Source: http://docplayer.com.br/17617850-Processo-n-130-238-09-contrato-n-2010-017-1.html
Timestamp: 2019-02-21 10:23:21+00:00
Document Index: 127712666

Matched Legal Cases: ['artigo 25', 'artigo 21', 'artigo 65', 'artigo 113', 'artigo 31', 'artigo 64']

Processo n /09 CONTRATO N. 2010/ PDF
Processo n /09 CONTRATO N. 2010/017.1
Download "Processo n. 130.238/09 CONTRATO N. 2010/017.1"
Paulo Jónatas Valverde Molinari
1 Processo n /09 CONTRATO N. 2010/017.1 PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A., PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ELEVADORES PARA BLOCOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS. Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e dez, a CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n / , daqui por diante denominada CONTRATANTE, e neste ato representada por seu Diretor-Geral, o senhor SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília - DF, e a THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A., situada no Setor de Oficinas Sul, quadra 6, conjunto B, lotes 1/3, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob o n / , daqui por diante denominada CONTRATADA, e neste ato representada por seus Procuradores, os senhores FERNANDO JOSÉ FONSECA NUNES, brasileiro, casado, e MARIO DAMIÃO CARVALHO, brasileiro, divorciado, ambos residentes e domiciliados em Brasília - DF, perante as testemunhas que este subscrevem, acordam em celebrar o presente Aditivo, em conformidade com as disposições constantes do processo em referência, da Lei n , de 21/6/93, e alterações posteriores, daqui por diante denominada simplesmente LEI, em especial no caput do seu artigo 25, e do Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, doravante denominado simplesmente REGULAMENTO, em especial no caput do seu artigo 21, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas. O presente Aditivo decorre da aquisição de novos conjuntos de portas para 8 (oito) elevadores sociais dos blocos F, G, H e I da SQN 302, a fim de superar obstáculo estrutural (viga de concreto armado), não identificado anteriormente. A referida aquisição importa no valor de R$ ,00 (duzentos e quarenta e oito mil reais), correspondente a um acréscimo de, aproximadamente, 25,51% (vinte e cinco inteiros vírgula cinquenta e um por cento) ao valor do contrato ora aditado, e encontra amparo na alínea a do inciso I do artigo 65 da LEI, correspondente à alínea a do inciso I do artigo 113 do REGULAMENTO.
2 O Contrato ora aditado, com sua numeração alterada para 2010/017.1, passa a vigorar com sua redação modificada nas seguintes cláusulas:... CLÁUSULA OITAVA DO PREÇO E DO PAGAMENTO O preço total do presente Contrato é de R$ ,00 (um milhão e duzentos e vinte mil reais), observado o constante do parágrafo primeiro desta Cláusula. Parágrafo primeiro Dentro do preço total do presente Contrato, os materiais já fornecidos e faturados pela CONTRATADA à Palma Engenharia Ltda. e não pagos por essa, poderão ser recebidos e pagos pela CONTRATANTE. Para tal, o órgão fiscalizador conferirá, em conjunto com a CONTRATADA, imediatamente após a assinatura deste Contrato, os materiais depositados no canteiro de obras. Abatendo-se do valor total dos materiais fornecidos e encontrados no canteiro de obras o valor de R$ ,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil, oitocentos e noventa reais) já pago pela Palma Engenharia Ltda., o órgão fiscalizador atestará as notas fiscais emitidas pela CONTRATADA à Palma Engenharia Ltda., no valor da diferença encontrada, as quais serão encaminhadas para liquidação e pagamento pela CONTRATANTE. Parágrafo segundo O fornecimento dos materiais poderá ser pago separadamente do serviço de instalação dos elevadores, conforme os termos da proposta da CONTRATADA. Parágrafo terceiro O pagamento dos serviços objeto deste