi: - agli spazi per le attivit sportive, espressi in termini di valori unitari corrispondenti ad unit funzionali ripetibili costituite da spazio palestra, spogliatoi, servizi, depositi e locali per la visita medica; - all'abitazione del custode ove richiesta; - alla direzione didattica per le scuole elementari ove richiesta. Nelle medesime tabelle sono inoltre indicati il tipo e il numero dei locali, per alcuni dei quali vengono fissate dimensioni ottimali. 3.0.10 Per i tipi di scuole e di istituti non contemplati si fa rinvio, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle presenti norme. 3.1 Caratteristiche degli spazi relativi all'unit pedagogica 3.1.0. Generalit La classe costituisce il raggruppamento convenzionale previsto dai programmi vigenti per ogni tipo di scuola, ad eccezione della scuola materna che organizzata in sezioni. Tale raggruppamento convenzionale tende a trasformarsi in altri raggruppamenti determinati non solo in base alla et, ma anche in funzione delle attitudini e degli interessi di ciascun alunno, sia per quanto concerne le attivit programmate che quelle libere. Ne consegue che lo spazio tradizionalmente chiamato "aula", destinato oggi ad ospitare la classe, gi organizzata per attivit, dovr in futuro consentire l'applicarsi di nuove articolazioni di programmi e la formazione di nuove unit pedagogiche. Ci premesso, lo spazio destinato all'unit pedagogica deve essere concepito in funzione del tipo di scuola, (che determina quale parte di attivit didattica vi si deve svolgere) e del conseguente grado di generalit o di specializzazione dell'insegnamento. Inoltre quale che sia il tipo di scuola:
i) deve consentire lo svolgersi completo o parziale (ai livelli di informazione, di progetto, di verifica, di comunicazione) delle materie di programma da parte degli allievi, sia individualmente, sia organizzati in gruppi variamente articolati; ii) deve poter accogliere nel suo ambito tutti quegli arredi e attrezzature per il lavoro individuale, o di gruppo, necessari oggi o prevedibili in futuro, in conseguenza di quanto detto (arredi mobili e combinabili, attrezzature audiovisive, lavagne luminose, laboratori linguistici o macchine per insegnare, impianti di televisione a circuito chiuso ecc.); iii) lo spazio dell'aula complementare rispetto all'intero spazio della scuola, in quanto esaurisce solo una parte delle attivit scolastiche e parascolastiche. Esso, pertanto, non pu costituire elemento base da ripetere in serie lungo un corridoio di disimpegno, ma dovr, quanto pi possibile, integrarsi spazialmente con altri ambienti, sia direttamente, sia attraverso gli spazi per la distribuzione. 3.1.1Nella scuola materna Per la scuola materna, dove l'unit pedagogica costituita dalla sezione, e dove tutte le attivit assumono una funzione eminentemente educativa e globale, concentrata nella unit stessa, gli spazi principali destinati all'unit (il cui numero e dimensioni sono prescritti nella tabella 5) debbono avere le seguenti caratteristiche: i) essere raggruppati in modo che non pi di tre sezioni usufruiscano degli stessi spazi comuni, salvo che per la mensa e la lavanderia. L'organismo architettonico relativo ad un numero maggiore di sezioni o di edifici dovr essere organizzato tenendo conto di quanto sopra: ii) dovranno consentire, pur nella integrazione spaziale di cui al precedente punto 3.1.0., lo svolgimento separato delle attivit seguenti, che, malgrado la molteplicit dei programmi e dei metodi educativi sono state individuate come comuni ad ogni programma: - attivit ordinate (attivit che gli scolari svolgono a tavolino o su bancone); - attivit libere (di carattere motorio o ludico o di carattere complementare, ecc.) - attivit pratiche (indossare o togliersi gli indumenti, piccole operazioni di toletta personale, uso dei servizi, mensa, ecc.). Poich la divisione in distinti ordini di attivit scolastica comporta anche la necessit di separare le attivit rumorose da quelle pi silenziose, ed allo scopo di consentire una pi libera interpretazione del programma ed una organizzazione morfologica adeguata, per le attivit prima indicate andranno previsti altrettanti gruppi di spazi, diversamente dimensionati e combinati tra loro;
iii) lo spazio per le attivit ordinate deve servire una sola sezione, o deve essere opportunamente studiato per consentire, nella sua forma, una serie di possibili variazioni dell'arredo; non sono da escludere soluzioni che prevedano forme diverse dal parallelepipedo nelle tre dimensioni. Si possono prevedere, nel suo ambito, spazi minori, adeguatamente attrezzati, per lo svolgimento di attivit speciali; iv) lo spazio per le attivit libere pu servire una, due o tre sezioni; la sua forma non dipende dal metodo pedagogico, ma dalle attivit di movimento o di partecipazione allo spettacolo che vi si possono svolgere; inoltre, qualora sia attiguo allo spazio per le attivit ordinate, la divisione pu essere mobile per consentire un indifferenziato uso degli ambienti, a seconda delle necessit didattiche; v) lo spazio per le attivit pratiche deve, compatibilmente con lo svolgimento delle sue funzioni, essere integrato con lo spazio totale della sezione per le sue funzioni pedagogiche ed educative. Esso deve essere previsto, possibilmente, in ciascuna sezione, e deve comprendere lo spogliatoio, i locali d'igiene e i relativi servizi igienici; vi) la mensa pu essere collocata in uno spazio a se stante, comune a tutte le sezioni; deve anche essere prevista una adeguata cucina ed una dispensa, opportunamente disimpegnata; lo spazio destinato alla mensa potr essere previsto attiguo a quello delle attivit libere ed essere da questo separato per mezzo di porte scorrevoli, allo scopo di consentire, eccezionalmente, una sua diversa utilizzazione; vii) affinch le attivit ordinate o quelle libere possano svolgersi in parte al chiuso e in parte all'aperto, gli spazi relativi debbono essere in stretta relazione con lo spazio esterno organizzato all'uopo, anche per consentire l'esercizio dell'osservazione e della sperimentazione diretta a contatto con la natura; esso pu essere comune a pi sezioni; dovranno, inoltre, essere previsti spazi coperti, ma aperti, intesi ad assolvere un compito di mediazione tra l'aperto e il chiuso. 3.1.2 Nella scuola elementare Per la scuola elementare, dove attualmente le unit pedagogiche sono raggruppate in due cicli, il primo comprendente due classi (prima e seconda) ed il secondo tre (terza, quarta e quinta), e dove la maggior parte delle attivit si svolgono nell'aula, gli spazi debbono avere le seguenti caratteristiche: i) debbono essere idonei allo svolgimento delle diverse attivit ed adeguarsi alle possibilit di variazione degli arredi e delle attrezzature;
ii) pu essere prevista una relazione diretta ed una continuit spaziale tra unit, dello stesso ciclo, anche mediante pareti mobili o porte scorrevoli, e attraverso lo spazio da destinarsi ad attivit interciclo; iii) il maggior numero di aule, e, comunque, in quantit tale da comprendere almeno il pr imo ciclo, deve essere a diretto contatto con lo spazio all'aperto, nel quale si svolgono le relative attivit didattiche e ricreative; iv) gli spazi debbono essere tra loro in organica relazione, sia nell'ambito dell'intero ciclo, che con gli spazi di disimpegno e con lo spazio comune per le attivit di interciclo; v) lo spazio riservato alle unit pedagogiche costituenti i cicli, e quello dei disimpegni, debbono essere in organica e stretta relazione con gli spazi comuni dell'intera scuola, in modo visivo e spaziale e tale da eliminare al massimo disimpegni a corridoio. 3.1.3 Nella scuola secondaria di primo grado (media). In tale tipo di scuola, nello spazio dell'unit pedagogica si svolgono quelle attivit che hanno carattere prevalentemente teorico e che attualmente non usufruiscono di attrezzature specializzate; poich, per, per la maggiore complessit dei metodi di insegnamento, l'arricchimento e l'ampliamento dei programmi con nuove materie ed attivit facoltative, e l'articolarsi dei gruppi di apprendimento. Le unit pedagogiche presentano necessit, gli spazi ad esse riservati debbono avere le seguenti caratteristiche: i) conseguire una flessibilit tale, nel loro interno, e fra essi, da permettere lo svolgersi sia di attivit individuali che di gruppi di media grandezza; ii) consentire una facile trasformazione da aula normale in aula speciale, qualora, in futuro, una materia di insegnamento necessiti di una attrezzatura specializzata (ad esempio: l'insegnamento delle lingue potr richiedere domani un laboratorio linguistico, che, una volta installato, trasformer l'aula da normale in speciale); iii) essere integrati, spazialmente e visivamente, con gli altri ambienti della scuola, in modo tale che siano evitati, per quanto possibile, disimpegni a corridoio e simili. 3.1.4 Nella scuola secondaria di secondo grado. In attesa della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado si applicheranno, in via transitoria ed in linea di massima i criteri generali formulati per la scuola media, con l'applicazione delle tabelle 8 12 per quanto riguarda gli indici standard di superficie/alunno. Si prescrive inoltre che, in vista della necessit di adeguare gli spazi per le attivit didattiche e collettive ai nuovi modelli organizzativi che discenderanno dalla predetta riforma, le
partizioni interne consentano una loro facile rimozione e il pavimento ed il soffitto siano continui al fine di rendere meno onerosi gli interventi di ristrutturazione. 3.2 Caratteristiche degli spazi relativi all'insegnamento specializzato. 3.2.0 Generalit Tenendo conto di quanto detto al punto 3.1. e in particolare in 3.1.3. iii), occorre ulteriormente specificare che lo spazio per l'insegnamento specializzato, di esclusivo uso della scuola secondaria di primo e secondo grado, deve ospitare attivit didattiche che sono ben caratterizzate e definite per tipi di scuole e insegnamento, e che possono essere poste in correlazione sia per particolari esigenze didattiche, riguardanti singole operazioni, nell'ambito di singole attivit, sia per esigenze di coordinamento tra le attivit stesse. Tali attivit sono: - attivit scientifiche; - attivit tecniche; - attivit artistiche; cui corrispondono altrettanti spazi che a seconda dei tipi di scuola, possono essere in correlazione tra loro o subire ulteriori specializzazioni per le singole attivit. Inoltre gli spazi destinati all'insegnamento specializzato per ogni tipo di scuola debbono: i) essere tali da permettere, nel loro interno, un facile svolgimento di ogni materia di pr ogramma ai livelli di informazione, progettazione, verifica comunicazione, ai quali corrispondono spazi particolari variamente specializzati, sia per il lavoro individualizzato, sia per l'attivit di gruppo; ii) essere tali da accogliere le attrezzature e gli arredi specializzati necessari per ogni attivit, in modo da consentire una loro facile rimozione e sostituzione , qualora la evoluzione della tecnologia e dei metodi di insegnamento lo rendessero necessario; iii) essere corredati di locali e spazi accessori (studi per gli insegnamenti, spazi di preparazione, magazzini, ripostigli, ecc.), necessari per lo svolgimento dei programmi di insegnamento; ove la dimensione dell'istituto richieda, per lo stesso insegnamento due aule speciali, tali spazi saranno comuni ad entrambe le aule ed avranno da queste uguale accesso diretto; iv) essere corredati di necessari impianti di adduzione (gas, elettricit, acqua) e di scarico. 3.2.1 Nella scuola secondaria di primo grado (media): i) per le osservazioni scientifiche, necessario predisporre uno spazio le cui articolazioni comprendano: - un ambiente per il deposito; mostre e museo per la preparazione del materiale didattico;
- un ambiente per l'insegnamento, sia teorico che pratico, dove le attivit possano essere svolte individualmente in gruppi; ii) per le applicazioni tecniche, necessario: - uno spazio di deposito; - uno spazio di insegnamento che, per le particolari esigenze della materia del programma, deve contenere arredi e attrezzature per il lavoro manuale e tecnico; iii) per l'educazione artistica, necessario un ambiente che permetta, nel suo interno, una facile variabilit nella disposizione degli elementi di arredo, in conformit alle caratteristiche delle materie di insegnamento, e che sia spazialmente concepito anche per potervi svolgere mostre ed esposizioni; iv) per l'educazione musicale necessario uno spazio acusticamente predisposto, che possa contenere pianoforte, pianole elettriche ed altri strumenti musicali, e un podio che consenta lo svolgersi di attivit libere e ritmiche. Tale attivit a seconda delle dimensioni della scuola, pu essere localizzata o negli spazi per le attivit integrative e parascolastiche o nel palcoscenico dell'auditorio o in ambiente proprio come specificato nella tabella n. 7. 3.2.2 Nella scuola secondaria di secondo grado. Data la specializzazione delle singole materie di insegnamento, gli spazi minimi necessari alle attivit speciali sono prescritti, per alcuni tipi di scuola nelle tabelle 8, 9, 10, 11, 12. Per i tipi di scuola non indicati, oltre a quanto detto al 3.0.10. gli spazi necessari saranno precisati dal Capo dell'istituto che utilizzer l'edificio, se gi designato, ovvero dalle autorit competenti (Direzione generale competente, Provveditore agli studi, Capi di istituti similari). Inoltre gli spazi per le attivit speciali: i) dovranno essere tali da servire, se possibile, sia per le lezioni teoriche che per le esercitazioni pratiche, e dovranno essere corredati dai seguenti ambienti, anche in comune tra pi aule di esercitazione: - ambiente per la preparazione (solo per le materie scientifiche); - studio dell'insegnante; - magazzino di deposito (bilance ecc.); - musei, quando servono alle scienze naturali; ii) dovranno essere forniti di: - impianti flessibili e amovibili; di adduzione del gas, energia elettrica, acqua, ecc., e di scarico;
- cappe aspiranti, per le esercitazioni che le richiedano; - arredi sia fissi che amovibili, quali banconi attrezzati per gli insegnanti e per le esercitazioni degli allievi, banchi da lavoro, tavoli ecc. 3.3 Caratteristiche degli spazi relativi a laboratori e officine. Nelle scuole secondarie di secondo grado, le caratteristiche dei laboratori o delle officine, qualora siano richiesti, saranno precisate di volta in volta dal Capo dell'istituto che utilizzer l'edificio secondo quanto precisato al precedente punto 3.2.2.. 3.4 Caratteristiche degli spazi relativi alla comunicazione alla informazione e alle attivit parascolastiche e integrative. 3.4.0 Generalit Questi spazi comprendono, come nuclei fondamentali, la biblioteca e l'auditorio, in cui tutte le attivit della scuola, sia didattiche o parascolastiche, sia associative, trovano un momento di sintesi globale. Essi inoltre, pur garantendo lo svolgimento delle specifiche funzioni, debbono essere tali da integrarsi, visivamente e spazialmente, con tutto l'organismo scolastico. 3.4.1 Nella scuola elementare. Gli spazi per la comunicazione e l'informazione non assumono carattere specializzato, ma si configurano: i) in uno spazio per le attivit collettive di vario tipo, quali ginnastica ritmica, musica corale, attivit ludiche in genere, ecc. e deve, pertanto, essere flessibile per adattarsi a tali esigenze, ed essere collegato, anche visivamente, con il resto della scuola, in modo da poter essere usato insieme ad altri spazi pi specificamente didattici; ii) in un ambiente attrezzato a biblioteca, riservato agli insegnanti. 3.4.2 Nella scuola secondaria di primo grado (media) e di secondo grado. Gli spazi per la comunicazione e l'informazione assumono un carattere complesso per le attivit che vi si svolgono, di tipo non solo didattico, ma anche gestionale, parascolastico e associativo, per i rapporti, cio, che possono stabilirsi con la comunit cui la scuola si riferisce. Ne deriva che: i) nell'edificio scolastico dovr essere previsto uno spazio polivalente per attivit didattiche a scala di grande gruppo, spettacoli, assemblee, riunioni di genitori, ecc.; tale spazio deve essere estremamente flessibile, per consentire la sua pi ampia utilizzazione; pu essere realizzato mediante aggregazioni di altri spazi per attivit didattiche di dimensioni inferiori o pu essere definito come spazio autonomo;