Contrato, entregues à CONTRATANTE e por esta aceitos definitivamente, será feito por meio de depósito em conta-corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada, para atestação pelo órgão fiscalizador. A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura. Parágrafo quarto A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND) e do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), ambos dentro dos prazos de validade neles expressos. Parágrafo quinto O pagamento será feito com prazo não superior a 30 (trinta) dias, contado a partir do aceite definitivo do equipamento/serviço, bem como da comprovação da regularidade da documentação fiscal apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último. Parágrafo sexto Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos pela CONTRATANTE, entre a data referida no parágrafo anterior desta Cláusula e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês
3 seguinte ao da ocorrência, são calculados por meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP Na qual: EM = Encargos Moratórios; N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = Valor da parcela em atraso; I = Índice de compensação financeira = 0, , assim apurado: I= i I = 6/100 I = 0, em que i = taxa percentual anual no valor de 6%. Parágrafo sétimo Quando aplicável, o pagamento efetuado à CONTRATADA estará sujeito às retenções de que tratam o artigo 31 da Lei n , de 1991, com a redação dada pelas leis n , de 1998 e lei n , de 2009, o artigo 64 da Lei n , de 1996, e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos. Parágrafo oitavo Estando a CONTRATADA isenta das retenções referidas no parágrafo anterior, a comprovação deverá ser anexada à respectiva fatura.... CLÁUSULA DÉCIMA DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA A despesa com a execução do presente Contrato, objeto da Nota de Empenho n. 2010NE000777, correrá à conta da seguinte classificação orçamentária: - Programa de Trabalho: Reforma dos Imóveis Funcionais Destinados à Moradia dos Deputados Federais - Natureza da Despesa: Despesas de Capital Investimentos Aplicações Diretas Obras e Instalações...
4 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições vigentes que não tenham sido expressamente modificadas pelo presente Aditivo. E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com 22 (vinte e dois) folhas cada, na presença das testemunhas abaixo indicadas. Brasília, 30 de dezembro de Pela CONTRATANTE: Pela CONTRATADA: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida Fernando José Fonseca Nunes Diretor-Geral Procurador CPF n CPF n Mario Damião Carvalho Procurador CPF n Testemunhas: 1) CT/CV/CCONT 2)
5 Processo n /09 CONTRATO N. 2010/017.1 ANEXO ÚNICO O Anexo n. 1 ao Contrato n. 2010/017.1 passa a vigorar com a seguinte redação:... ANEXO N. 1 DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Edifício: Apartamentos Funcionais da Câmara dos Deputados Endereço: SQN 302, Brasília-DF Grupo 1 BLOCO F Elevadores de Serviço - Capacidade: 450 kg ou 6 pessoas. - Velocidade nominal: 60 m/min ou 1,00 m/s. - Número de paradas: 8. - Número de entradas: 8. - Pavimentos: SS, P, 1, 2, 3, 4, 5, 6. - Destinação: Residencial, passageiros. - Percurso total: Dimensões básicas da caixa de corrida: Dim X x Y: 1,69 x 1,41. - Dimensões internas: dimensão X: 1,69; dimensão Y: 1,41; última altura: 4,15; profundidade de poço: 1,5. - Linha: Frequencedyne, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Estratégia de atendimento: automático coletivo seletivo na descida. - Cabina: Skylux, painéis em chapa de aço inoxidável escovado e dotada de relógio e termômetro digital. - Relógio digital: relógio digital com sensor de temperatura. - Dimensões nominais (LxPxH): 1,10 x 1,10 x 2,31 m. - Contrapeso: localizado na lateral da caixa de corrida com largura de 90mm.