ambedue le soluzioni possono essere compresenti: la prima soluzione ne assicura una migliore fruizione per le attivit curricolari, alle quali offre uno spazio alternativo di immediata accessibilit; la seconda consigliabile nei centri scolastici polivalenti; in questo caso tale attrezzatura, che non dovr per ragioni di funzionalit ed economia superare i 500 posti, pu essere considerata comune alle varie scuole e si qualifica come un vero e proprio auditorio assumendo un carattere molto specializzato da: - garantire le condizioni di sicurezza stabilite dalle vigenti norme per la protezione civile emanate dal Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e servizio antincendio; - garantire la massima flessibilit nel suo interno per permettere lo svolgimento, nelle forme pi varie della vita associata, attraverso attrezzature mobili che dividano lo spazio secondo le necessit, ecc. - essere correlato con gli spazi necessari per lo svolgimento di attivit parascolastiche ed integrative qualora la dimensione della scuola lo renda necessario; - essere corredato da tutti quegli ambienti di servizio necessari per il suo funzionamento (cabina di proiezione depositi, ecc.); - avere un rapido accesso dall'esterno della scuola per facilitarne l'uso da parte della comunit locale; - essere dotato di almeno un nucleo di servizi igienici. ii) la biblioteca deve avere uno spazio tale da permettere lo svolgimento di tutte le attivit individuali e di gruppo relative all'informazione, alla ricerca ed allo scambio dei dati. Detto spazio, non necessariamente concentrato in un unico punto dell'edificio, pu assumere un carattere complesso e articolato a seconda delle dimensioni della scuola o delle necessit derivanti dal contesto in cui si inserisce. A tale scopo la biblioteca costituita da: - uno spazio per i cataloghi o bibliografie, arredato con classificatori, tavoli per la consultazione, ecc; - uno spazio per il personale della biblioteca addetto a svolgere attivit di ausilio didattico, reperimento, conservazione e manutenzione dei materiali (audiovisivi, libri, ecc.) e attivit particolari quali sviluppo di microfilm, registrazioni, ecc. Tale spazio dovr consentire anche i rapporti tra gli addetti alla biblioteca e gli insegnanti. Qualora la scuola sia dotata di un sistema televisivo a circuito chiuso i locali necessari per lo svolgimento dei programmi potranno essere previsti in tale ambito;
- uno spazio variamente articolato che permetta la consultazione e la lettura dei testi; a tale scopo dovranno essere previsti: - arredi e posti per attivit individuali, per attivit di gruppo e discussioni, per lettura di filmine, ascolto di dischi e nastri, ecc; - scaffali per libri disposti in modo da essere facilmente accessibili da parte degli allievi e senza che si abbia un traffico fastidioso ai lettori. iii) inoltre gli spazi per la comunicazione e l'informazione debbono essere progettati anche tenendo presenti le esigenze derivanti dai decreti delegati (riunioni di organi collegiali, di circolo o di istituto); tali spazi debbono essere integrati da alcuni locali nei quali possono aver luogo tutte quelle attivit associative, ricreative e culturali che richiedono incontri o lavori di gruppo fra studenti, incontri scuola famiglia, ecc. 3.5 Caratteristiche degli spazi per l'educazione fisica e sportiva e per il servizio sanitario 3.5.0 Generalit Tale categoria di spazi dovr presentare caratteristiche e requisiti strettamente correlati al livello scolastico per cui vengono realizzate, anche al fine di evitare sotto-utilizzazioni. In tal senso si prevedono tre tipi di palestre. 3.5.1 Palestre tipo A1 - unit da 200 m^2 pi i relativi servizi per scuole elementari da 10 a 25 classi, per scuole medie da 6 a 20 classi, per scuole medie da 6 a 20 classi, per scuole secondarie da 10 a 14 classi. tipo A2 - due unit da 200 m^2 pi i relativi servizi per scuole medie da 21 a 24 classi, per scuole secondarie da 15 a 23 classi. tipo B1 - palestre regolamentari da 600 m^2 pi i relativi servizi, aperte anche alla comunit extra scolastica, per scuole secondarie di secondo grado (da 24 a 60 classi) (divisibili in tre settori). tipo B2 - palestre come le precedenti con incremento di 150 m^2 per spazio per il pubblico e relativi servizi igienici. Qualora le amministrazioni competenti rilevino gravi carenze nel settore delle attrezzature per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole degli ambiti interessati dai nuovi interventi di edilizia scolastica si prevede la realizzazione di palestre di tipo B anche per scuole elementari da 10 a 25 classi e per scuole medie da 9 a 24 classi e per scuole secondarie da 10 a 23 classi. Pi precisamente le palestre per i vari tipi di scuole presenteranno:
- una zona destinata agli insegnanti costituita da uno o pi ambienti e corredata dai servizi igienico-sanitari e da una doccia; - una zona di servizi per gli allievi costituita da spogliatoi, locali per servizi igienici e per le docce; l'accesso degli allievi alla palestra dovr sempre avvenire dagli spogliatoi; - una zona per il servizio sanitario e per la visita medica ubicata in modo da poter usufruire degli spogliatoi e degli altri locali disponibili anche per questa funzione; - una zona destinata a depositi per attrezzi e materiali vari necessari per la pratica addestrativa e per la manutenzione. Per quanto attiene pi specificatamente le attivit e gli spazi destinati al gioco e alle attivit ginniche e sportive nei vari tipi di palestre si avr: i) per la scuola elementare la palestra, obbligatoria negli edifici da 10 a 25 classi, pu essere di forma non collegata a dimensioni di campi per giochi agonistici, in quanto l'attivit ginnica che vi si svolge di carattere ludico; nelle scuole da 5 a 9 classi l'attivit ginnica si svolge nella sala per attivit collettive opportunamente attrezzata; ii) per la scuola media le dimensioni e le caratteristiche sono analoghe mentre si avr un raddoppio della unit prevista (tipo A2) per le scuole da 21 a 24 classi, con la possibilit sia di poter creare su tale superficie di 400 m^2 un campo regolamentare di pallavolo o di minibasket, sia di dividere la palestra in due unit da 200 m^2 per consentire l'uso contemporaneo a due gruppi diversi; sempre per la scuola media, in alternativa all'unit da 200 m^2 raddoppiata consentita la realizzazione di una unit A1 ed una unit con vasca di almeno m 12,50 x 6 x 0,80 per l'apprendimento e la pratica del nuoto elementare; iii) nelle scuole secondarie di secondo grado le dimensioni e le caratteristiche della palestra dovranno essere tali da poter contenere un campo regolamentare di pallacanestro, secondo le norme CONI-FIP. Poich la palestra potrebbe essere disponibile all'uso della comunit extra-scolastica (oltre, naturalmente, a quello delle altre scuole) importante che la sua relazione con l'organismo scolastico sia tale da consentire un accesso praticamente indipendente, anche in previsione di uso in orario non scolastico, e con la possibilit di escludere l'accesso agli spazi pi propriamente didattici; sempre a tale scopo i vari impianti relativi a questa parte dell'edificio dovranno poter funzionare indipendentemente dal resto della scuola. Gli spazi suddetti dovranno presentare la disponibilit alla installazione sulle pareti di attrezzi quali il palco di salita, il quadro svedese, ecc.; le sorgenti d'illuminazione e aerazione naturale dovranno essere distribuite in modo da consentire tale installazione senza altera-
re gli indici di illuminazione previsti (riguardo le finestrature si dovranno sempre prevedere materiali trasparenti con resistenza agli urti e con adeguate protezioni). In ogni scuola insieme agli spazi per l'educazione fisica dovranno essere previsti adeguati locali per il servizio sanitario e per la visita medica e di dimensioni tali da consentire nella scuola secondaria, ricerche e studi psicotecnici, e che siano forniti dei servizi necessari. In ogni caso, laddove siano previsti gli ambulatori, dovranno essere osservate le norme di cui agli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518. 3.5.2 Aree di gioco all'aperto: esse dovranno avere le seguenti superfici per le attivit all'aperto: i) per la scuola media: - pista da 4 o 6 corsie di almeno 100 metri, oltre gli spazi partenze ed arrivi; - impianti per il salto in alto ed in lungo; - pedana per il lancio del disco; - campo sportivo polivalente (pallacanestro, pallavolo, pallamano, possibilmente tennis); ii) per le scuole secondarie di 2: - pista da 4 o 6 corsie di almeno 100 metri oltre gli spazi per partenze ed arrivi; - impianti per il salto in alto, in lungo e con l'asta; - pedana per il lancio del peso e del disco; - campo sportivo polivalente (pallacanestro, pallavolo, possibilmente tennis). Nella progettazione e realizzazione delle suddette aree dovranno essere tenuti presenti i migliori materiali al fine di rendere la manutenzione agevole ed economica. Per quanto riguarda i campi sportivi polivalenti la pavimentazione dovr, inoltre, essere tale da ridurre al minimo i danni conseguenti a cadute. 3.6 Caratteristiche degli spazi per la mensa. 3.6.1. La mensa dovr svolgersi in un spazio dimensionato in funzione del numero dei commensali, calcolato tenendo presente che i pasti potranno essere consumati in pi turni, convenientemente compresi nel tempo disponibile e che la sua dimensione, compresi i relativi servizi, non dovr superare i 375 m^2. E' possibile, considerando l'eventuale concentramento di pi scuole, prevedere un unico servizio di mensa; in questo caso la superficie afferente viene dedotta dal globale delle singole scuole.
Inoltre lo spazio per la mensa potr anche costituire un ambiente isolato ed in questo caso la superficie afferente, con le relative funzioni, verr ridistribuita all'interno dell'organizzazione degli spazi didattici con un criterio di funzionalit. 3.6.2 A servizio dello spazio per la mensa si deve prevedere: i) un locale cucina di dimensioni e forma tale da permettere lo svolgimento in modo razionale delle funzioni cui destinata (preparazione, cottura, ecc.) e di poter accogliere attrezzature necessarie all'uopo; ii) una dispensa per la conservazione delle derrate anche in frigorifero, possibilmente con accesso proprio dall'interno; iii) un'anticucina e un locale per lavaggio delle stoviglie; iv) uno spogliatoio, doccia e servizi igienici per il personale addetto, separati con idonei disimpegni dai locali precedenti; v) uno spazio per la pulizia degli allievi, corredato di lavabi. Le amministrazioni competenti potranno comunque prevedere un servizio centralizzato per la preparazione dei cibi ed in tal caso i locali di cui ai punti i), ii) e iv) potranno essere in parte o totalmente eliminati, mentre il locale di cui al punto ii) dovr avere un accesso diretto dall'esterno: 3.6.3 Data la natura dei locali richiesti, particolare cura dovr essere posta nella scelta dei materiali e degli impianti tecnologici atti a garantire, in stretta relazione con i requisiti dell'igiene, l'osservanza delle norme relative alle condizioni di abitabilit. 3.7 Caratteristiche degli spazi per l'amministrazione. 3.7.1 Il nucleo per la direzione e l'amministrazione della scuola, presente nelle scuole elementari, quando vi sia direzione didattica, ed in ogni scuola secondaria, dovr essere ubicato possibilmente al piano terreno e comprender: i) l'ufficio del preside (o del direttore), con annessa sala di aspetto, ubicato in posizione possibilmente baricentrica; ii) uno o pi locali per la segreteria e l'archivio; la segreteria dovr permettere un contatto con il pubblico attraverso banconi od altro; iii) sala per gli insegnanti, atta a contenere anche gli scaffali dei docenti, ed a consentire le riunioni del consiglio d'istituto; iv) servizi igienici e spogliatoio per la presidenza e per gli insegnanti. 3.8 Caratteristiche degli spazi per la distribuzione. 3.8.0 Generalit
In ogni tipo di scuola gli spazi per la distribuzione dovranno assumere la funzione sia di collegamento tra tutti gli spazi e locali dell'edificio che, per la loro attivit, non possono essere interdipendenti nei riguardi dell'accesso, che di tessuto connettivo e interattivo, visivo e spaziale, di tutto l'organismo architettonico (ad esempio: con l'affaccio continuo verso gli spazi posti a diverso livello, con l'integrazione di parti dell'organismo, con il considerare la scala non solamente come mezzo per passare da un piano all'altro, ma come strumento di mediazione spaziale, ecc.); essi debbono consentire, nelle varie articolazioni, rapporti di scambio non formalizzati tra tutti i fruitori della scuola e permettere la collocazione di arredi e attrezzature particolari, quali vetrine, arredi per collezioni, arredi per collezioni, arredi mobili, posti di lavoro individuali. 3.8.1 La distribuzione verticale in edifici a pi piani dovr essere assicurata da almeno una scala normale, e, da una scala di sicurezza, posta all'esterno dell'edificio. Ai fini del flusso degli alunni, le scale devono: i) essere in numero tale da consentire che ciascuna scala, esclusa quella di sicurezza, serva di regola a non pi di 10 aule per ogni piano al di sopra del piano terreno; ii) avere la larghezza della rampa pari a 0,5 cm per ogni allievo che ne usufruisce e comunque non inferiore a 1,20 m e non superiore a 2 m; iii) avere i ripiani di larghezza pari a circa una volta e un quarto delle rampe medesime; iv) avere i gradini di forma rettangolare di altezza non superiore a 16 cm e di pedata non inferiore a 30 cm; v) essere previste con ogni possibile accorgimento al fine di evitare incidenti. 3.8.2 Allo scopo di assicurare anche ai minorati fisici l'uso indiscriminato dei locali scolastici; le scuole con pi di un piano dovranno essere munite di ascensore tale da poter contenere una sedia a ruote ed un accompagnatore, nel rispetto delle norme E.N.P.I. L'adozione di rampe prevista dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 4809 del 19 giugno 1968, in tal caso, facoltativa. 3.8.3 Qualora gli spazi per la distribuzione orizzontale assumano l'aspetto di corridoi di disimpegno di locali ad uso degli allievi, essi dovranno avere larghezza non inferiore a 2 m; nel caso che in essi siano ubicati gli spogliatoi, la larghezza dovr essere non inferiore a 2,50 m. 3.9 Caratteristiche degli spazi per i servizi igienico-sanitari e per gli spogliatoi. 3.9.1 Servizi igienico-sanitari. Essi debbono avere le seguenti caratteristiche: i) il numero di vasi per gli alunni dovr essere di 3 per ogni sezione per le scuole materne e di 1 per classe per gli altri tipi di scuole, oltre alcuni vasi supplementari per servire gli
spazi lontani dalle aule . Il locale che contiene le latrine e le antilatrine deve essere illuminato ed aerato direttamente. Possono essere installati efficienti impianti di aerazione e ventilazione in sostituzione della aerazione diretta nell'antilatrina; ii) le latrine debbono: - essere separate per sesso, salvo che per la scuola materna; - essere protette dai raggi diretti del sole, specie nelle regioni pi calde; - essere costituite da box, le cui pareti divisorie siano alte, salvo per la scuola materna, non meno di 2,10 m e non pi di 2,30 m; - avere le porte apribili verso l'esterno della latrina, sollevate dal pavimento e munite di chiusura dall'interno, salvo che per la scuola materna, tale per che si possano aprire dall'esterno, in caso di emergenza; - avere impianti col sistema a caduta d'acqua con cassetta di lavaggio o altro tipo equivalente, purch dotato di scarico automatico o comandato; - avere le colonne di scarico munite di canne di ventilazione, prolungate al di sopra della apertura; - avere le colonne di scarichi dei servizi igienici dimensionate in relazione agli apparecchi utilizzati, con possibilit di ispezioni immediate; - avere, preferibilmente, vasi del tipo misto a tazza allungata (a barchetta) e con poggiapiedi per essere usati anche alla turca; e dotati, inoltre, al piede della colonna di scarico, di un pozzetto formante chiusura idraulica; iii) nel locale che contiene le latrine, se destinato ai maschi, saranno di norma collocati a nche gli orinatoi, con opportuna schermatura tra l'uno e l'altro. I lavabi e gli eventuali lavapiedi debbono essere ad acqua grondante. Le fontanelle per bere, ubicate nei punti pi accessibili, o nell'antilatrina, debbono essere dotati di acqua sicuramente potabile, erogata a getto parabolico. iv) il locale latrine dovr essere munito, sul pavimento, di un chiusino di scarico a sifone, ispezionabile e di una presa d'acqua con rubinetto portagomma per l'attacco di una lancia per l'effetto dell'acqua; v) le docce possono essere, tutte o in parte, ubicate nel nucleo dei servizi igienico-sanitari della palestra; esse debbono essere singole e munite di antidoccia singolo per i vestiti e per l'asciugamano. Esse debbono essere del tipo col piatto a vaschetta e inoltre dopo l'erogazione dell'acqua deve avvenire, previa miscelazione automatica e regolabile, tra calda e fredda, attraverso un soffione inclinato collocato in modo da investire non la testa, ma le spalle dell'allievo, che possa servire anche per il solo lavaggio dei piedi.
3.9.2 In relazione alla norma di cui al punto 2.3.3. (locali igienici) della circolare del Ministero dei lavori pubblici numero 4809 del 19 giugno 1968, ogni scuola dovr essere dotata di un gabinetto per piano avente le dimensioni minime di 1,80 x 1,80 m. attrezzato come specificato dalla citata norma, salvo che per i corrimani, che potranno essere installati qualora se ne presenti la necessit. 3.9.3 Spogliatoi. Nel caso che la scuola disponga di appositi locali ad uso di spogliatoi, questi debbono avere la larghezza minima di 1,60 m.