6 - Painéis: com acabamento em aço inoxidável escovado. - Subteto: com iluminação fluorescente. - Teto: em aço inoxidável escovado. - Piso: rebaixado em 30mm para acabamento por conta do CONTRATANTE. - Porta de cabina: tipo: abertura lateral esquerdo; operador de porta: corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Pavimento: dimensões (porta de pavimento): 0,80 x 2,00 m; tipo: abertura lateral esquerdo; acabamento: em chapa de aço inoxidável escovado com marco estreito. - Quantidade de elevadores do grupo 1: 2 (dois). - Comando: Sistemas Inteligentes ThyssenKrupp elevadores Controlador Lógico Programável ST-5100: comando ascensorista: comando duplo, automático ou comandado por ascensorista; controlador de tráfego: TK-16-TKVISION, controlador de tráfego dedicado ao gerenciamento do grupo de elevadores; estacionamento preferencial: após o término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento pré-definido para estacionamento; acoplamento para gerador: TK-31GE, controlador para acoplamento ao gerador de emergência; eliminador de chamadas falsas: evita que o elevador se desloque sem necessidade; digitalizador de voz: TK-31V, sistema de voz digitalizada para anúncio de andar e sentido da cabina: subsolo, portaria, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar e sexto andar; indicador de posição: TK-921, indicador digital eletrônico com setas de direção e acabamento em inox instalado no(s) pavimento(s) SS, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; indicador de posição: TK-921 Plus, indicador matricial alfanumérico com setas de direção e acabamento em policarbonato cinza instalado no(s) pavimento(s) P. - Botoeira de cabina: botoeira de cabina: botoeira de cabina Soft Press; sinalizador de aproximação: sinal sonoro de aproximação da cabina;
7 espelho: na metade superior do painel de fundo. - Botoeiras de pavimento: botoeiras de pavimento: botoeira de pavimento Soft Press; guarda-corpo: em aço inoxidável escovado no painel de fundo; ventilador: sistema de ventilação inteligente com vazão autoajustável de acordo com a temperatura ambiente; proteção dos painéis: acolchoado para proteção dos painéis; central telefônica: sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas e portaria viva voz; segurança: régua de segurança eletrônica; apoio de soleira: em concreto sem avanço na caixa; dispositivo de alarme: sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepção; serviço de bombeiro: sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio. - Casa de máquinas: localizada na parte superior da caixa de corrida. - Alimentação: trifásica, 380 volts, frequência 60 hertz. - Tensão de luz: 220v. O funcionamento normal dos equipamentos é assegurado entre os seguintes limites de tensão de rede, medidas na casa de máquinas e sob corrente de arranque: 10% como valor mínimo e 10 % como valor máximo de tensão nominal. - Caixa de corrida vazia: não será aproveitado nenhum equipamento. - Normas: fabricado segundo norma NBR NM 207. Elevadores Sociais - Capacidade: 450 kg ou 6 pessoas. - Velocidade nominal: 60 m/min ou 1,00 m/s. - Número de paradas: 8. - Número de entradas: 8. - Pavimentos: SS, P, 1, 2, 3, 4, 5, 6. - Destinação: Residencial, passageiros. - Percurso total: Dimensões básicas da caixa de corrida: Dim X x Y: 1,69 x 1,41. - Dimensões internas: dimensão X: 1,69; dimensão Y: 1,41; última altura: 4,15; profundidade de poço: 1,5. - Linha: Frequencedyne, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Estratégia de atendimento: automático coletivo seletivo na descida.
8 - Cabina: Skylux, painéis em chapa de aço inoxidável escovado e dotada de relógio e termômetro digital. - Relógio digital: relógio digital com sensor de temperatura. - Dimensões nominais (LxPxH): 1,10 x 1,10 x 2,31 m. - Contrapeso: localizado na lateral da caixa de corrida com largura de 90mm. - Painéis: com acabamento em aço inoxidável escovado. - Subteto: com iluminação fluorescente. - Teto: em aço inoxidável escovado. - Piso: rebaixado em 30mm para acabamento por conta do CONTRATANTE. - Porta de cabina: tipo: abertura central; operador de porta: corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Pavimento: dimensões (porta de pavimento): 0,80 x 2,00 m; tipo: abertura central; acabamento: em chapa de aço inoxidável escovado com marco estreito. - Quantidade de elevadores do grupo 1: 2 (dois). - Comando: Sistemas Inteligentes ThyssenKrupp elevadores Controlador Lógico Programável ST-5100: comando ascensorista: comando duplo, automático ou comandado por ascensorista; controlador de tráfego: TK-16-TKVISION, controlador de tráfego dedicado ao gerenciamento do grupo de elevadores; estacionamento preferencial: após o término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento pré-definido para estacionamento; acoplamento para gerador: TK-31GE, controlador para acoplamento ao gerador de emergência; eliminador de chamadas falsas: evita que o elevador se desloque sem necessidade; digitalizador de voz: TK-31V, sistema de voz digitalizada para anúncio de andar e sentido da cabina: subsolo, portaria, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar e sexto andar; indicador de posição: TK-921, indicador digital eletrônico com setas de direção e acabamento em inox instalado no(s) pavimento(s) SS, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ;
9 indicador de posição: TK-921 Plus, indicador matricial alfanumérico com setas de direção e acabamento em policarbonato cinza instalado no(s) pavimento(s) P. - Botoeira de cabina: botoeira de cabina: botoeira de cabina Soft Press; sinalizador de aproximação: sinal sonoro de aproximação da cabina; espelho: na metade superior do painel de fundo. - Botoeiras de pavimento: botoeiras de pavimento: botoeira de pavimento Soft Press; guarda-corpo: em aço inoxidável escovado no painel de fundo; ventilador: sistema de ventilação inteligente com vazão autoajustável de acordo com a temperatura ambiente; proteção dos painéis: acolchoado para proteção dos painéis; central telefônica: sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas e portaria viva voz; segurança: régua de segurança eletrônica; apoio de soleira: em concreto sem avanço na caixa; dispositivo de alarme: sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepção; serviço de bombeiro: sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio. - Casa de máquinas: localizada na parte superior da caixa de corrida. - Alimentação: trifásica, 380 volts, frequência 60 hertz. - Tensão de luz: 220v. O funcionamento normal dos equipamentos é assegurado entre os seguintes limites de tensão de rede, medidas na casa de máquinas e sob corrente de arranque: 10% como valor mínimo e 10 % como valor máximo de tensão nominal. - Caixa de corrida vazia: não será aproveitado nenhum equipamento. - Normas: fabricado segundo norma NBR NM 207. Grupo 2 BLOCO G Elevadores de Serviço - Capacidade: 450 kg ou 6 pessoas. - Velocidade nominal: 60 m/min ou 1,00 m/s. - Número de paradas: 8. - Número de entradas: 8. - Pavimentos: SS, P, 1, 2, 3, 4, 5, 6. - Destinação: Residencial, passageiros. - Percurso total: Dimensões básicas da caixa de corrida: Dim X x Y: 1,69 x 1,41. - Dimensões internas:
10 dimensão X: 1,69; dimensão Y: 1,41; última altura: 4,15; profundidade de poço: 1,5. - Linha: Frequencedyne, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Estratégia de atendimento: automático coletivo seletivo na descida. - Cabina: Skylux, painéis em chapa de aço inoxidável escovado e dotada de relógio e termômetro digital. - Relógio digital: relógio digital com sensor de temperatura. - Dimensões nominais (LxPxH): 1,10 x 1,10 x 2,31 m. - Contrapeso: localizado na lateral da caixa de corrida com largura de 90mm. - Painéis: com acabamento em aço inoxidável escovado. - Subteto: com iluminação fluorescente. - Teto: em aço inoxidável escovado. - Piso: rebaixado em 30mm para acabamento por conta do CONTRATANTE. - Porta de cabina: tipo: abertura lateral esquerdo; operador de porta: corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Pavimento: dimensões (porta de pavimento): 0,80 x 2,00 m; tipo: abertura lateral esquerdo; acabamento: em chapa de aço inoxidável escovado com marco estreito. - Quantidade de elevadores do grupo 2: 2 (dois). - Comando: Sistemas Inteligentes ThyssenKrupp elevadores Controlador Lógico Programável ST comando ascensorista: comando duplo, automático ou comandado por ascensorista; controlador de tráfego: TK-16-TKVISION, controlador de tráfego dedicado ao gerenciamento do grupo de elevadores; estacionamento preferencial: após o término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento pré-definido para estacionamento; acoplamento para gerador: TK-31GE, controlador para acoplamento ao gerador de emergência; eliminador de chamadas falsas: evita que o elevador se desloque sem necessidade;