4. Norme relative all'arredamento ed alle attrezzature. 4.0 Generalit 4.0.1 Tutti i locali o spazi della scuola dovranno essere dotati: i) dell'arredamento e delle attrezzature necessarie ed indispensabili per assicurare lo svolgimento delle attivit didattiche (ai livelli di informazione, ricerca, progetto, comunicazione e verifica) e delle attivit integrative o parascolastiche previste dai vari tipi di scuola; ii) delle attrezzature per l'educazione fisica; iii) dei sussidi audiovisivi. 4.0.2 Le caratteristiche (tipo, forma e dimensioni) degli oggetti che costituiscono l'arredamento e le attrezzature dipendono: i) dal tipo di scuola, dall'et e dalle esigenze psicobiologiche degli alunni; ii) dalle attivit e dalle operazioni che essi debbono consentire; iii) dalle esigenze del lavoro individuale e di gruppo; iv) dalle esigenze della flessibilit, combinabilit e trasportabilit (o meno) cui gli arredi e le attrezzature debbono rispondere; v) dalle esigenze di una normalizzazione e standardizzazione tipologica e dimensionale. 4.0.3 Sono da intendersi facenti parte dell'arredamento quegli oggetti (arredi) fissi o mobili che: i) consentono, sul loro piano e sulla loro superficie, di esplicare una azione o una attivit didattica, o amministrativa, o comunque a servizio dei frequentatori della scuola, con o senza attrezzature o sussidi didattici (tavoli, tavoli da disegno, di lettura o per la mensa, ecc., cattedre, scrivanie, banconi semplici di chimica o fisica, banchi per lavori in legno o in ferro od altro, cavalletti per dipingere o per scolpire, lavagne, superfici per appendere disegni od altro, tavoli da cucina, ecc.);
ii) servono da appoggio ad una normale o particolare attrezzatura, o sussidio didattico (banconi per piccole attrezzature meccaniche di lavorazione, banconi per bilance, per prove elettriche, ecc., tavoli per macchine da scrivere, contabili, ecc., tavoli per sussidi audiovisivi o per macchine per insegnare, ecc.); iii) servono per conservare, a breve o a lungo termine, oggetti o materiali di propriet, o in uso, degli alunni e degli insegnanti, o, in genere di chi usufruisce dei locali della scuola (attaccapanni o armadietti spogliatoio, armadi armadietti individuali per gli alunni, armadi per magazzini o dispense, scaffali per libri, vetrine per mostre, ecc.); iv) consentono l'esplicarsi delle funzioni di cui ai precedenti punti i) ed ii) e servono, al tempo stesso, per le funzioni di cui al precedente punto iii) (banconi per fisica o chimica con cassetti e scaffali sottostanti, tavoli con cassetti o sottopiani, carrelli, pareti attrezzate ad armadi e lavagne ecc.); v) servono per adoperare gli arredi di cui ai precedenti punti i), ii), e iv) o per partecipare ad un'attivit didattica (sedie, sgabelli, poltroncine da auditorio, ecc.). 4.0.4 Il Ministero della pubblica istruzione, con l'osservanza d quanto contenuto nelle presenti norme, indicher con successive disposizioni le caratteristiche degli arredi, se non appresso descritti, e delle attrezzature, per tipi di scuole e di attivit. Tali caratteristiche potranno essere oggetto di normativa da parte dell'UNI. In questo caso, prima che le norme siano rese esecutive, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione. 4.1 Caratteristiche degli arredi. 4.1.1 Arredamento dell'unit pedagogica. Per quanto riguarda l'arredamento necessario all'unit pedagogica negli spazi per gli insegnamenti non specializzati (aule normali) delle scuole elementari e secondarie di 1 e 2, e nello spazio per le attivit ordinate della scuola materna, esso dovr essere previsto di forma e di dimensioni adeguati alle varie classi di et degli alunni ed al tipo di scuola: tavoli e sedie per gli alunni, tavoli e sedie per l'insegnante, lavagne, armadi (o pareti attrezzate contenenti armadi) per la biblioteca di classe (nella scuola elementare e secondaria di 1 grado), per la custodia del materiale didattico di uso quotidiano, schermo mobile per proiezioni, eventuale lavagna luminosa, apparecchi per proiezione di diapositive e filmine compreso il cavalletto e tavolo reggiproiettore. Le caratteristiche e le dimensioni da osservarsi per i tavoli rettangolari e per le sedie degli alunni e degli insegnanti, e per le lavagne, sono quelle di cui alle norme UNI.
Non sono da escludersi, specie nella scuola materna ed elementare, forme del piano del tavolo per gli alunni diverse dal rettangolo o dal quadrato, sempre tenendo presente, per, l'osservanza della norma relativa alla combinabilit di tali arredi per consentire attivit di gruppo variamente articolate. 4.1.2 Allo scopo di evitare gli effetti di abbagliamento per riflessione le superfici di lavoro dovranno rispondere alla norma di cui al punto 5.2.4.
5. Norme relative alle condizioni di abitabilit.
5.0. Generalit 5.0.1 Ogni edificio scolastico nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che lo occupano condizioni di abitabilit soddisfacenti per tutto il periodo di durata e di uso, malgrado gli agenti esterni normali; questi condizioni di abitabilit debbono garantire, inoltre, l'espletamento di alcune funzioni in caso di agenti esterni anormali. 5.0.2 Le condizioni di abitabilit, alle quali corrispondono determinati requisiti e livelli, possono essere raggruppate come segue: i) condizioni acustiche livello sonoro, difesa dai rumori, dalla trasmissione dei suoni, dalle vibrazioni, ecc.); ii) condizioni dell'illuminazione e del colore: (grado e qualit dell'illuminazione naturale e artificiale; eccesso e difetto di luce, regolabilit, qualit del colore e suoi rapporti con la luce, ecc.); iii) condizioni termoigrometriche e purezza dell'aria (livello termico, igrometria, grado di purezza, difesa dal caldo e dal freddo, dall'umidit, dalla condensazione, ecc.); iv) condizioni di sicurezza (statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti, ecc.); v) condizioni d'uso dei mezzi elementari o complessi necessari a stabilire i livelli delle esigenze espresse nei punti precedenti (ricerca dei livelli di agibilit, tipo e complessit di manovre per il funzionamento di apparecchi, per l'apertura di finestre o per l'inclusione o l'esclusione di impianti o sistemi di ventilazione, rispetto di norme di uso da parte dell'utente, ecc.); vi) condizioni di conservazione dei livelli raggiunti nel soddisfare le esigenze di cui ai punti precedenti (durata dei materiali o delle parti costituenti la costruzione degli apparecchi impiegati, manutenzione, ecc.). 5.1 Condizioni acustiche Criteri di valutazione dei requisiti acustici dell'edilizia scolastica. 5.1.1 Introduzione i) Si adottano i criteri generali, i metodi di misura e i criteri di valutazione dei risultati indicati nelle norme di carattere generale di cui alla circolare 30 aprile 1966 n. 1769 parte 1a del Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei lavori pubblici, salvo alcune prescrizioni riguardanti la particolare destinazione dell'ufficio. ii) Si dovranno eseguire misure in opera e in laboratorio, al fine di verificare i requisiti richiesti.