11 digitalizador de voz: TK-31V, sistema de voz digitalizada para anúncio de andar e sentido da cabina: subsolo, portaria, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar e sexto andar; indicador de posição: TK-921, indicador digital eletrônico com setas de direção e acabamento em inox instalado no(s) pavimento(s) SS, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; indicador de posição: TK-921 Plus, indicador matricial alfanumérico com setas de direção e acabamento em policarbonato cinza instalado no(s) pavimento(s) P. - Botoeira de cabina: botoeira de cabina: botoeira de cabina Soft Press; sinalizador de aproximação: sinal sonoro de aproximação da cabina; espelho: na metade superior do painel de fundo; - Botoeiras de pavimento: botoeiras de pavimento: botoeira de pavimento Soft Press; guarda-corpo: em aço inoxidável escovado no painel de fundo; ventilador: sistema de ventilação inteligente com vazão autoajustável de acordo com a temperatura ambiente; proteção dos painéis: acolchoado para proteção dos painéis; central telefônica: sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas e portaria viva voz; segurança: régua de segurança eletrônica; apoio de soleira: em concreto sem avanço na caixa; dispositivo de alarme: sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepção; serviço de bombeiro: sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio. - Casa de máquinas: localizada na parte superior da caixa de corrida. - Alimentação: trifásica, 380 volts, frequência 60 hertz. - Tensão de luz: 220v. O funcionamento normal dos equipamentos é assegurado entre os seguintes limites de tensão de rede, medidas na casa de máquinas e sob corrente de arranque: 10% como valor mínimo e 10 % como valor máximo de tensão nominal. - Caixa de corrida vazia: não será aproveitado nenhum equipamento. - Normas: fabricado segundo norma NBR NM 207. Elevadores Sociais - Capacidade: 450 kg ou 6 pessoas. - Velocidade nominal: 60 m/min ou 1,00 m/s. - Número de paradas: 8.
12 - Número de entradas: 8. - Pavimentos: SS, P, 1, 2, 3, 4, 5, 6. - Destinação: Residencial, passageiros. - Percurso total: Dimensões básicas da caixa de corrida: Dim X x Y: 1,69 x 1,41. - Dimensões internas: dimensão X: 1,69; dimensão Y: 1,41; última altura: 4,15; profundidade de poço: 1,5. - Linha: Frequencedyne, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Estratégia de atendimento: automático coletivo seletivo na descida. - Cabina: Skylux, painéis em chapa de aço inoxidável escovado e dotada de relógio e termômetro digital. - Relógio digital: relógio digital com sensor de temperatura. - Dimensões nominais (LxPxH): 1,10 x 1,10 x 2,31 m. - Contrapeso: localizado na lateral da caixa de corrida com largura de 90mm. - Painéis: com acabamento em aço inoxidável escovado. - Subteto: com iluminação fluorescente. - Teto: em aço inoxidável escovado. - Piso: rebaixado em 30mm para acabamento por conta do CONTRATANTE. - Porta de cabina: tipo: abertura central; operador de porta: corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Pavimento: dimensões (porta de pavimento): 0,80 x 2,00 m; tipo: abertura central; acabamento: em chapa de aço inoxidável escovado com marco estreito. - Quantidade de elevadores do grupo 2: 2 (dois). - Comando: Sistemas Inteligentes ThyssenKrupp elevadores Controlador Lógico Programável ST comando ascensorista: comando duplo, automático ou comandado por ascensorista; controlador de tráfego: TK-16-TKVISION, controlador de tráfego dedicado ao gerenciamento do grupo de elevadores;
13 estacionamento preferencial: após o término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento pré-definido para estacionamento; acoplamento para gerador: TK-31GE, controlador para acoplamento ao gerador de emergência; eliminador de chamadas falsas: evita que o elevador se desloque sem necessidade; digitalizador de voz: TK-31V, sistema de voz digitalizada para anúncio de andar e sentido da cabina: subsolo, portaria, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar e sexto andar; indicador de posição: TK-921, indicador digital eletrônico com setas de direção e acabamento em inox instalado no(s) pavimento(s) SS, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; indicador de posição: TK-921 Plus, indicador matricial alfanumérico com setas de direção e acabamento em policarbonato cinza instalado no(s) pavimento(s) P. - Botoeira de cabina: botoeira de cabina: botoeira de cabina Soft Press; sinalizador de aproximação: sinal sonoro de aproximação da cabina; espelho: na metade superior do painel de fundo; - Botoeiras de pavimento: botoeiras de pavimento: botoeira de pavimento Soft Press; guarda-corpo: em aço inoxidável escovado no painel de fundo; ventilador: sistema de ventilação inteligente com vazão autoajustável de acordo com a temperatura ambiente; proteção dos painéis: acolchoado para proteção dos painéis; central telefônica: sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas e portaria viva voz; segurança: régua de segurança eletrônica; apoio de soleira: em concreto sem avanço na caixa; dispositivo de alarme: sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepção; serviço de bombeiro: sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio. - Casa de máquinas: localizada na parte superior da caixa de corrida. - Alimentação: trifásica, 380 volts, frequência 60 hertz. - Tensão de luz: 220v. O funcionamento normal dos equipamentos é assegurado entre os seguintes limites de tensão de rede, medidas na casa
14 de máquinas e sob corrente de arranque: 10% como valor mínimo e 10 % como valor máximo de tensão nominal. - Caixa de corrida vazia: não será aproveitado nenhum equipamento. - Normas: fabricado segundo norma NBR NM 207. Grupo 3 BLOCO H Elevadores de Serviço - Capacidade: 450 kg ou 6 pessoas. - Velocidade nominal: 60 m/min ou 1,00 m/s. - Número de paradas: 8. - Número de entradas: 8. - Pavimentos: SS, P, 1, 2, 3, 4, 5, 6. - Destinação: Residencial, passageiros. - Percurso total: Dimensões básicas da caixa de corrida: Dim X x Y: 1,69 x 1,41. - Dimensões internas: dimensão X: 1,69; dimensão Y: 1,41; última altura: 4,15; profundidade de poço: 1,5. - Linha: Frequencedyne, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Estratégia de atendimento: automático coletivo seletivo na descida. - Cabina: Skylux, painéis em chapa de aço inoxidável escovado e dotada de relógio e termômetro digital. - Relógio digital: relógio digital com sensor de temperatura. - Dimensões nominais (LxPxH): 1,10 x 1,10 x 2,31 m. - Contrapeso: localizado na lateral da caixa de corrida com largura de 90mm. - Painéis: com acabamento em aço inoxidável escovado. - Subteto: com iluminação fluorescente. - Teto: em aço inoxidável escovado. - Piso: rebaixado em 30mm para acabamento por conta do CONTRATANTE. - Porta de cabina: tipo: abertura lateral esquerdo; operador de porta: corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Pavimento: dimensões (porta de pavimento): 0,80 x 2,00 m; tipo: abertura lateral esquerdo;
15 acabamento: em chapa de aço inoxidável escovado com marco estreito. - Quantidade de elevadores do grupo 3: 2 (dois). - Comando: Sistemas Inteligentes ThyssenKrupp elevadores Controlador Lógico Programável ST comando ascensorista: comando duplo, automático ou comandado por ascensorista; controlador de tráfego: TK-16-TKVISION, controlador de tráfego dedicado ao gerenciamento do grupo de elevadores; estacionamento preferencial: após o término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento pré-definido para estacionamento; acoplamento para gerador: TK-31GE, controlador para acoplamento ao gerador de emergência; eliminador de chamadas falsas: evita que o elevador se desloque sem necessidade; digitalizador de voz: TK-31V, sistema de voz digitalizada para anúncio de andar e sentido da cabina: subsolo, portaria, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar e sexto andar; indicador de posição: TK-921, indicador digital eletrônico com setas de direção e acabamento em inox instalado no(s) pavimento(s) SS, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; indicador de posição: TK-921 Plus, indicador matricial alfanumérico com setas de direção e acabamento em