iii) Le misure in opera devono essere eseguite su tutti i tipi di spazi adibiti ad uso didattico presentanti caratteristiche diverse. Le determinazioni di isolamento acustico dovranno essere eseguite fra ambienti ad uso didattico adiacenti e sovrastanti, aventi normale o particolare destinazione, anche a titolo saltuario (come ad esempio aule speciali, officine, laboratori, ecc.). Le determinazioni devono essere eseguite in aule complete di rivestimento assorbente, col normale arredamento scolastico: non oltre due persone debbono essere presenti nelle aule durante l'esecuzione delle misure. iv) I limiti di isolamento sono fissati essenzialmente tenendo conto dei requisiti minimi richiesti per scuole o aule d'insegnamento generale. Per scuole o aule di determinato tipo e ubicazione o destinate a insegnamento particolare (sale di musica, ecc.) possono essere richiesti valori pi elevati dell'isolamento acustico. v) Possono essere richiesti particolari requisiti per ambienti in rapporto alla loro specifica funzione come ad esempio: auditori, sale di musica, sale di spettacolo. vi) Il tempo di riverberazione nelle aule arredate non deve superare i limiti prescritti dalle presenti norme. Il controllo pu anche essere effettuato mediante la conoscenza dei coefficienti di assorbimento e delle superfici dei materiali adoperati per il trattamento. I valori dei coefficienti di assorbimento dei materiali impiegati devono risultare da certificati rilasciati da laboratori qualificati, nei quali le misure siano state effettuate secondo le norme. 5.1.2 Verifiche e misure. i) L'isolamento acustico e i requisiti acustici dovranno essere verificati per quanto concerne: - il potere fonoisolante di strutture verticali, orizzontali, divisorie, ed esterne, di infissi verso l'esterno, di griglie e prese d'aria installate verso l'esterno; - l'isolamento acustico contro i rumori trasmessi per via aerea tra spazi adiacenti e sovrapposti ad uso didattico e nei locali comuni (isolamento ambiente); - il livello di rumore di calpestio normalizzato di solaio; - il livello di rumore di calpestio tra due spazi sovrapposti; - la rumorosit sei servizi e degli impianti fissi; - il coefficiente di assorbimento dei materiali isolanti acustici. Le misure, le determinazioni sperimentali, la presentazione e la valutazione dei dati, dovranno essere eseguiti per quanto possibile, le raccomandazioni ISO/R 140 - 1960 per le misure in laboratorio e in opera della trasmissione di rumori per via aerea e di rumori di
calpestio ed ISO/R 354/63 per le misure del coefficiente di assorbimento in camera riverberante; i valori delle frequenze nominali da utilizzare saranno quelli normalizzati di 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz. ii) I dati di laboratorio dovranno essere richiesti, rilevati e presentati secondo le norme generali. Le grandezze da sottoporre a misure di laboratorio saranno: - il potere fonoisolante (R) di strutture divisorie, interne, di infissi verso l'esterno, di griglie e prese d'aria; - il coefficiente di assorbimento acustico dei materiali isolanti acustici. iii) I requisiti di accettabilit da determinare con misure di laboratorio saranno i seguenti (con indice di valutazione I riferito al valore dell'ordinata a 500 Hz): - potere fonoisolante di strutture divisorie interne verticali ed, eventualmente, orizzontali (come specificate nel seguente punto v) - I = 40 dB; - potere fonoisolante di infissi verso l'esterno - I = 25 dB; - potere fonoisolante di griglie e prese d'aria installate verso l'esterno; - I = 20 dB; - livello di rumore di calpestio normalizzato di solai (come specificato nel punto v) - I = 68 dB. Il coefficiente di assorbimento deve essere misurato in camera riverberante e suono diffuso alle frequenze di 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Hz. iv) Il collaudo in opera deve essere richiesto, eseguito e presentato secondo le norme g enerali contenute nella circolare 30 aprile 1966 n. 1769 parte I del Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei lavori pubblici. Le misure devono essere eseguite nelle condizioni prescritte dai paragrafi i) e ii) delle presenti norme. Le grandezze da sottoporre a misura in opera sono: l'isolamento acustico (D) per via aerea fra ambienti ad uso didattico adiacenti e sovrastanti (isolamento acustico tra pareti divisorie e di solaio); - il livello di rumore di calpestio tra due spazi sovrapposti con la macchina normalizzata generatrice di calpestio; - la rumorosit provocata da servizi ed impianti fissi; - il tempo di riverberazione. Per quanto concerne gli impianti dovranno essere eseguite misure su: - impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento centralizzato;
- scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetterie. La determinazione della rumorosit dovr essere eseguita nelle aule indipendentemente dalla posizione dell'elemento disturbante. v) Requisiti di accettabilit da determinare con misure in opera (con indice di valutazione I riferito al valore dell'ordinata a 500 Hz): - isolamento acustico fra due ambienti adiacenti (come specificato nel punto vi) I = 40 dB; - isolamento acustico fra due ambienti sovrapposti (come specificato nel punto vi) I = 42 dB; - livello di rumore di calpestio fra due ambienti sovrapposti (come specificato nel punto vi) - I = 68 Db. vi) Requisiti di accettabilit. I risultati delle misure (in opera e in laboratorio) saranno riportati sotto forma di grafico su appositi moduli sui quali dovranno figurare anche le indicazioni grafiche (in scala e descrittive) degli elementi cui la prova si riferisce (piante, masse degli elementi per unit di superficie, sezioni, ubicazione dei punti di misura e descrizione delle strutture esaminate). Per le misure di calpestio sar specificata la natura del pavimento del locale di misura, mentre per la rumorosit dei servizi, indicati in dB ( A), nel certificato saranno indicati i punti di m isura, le cause della rumorosit misurata e le condizioni di funzionamento dei servizi stessi, durante la misura. Sar inoltre data indicazione del livello del rumore di fondo, secondo la circolare 30 aprile 1966, n. 1769, del Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei lavori pubblici. I risultati ottenuti con i procedimenti esposti verranno, per la ricerca dell'indice di valutazione richiesto, posti a confronto con le allegate curve normalizzate, ciascuna riferibile ad una specifica misura (figg. 1,2,3). In relazione a tali metodi di prova si stabilisce quindi: - il potere fonoisolante delle pareti divisorie ( R ) e l'isolamento acustico ( D ) per via aerea soddisfino alla curva di riferimento stabilita quando i punti sperimentali siano al di sopra della curva limite (v. figura 1 e 2 ) relativa: al valore dell'indice I fissato nei punti ii), iii) v) con la seguente tolleranza: la somma delle differenze di livello tra la curva di riferimento ed i punti del diagramma sperimentale, che stanno al di sotto di essa, non deve superare i 12 dB (in ogni banda di ottava lo scarto non deve superare 5 dB). - Qualora le divisioni tra ambienti vengano realizzate con elementi movibili o scorrevoli, in osservanza ai criteri di flessibilit di cui alle presenti norme, non necessaria la effettuazione delle misure di isolamento acustico fra i detti ambienti.
- Il livello di rumore di calpestio soddisfi alle curve di riferimento stabilite quando i punti sperimentali siano al di sotto delle curve limite (v. fig. 3) relative al valore indice I fissato nei punti iii) e v) con la seguente tolleranza: la somma delle differenze di livello tra la curva riferimento ed i punti del diagramma sperimentale che stanno al di sopra di essa non superi i 12 dB (in ogni banda di ottava lo scarto non deve superare 7 dB). - La rumorosit dei servizi, determinata dal massimo livello (A) misurato, non dovr superare i seguenti limiti: - servizi a funzionamento discontinuo A = 40 dB (A) - servizi a funzionamento continuo A = 36 dB (A) I valori ottimali dei tempi di riverberazione vanno determinati in funzione del volume dell'ambiente e riferiti alle frequenze 250 - 500 - 1000 - 2000 Hz secondo i diagrammi delle figg. 4 e 5. Il tempo di riverberazione pu essere misurato in opera. Figure da 1 a 5 omissis 5.2 Condizioni di illuminazione e del colore. 5.2.1 Introduzione L'illuminazione naturale e artificiale degli spazi e dei locali della scuola deve essere tale da assicurare agli alunni il massimo del conforto visivo; pertanto deve avere i seguenti requisiti: i) livello dell'illuminazione adeguato; ii) equilibrio delle luminanze; iii) protezione dei fenomeni di abbagliamento; iv) prevalenza della componente diretta su quella diffusa soprattutto nel caso di illuminazione artificiale. 5.2.2 Livello di illuminamento ed equilibrio di luminanze. I valori minimi dei livelli di illuminamento naturale ed artificiale sono esposti nella seguente tabella: 5.2.3 Allo scopo di garantire che le condizioni di illuminamento indicate nella tabella siano assicurate in qualsiasi condizione di ciclo e in ogni punto dei piani di utilizzazione considerati, dovr essere realizzato uno stretto rapporto mediante integrazione dell'illuminazione naturale con quella artificiale.
5.2.4 Particolare cura dovr essere posta per evitare fenomeni di abbagliamento sia diretto che indiretto facendo in modo che nel campo visuale abituale delle persone non compaiano oggetti la cui luminanza superi di 20 volte i valori medi. 5.2.5 Fattore medio di luce diurna. Allo scopo di assicurare l'economica realizzazione dei livelli di illuminamento prescritti al precedente punto 5.2.2 e contemporaneamente le esigenze derivanti dalla protezione dall'irraggiamento solare, opportuno che il fattore medio di luce, definito come il rapporto tra illuminamento medio dell'ambiente chiuso e l'illuminamento che si avrebbe, nelle identiche condizioni di tempo e di luogo, su una superficie orizzontale esposta all'aperto in modo da ricevere luce dall'intera volta celeste, senza irraggiamento diretto del sole, risulti uguale ai seguenti valori: 5.2.6. All scopo di consentire, durante il giorno, proiezioni di film, ecc., i locali ad uso didattico dovranno essere muniti di dispositivi per attenuare il livello d illuminazione naturale; alcuni locali dovranno essere predisposti per un completo oscuramento. 5.2.7 Per quanto riguarda l'illuminazione artificiale i minimi valori richiesti debbono essere ottenuti con opportuni apparecchi di illuminazione completi di lampade o tubi fluorescenti, che dovranno essere compresi, come parte integrante, nell'impianto elettrico. 5.3 Condizioni termoigrometriche e purezza dell'aria. 5.3.1 I fatti o fenomeni presi in considerazione che influiscono sull'abitabilit e confortabilit dell'ambiente, devono rispondere ai seguenti requisiti che riguardano: i) l'equilibrio e la conservazione dei fattori fisici dai quali dipende il benessere termoigrometrico; ii) la conservazione della purezza chimica e microbiologica dell'aria. 5.3.2 Nel periodo invernale i requisiti di abitabilit, per un ambiente realizzato con pareti perimetrali che soddisfano ai requisiti riportati nelle presenti norme, si ottengono soltanto se l'ambiente stesso provvisto di impianto di riscaldamento. 5.3.3 Grandezze considerate, termini, simboli, definizioni, unit di misura. I termini, i simboli, le definizioni, le unit di misura delle grandezze anzidette e delle altre comunque richiamate nelle presenti norme sono riassunti nella seguente tabella: 5.3.4. Controlli e misure di laboratorio Controlli e misure di laboratorio su campioni di pareti fuori opera possono essere richiesti dal committente.
Tali controlli e misure, da eseguirsi presso laboratori universitari o qualificati, che rilasceranno appositi certificati di prova, dovranno consistere nelle operazioni di seguito specificate: i) Controllo di conformit Comprende tutte le misure e i controlli necessari per accertare che la chiusura presentata alla prova corrisponde esattamente per conformazione, caratteristiche geometriche, materiali impiegati, a quanto indicato dalle specificazioni e dai disegni di progetto. Nel caso di componenti prefabbricati, il controllo deve riguardare sia il singolo pannello sia elementi di giunzione tra pannelli. ii) Controlli del rapporto mass/superficie frontale della parete. La misura, da effettuarsi con la precisione del 5% deve essere eseguita in modo da fornire elementi sufficienti per risalire, per via di calcolo, alla massa media della parete definita al precedente punto 5.3.3. iii) Misura della trasmittanza. Dovr essere eseguita su campioni di dimensioni sufficientemente grandi, comprendenti almeno un giunto, in modo che la misura su essi effettuata fornisca il valore medio della trasmittanza dell'intera parete nelle condizioni quanto pi possibile prossime a quelle di impiego. iv) Controllo delle propriet termoigrometriche. Deve essere eseguito in modo da accertare che nelle condizioni di temperatura previste per l'impiego della chiusura opaca, in nessun punto della faccia interna di questa possano aversi fenomeni di condensazione, almeno fino a quando il valore dell'umidit relativo ne ll'ambiente interno non superi il limite del 70%. v) Controllo della tenuta pneumatica. Deve essere eseguito in modo da accertare che in un ambiente normalizzato, la parete, normalizzata, da sottoporre a prova limitatamente alla porzione opaca con esclusione di infissi ma comprendente gli eventuali giunti tra elementi opachi contigui, assicuri una tenuta tale che sia possibile mantenere una pressione statica di 50 mm di colonna di acqua con un ventilatore di portata non superiore a 10 m^2/h per ciascun m^2 di superficie frontale della parete considerata. vi) Controllo della tenuta alla pioggia. Per il controllo della tenuta e impermeabilit alla pioggia da osservare quanto prescritto dal punto 5.3.15. 5.3.5 Controlli e misure di cantiere
I controlli e le misure considerati nelle presenti norme potranno essere eseguiti sia in corso di opera sia in sede di collaudo. Essi consisteranno, comunque, almeno, nelle operazioni di cui ai punti seguenti: i) Controllo di conformit. Comprende tutte le misure e i controlli necessari per accertare che la parete in corso di costruzione in opera, o costruita a pi d'opera, o consegnata a pi d'opera, corrisponde esattamente per conformazione, caratteristiche geometriche, materiali impiegati, a quanto indicato dalle specificazioni e dai disegni di progetto e riportato dall'eventuale certificato delle prove di laboratorio. ii) Controllo della corretta posa in opera. E' un controllo qualitativo, diretto ad accertare che non sono presenti difetti di esecuzione o di montaggio, tali da compromettere le caratteristiche funzionali precisate dai disegni e dalle specificazioni di progetto, confermate dai certificati di eventuali prove di laboratorio. Nel caso di costruzioni realizzate con elementi prefabbricati di grandi dimensioni, come indice qualitativo di corretta posa in opera potr essere assunta la condizione di verticalit della chiusura completa, generalmente verificata ai fini del collaudo statico. iii) Verifica dell'assenza di manifestazioni conseguenti a fenomeni di condensazione sulla faccia interna della chiusura. Non essendo possibile effettuare rilevamenti strumentali, dovranno eseguirsi dopo che sia trascorso almeno un intero ciclo stagionale dalla ultimazione e dalla consegna dell'edificio e, comunque, entro e non oltre i termini stabiliti per il collaudo dell'impianto di riscaldamento, verifiche tendenti ad accertare l'assenza delle tipiche manifestazioni (macchie, degradazioni d'intonaco o di materiali di finitura, ecc.) conseguenti a fenomeni di condensazione. iv) Prove di tenuta dell'aria. Eventuali prove di tenuta all'aria potranno essere effettuate adottando prove e controlli in cantiere come specificato nel punto 5.3.14. 5.3.6 Equilibrio e conservazione dei fattori fisici. L'equilibrio e la conservazione dei fattori fisici dai quali dipende il benessere termico in rapporto: i) con la caratteristica termica delle pareti perimetrali (fenomeni di trasmissione di calore e fenomeni connessi e scambi per irraggiamento) ii) con la temperatura e l'umidit dell'aria; iii) con i fenomeni di condensazione sulla faccia interna delle chiusure opache;
iv) con la permeabilit all'aria. 5.3.7 Trasmittanza delle chiusure opache. A i fini del contenimento del flusso termico attraverso le chiusure, nonch del contenimento delle variazioni della temperatura interna nel tempo, i massimi valori della trasmittanza H, misurata come specificato al punto 5.3.3., dovranno risultare non superiori a quelli ind icati nelle seguenti tabelle in relazione alle masse medie per unit di superficie delle chiusure stesse. 1) Chiusure verticali esterne opache M (Kg/m^2) 20 50 100 200 e oltre H (Cal/m^2 h C) 0,43 0,61 0,81 1,09 2) Chiusure orizzontali (o inclinate) di copertura e orizzontali di calpestio sovrastanti ambienti aperti M (Kg/m^2) 100 200 300 e oltre H (Cal/m^2 h C) 0,6 0,81 1 Per le palestre ed officine realizzate come corpo di edificio isolato M (Kg/m^2) 20 50 100 200 300 e oltre H (Cal/m^2 h C) 0,3 0,43 0,6 0,81 1 Si precisa che il valore di riferimento della somma delle due resistenze termiche liminari va assunto pari a 0,2 m 2 h C/Cal. 5.3.8 Trasmittanza delle chiusure orizzontali e verticali trasparenti. La trasmittanza H media (telaio + vetro) delle chiusure trasparenti orizzontali o verticali non dovr risultare superiore ai seguenti valori: 1) Costruzioni da realizzarsi nei territori della fascia costiera della penisola e nelle isole H 5,5 Cal/m^2 h C 2) Costruzioni da realizzarsi nell'Italia del Nord e al di sopra dei 500 m H 3,5 Cal/m^2 h C N.B. Non essendo ancora definite le zone climatiche in Italia, si fatto ricorso a tale sommaria classificazione di carattere indicativo. 5.3.9 Trasmittanza delle chiusure verticali opache con elevata percentuale di vetratura. Per le chiusure verticali eminentemente vetrate potr ammettersi in deroga alla norma di cui al precedente punto 5.3.7., 1), che la porzione opaca della parete stessa corrispondente a davanzale e ciclino sia caratterizzata da un valore della trasmittanza H 1 Cal/m^2 h C H indipendentemente dalla massa media di essa, tutte le volte che, per esigenze d illumi-
nazione diurna, sia necessario prevedere superfici di finestre di area uguale o maggiore del 50 % dell'area della parete che delimita l'ambiente stesso dall'esterno. Il valore della trasmittanza H 1 Cal/m^2 h C potr inoltre essere tollerato, sempre indipendentemente dalla massa media, per le porzioni di speciali elementi prefabbricati, che, in un elemento unico, comprendono la finestra, il sottodavanzale, il ciclino, la schermatura (infissi monoblocco). Per tutte le restanti pareti opache vale la norma del punto 5.3.7. 5.3.10 Protezione delle chiusure verticali o orizzontali trasparenti. Tutte le superfici trasparenti dovranno essere dotate di schermature esterne ventilate, mobili, realizzate in maniera da garantire che il flusso termico entrante dovuto all'irraggiamento solare, diretto e diffuso, non risulti superiore al 30% di quello che si verificherebbe in totale assenza della schermatura. 5.3.11 Temperatura ed umidit relativa dell'aria degli ambienti. La temperatura degli ambienti adibiti ad usi scolastici dovr essere assicurata in condizioni invernali, da un adatto impianto di riscaldamento capace di assicurare in tutti gli ambienti, quando all'esterno si verificano le condizioni interne: temperatura 20C 2C salvo non sia diversamente prescritto per locali ad uso speciale. E' consigliabile che vengano assicurati adatti valori della umidit relativa negli ambienti interni adibiti ad attivit didattiche e collettive nel periodo invernale, mediante un trattamento di umidificazione dell'aria esterna effettuato dall'impianto di ventilazione idoneo a realizzare un'umidit relativa dell'aria ambiente del 45-55% e a mantenere negli ambienti T= 20C. 5.3.12 Purezza dell'aria. Dovr essere assicurata l'introduzione delle seguenti portate d'aria esterna, mediante opportuni sistemi: i) Ambienti adibiti ad attivit didattica collettiva o attivit di gruppo. Per scuole materne ed elementari coefficienti di ricambio 2,5. per scuole medie coefficiente di ricambio 3,5. Per scuole secondarie di 2 grado coefficiente di ricambio 5. ii) Altri ambienti di passaggio, uffici. Coefficiente di ricambio 1,5. iii) Servizi igienici, palestre, refettori. Coefficiente di ricambio 2,5. 5.3.13 Trattamento dell'aria esterna.
Nelle zone in cui si verificano condizioni particolarmente gravi di inquinamento atmosferico dovr porsi particolare attenzione per quanto riguarda la presa dell'aria esterna. 5.3.14 Prescrizioni relative alla tenuta d'aria. La chiusura esterna considerata nel suo insieme (comprendente, cio, tutti gli elementi che la compongono quali infissi, giunti, ecc.) deve assicurare nel locale, delimitato da chiusure considerate stagne e dalla chiusura in esame, una tenuta tale che sia possibile realizzare nell'ambiente anzidetto una pressione statica di 10 mm di colonna d'acqua con un ventilatore di portata non superiore a 10 m^2/h per ciascun m^2 di superficie frontale della chiusura considerata. 5.3.15. 5.3.15 Prescrizioni relative alla tenuta all'acqua. Le chiusure esterne verticali ed orizzontali, considerate nel loro complesso e particolarmente nei giunti e negli infissi, debbono essere realizzate in modo da assicurare che non possano avvenire attraverso di esse infiltrazioni di acqua di pioggia. Il controllo in laboratorio della tenuta alla pioggia, dovr accertare che l'acqua di pioggia che scorre su una porzione di chiusura esterna verticale opaca comprendente eventuali giunti, ma con esclusione di infissi, non possa attraversare la parete, anche quando sulla faccia bagnata si esercita una pressione statica di 50 mm di colonna di acqua. Per quanto riguarda la impermeabilit all'acqua la chiusura sottoposta per un periodo di tempo di 3 ore alla prova sopradescritta, non dovr presentare un aumento di peso superiore al 5% di quello determinato prima della prova. 5.3.16 Prescrizioni termoigrometriche. Negli edifici muniti di impianti di riscaldamento atti a realizzare e mantenere la temperatura interna di 20C, nelle condizioni invernali, in nessun punto della superficie interna delle chiusure esterne opache delimitanti ?..... ambiente la temperatura superficiale deve risultare inferiore alla temperatura di 14 C in corrispondenza della temperatura esterna di progetto. 5.3.17 Prescrizioni relative alla condensazione. I materiali porosi, isolanti termici. Devono essere opportunamente protetti dai fenomeni di condensazione con idonee barriere antivapore. 5.4 Condizioni di sicurezza. 5.4.1.Le condizioni di sicurezza riguardano principalmente: i) la stabilit degli edifici in condizioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.); ii) la sicurezza degli impianti, sia nell'uso che nella gestione; iii) la difesa degli agenti atmosferici;
iv) la difesa dei fulmini; v) la difesa degli incendi; vi) la difesa microbiologica. 5.4.2 Per quanto concerne la stabilit dovr essere osservato quanto segue: nella redazione del progetto e dei calcoli di dimensionamento delle strutture, eseguita secondo i principi della scienza delle costruzioni, e nella esecuzione dei lavori ci si dovr attenere rigorosamente a tutte le norme generali e locali vigenti. i) i solai, qualunque sia il tipo adottato, dovranno avere un grado di rigidezza tale da evitare inconvenienti di qualsiasi genere (deformazioni delle strutture, distacchi da altri elementi della costruzione, fessurazione dei pavimenti, ecc.). I sovraccarichi accidentali da adottare sui solai e coperture sono i seguenti: - per coperture impraticabili 150 Kg/m 2 - per laboratori con attrezzatura leggera 500 " - per laboratori con attrezzatura pesante 1000 " - per palestre 500 " - per scale e terrazze praticabili 400 " - per tutti gli altri locali 350 " ii) Particolare cura dovr porsi nei calcoli ove i solai sono destinati a ricevere macchinari e quindi con la presenza di carichi concentrati. iii) Particolare cura dovr porsi nei calcoli delle azioni derivanti da vento e neve, tenendo conto delle condizioni locali di clima e di disposizione, con l'osservanza della norma CNRUNI 10012-67. iv) Per la resistenza all'urto di corpo molle di grandi dimensioni (urti accidentali) le pareti, soggette alle opportune prove, dovranno fornire una resistenza alle sollecitazioni indotte, secondo le modalit di prova, non inferiore a 25 Kgm, sotto tale sollecitazione d'urto, esse non dovranno presentare lesione alcuna o danneggiamenti tali da pregiudicare le caratteristiche di sicurezza, di tenuta di prova verranno effettuate secondo le norme ICITE. 5.4.3 Tutti gli impianti, comprese le relative forniture di apparecchi, dovranno essere tali da non causare danni diretti o indiretti alle persone che li usano. Dovranno essere osservate tutte le norme in proposito vigenti ed in particolare: i) le prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonch le successive regolamentazioni; ii) le prescrizioni dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.);
iii) nella progettazione dell'impianto di riscaldamento e della relativa centrale termica dovranno tenersi presenti le disposizioni di cui alla legge 13 luglio1966, n. 615, riguardanti i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico e dovranno essere osservate le norme di sicurezza per le centrali termiche emanate dal Ministero dell'interno, direzione generale dei servizi antincendio e della protezione civile. 5.4.4 Per quanto riguarda la difesa dagli agenti atmosferici delle pareti perimetrali verticali ed orizzontali, dovr essere osservato quanto prescritto nel punto 5.3.15. 5.4.5 Per la protezione contro gli incendi si dovranno osservare le disposizioni vigenti. 5.4.6 Tutti gli edifici dovranno essere muniti di impianto per la protezione dai fulmini. 5.4.7 Le sorgenti luminose di illuminazione artificiale poste in laboratori, officine, palestre, ecc., dovranno essere opportunamente, protette dai pericoli derivanti da urti, vibrazioni, vapori, esalazioni corrosive, ecc. 5.4.8 Nella progettazione e nella esecuzione di opere relative ad ambienti ove si svolgono attivit di movimento saranno da evitarsi le cause di possibili infortuni agli alunni. 5.4.9 Le porte di accesso alla scuola e a tutti i locali di uso collettivo dovranno aprirsi verso l'esterno. 5.5 Condizioni d'uso Le condizioni di abitabilit debbono essere raggiunte e conservate, compatibilmente con le esigenze da assolvere, con manovre semplici per il funzionamento di apparecchi, per l'apertura o chiusura di finestre, per l'inclusione o l'esclusione di impianti e di sistemi di ventilazione, ecc. All'atto della consegna dell'edificio l'Ente che ha provveduto alla costruzione dovr fornire alla scuola una particolareggiata descrizione sulla gestione degli impianti, sui livelli di agibilit, sul tipo e complessit delle manovre e sull'uso dei mezzi elementari o complessi, necessari a consentire: a) il raggiungimento e la conservazione delle condizioni di agibilit di cui alle presenti norme; b) il funzionamento di quelle parti tecniche o tecnologiche, destinate ad assicurare un perfetto svolgimento delle operazioni didattiche; dovranno essere consegnati in duplice copia i disegni e gli schemi della effettiva realizzazione di tutti gli impianti tecnologici: riscaldamento, idraulico, elettrico, ecc. 5.6 E' da raccomandarsi che il dimensionamento degli edifici e le relative aree da occup are siano determinati in base ai criteri di percorrenza gi contenuti nelle norme sopraspecificate ed in base alla percentuale di popolazione nelle varie et scolastiche ubicate nelle
zone da servire, percentuale che sar dedotta dai pi aggiornati dati statistici delle classi di et della popolazione in mancanza di studi maggiormente approfonditi. Norme finali e transitorie Le norme di cui sopra, mentre per i progetti in corso di esecuzione, o gi approvati, o in fase inoltrata di approvazione e per gli ampliamenti, adattamenti, completamenti di edifici gi esistenti hanno carattere indicativo, debbono invece intendersi prescrittive per i progetti afferenti ai nuovi programmi ed a quelli gi esistenti per i quali non ancora si provveduto alla progettazione delle relative opere. Le norme stesse hanno carattere transitorio e sono fondamentalmente valide per tutti gli interventi relativi al primo piano triennale di cui all'art. 1 della legge 5 agosto 1975, n. 412, in pendenza dell'emanazione delle nuove norme tecniche previste dall'art. 9 della legge stessa
Documenti simili a dm20 18 dicembre 1975
Master a 2010 Bologna
urbanistica9243