policarbonato cinza instalado no(s) pavimento(s) P. - Botoeira de cabina: botoeira de cabina: botoeira de cabina Soft Press; sinalizador de aproximação: sinal sonoro de aproximação da cabina; espelho: na metade superior do painel de fundo; - Botoeiras de pavimento: botoeiras de pavimento: botoeira de pavimento Soft Press; guarda-corpo: em aço inoxidável escovado no painel de fundo; ventilador: sistema de ventilação inteligente com vazão autoajustável de acordo com a temperatura ambiente; proteção dos painéis: acolchoado para proteção dos painéis; central telefônica: sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas e portaria viva voz; segurança: régua de segurança eletrônica; apoio de soleira: em concreto sem avanço na caixa;
16 dispositivo de alarme: sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepção; serviço de bombeiro: sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio. - Casa de máquinas: localizada na parte superior da caixa de corrida. - Alimentação: trifásica, 380 volts, frequência 60 hertz. - Tensão de luz: 220v. O funcionamento normal dos equipamentos é assegurado entre os seguintes limites de tensão de rede, medidas na casa de máquinas e sob corrente de arranque: 10% como valor mínimo e 10 % como valor máximo de tensão nominal. - Caixa de corrida vazia: não será aproveitado nenhum equipamento. - Normas: fabricado segundo norma NBR NM 207. Elevadores Sociais - Capacidade: 450 kg ou 6 pessoas. - Velocidade nominal: 60 m/min ou 1,00 m/s. - Número de paradas: 8. - Número de entradas: 8. - Pavimentos: SS, P, 1, 2, 3, 4, 5, 6. - Destinação: Residencial, passageiros. - Percurso total: Dimensões básicas da caixa de corrida: Dim X x Y: 1,69 x 1,41. - Dimensões internas: dimensão X: 1,69; dimensão Y: 1,41; última altura: 4,15; profundidade de poço: 1,5. - Linha: Frequencedyne, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Estratégia de atendimento: automático coletivo seletivo na descida. - Cabina: Skylux, painéis em chapa de aço inoxidável escovado e dotada de relógio e termômetro digital. - Relógio digital: relógio digital com sensor de temperatura. - Dimensões nominais (LxPxH): 1,10 x 1,10 x 2,31 m. - Contrapeso: localizado na lateral da caixa de corrida com largura de 90mm. - Painéis: com acabamento em aço inoxidável escovado. - Subteto: com iluminação fluorescente. - Teto: em aço inoxidável escovado. - Piso: rebaixado em 30mm para acabamento por conta do CONTRATANTE. - Porta de cabina:
17 tipo: abertura central; operador de porta: corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Pavimento: dimensões (porta de pavimento): 0,80 x 2,00 m; tipo: abertura central; acabamento: em chapa de aço inoxidável escovado com marco estreito. - Quantidade de elevadores do grupo 3: 2 (dois). - Comando: Sistemas Inteligentes ThyssenKrupp elevadores Controlador Lógico Programável ST comando ascensorista: comando duplo, automático ou comandado por ascensorista; controlador de tráfego: TK-16-TKVISION, controlador de tráfego dedicado ao gerenciamento do grupo de elevadores; estacionamento preferencial: após o término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento pré-definido para estacionamento; acoplamento para gerador: TK-31GE, controlador para acoplamento ao gerador de emergência; eliminador de chamadas falsas: evita que o elevador se desloque sem necessidade; digitalizador de voz: TK-31V, sistema de voz digitalizada para anúncio de andar e sentido da cabina: subsolo, portaria, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar e sexto andar; indicador de posição: TK-921, indicador digital eletrônico com setas de direção e acabamento em inox instalado no(s) pavimento(s) SS, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; indicador de posição: TK-921 Plus, indicador matricial alfanumérico com setas de direção e acabamento em policarbonato cinza instalado no(s) pavimento(s) P. - Botoeira de cabina: botoeira de cabina: botoeira de cabina Soft Press; sinalizador de aproximação: sinal sonoro de aproximação da cabina; espelho: na metade superior do painel de fundo; - Botoeiras de pavimento: botoeiras de pavimento: botoeira de pavimento Soft Press; guarda-corpo: em aço inoxidável escovado no painel de fundo;
18 ventilador: sistema de ventilação inteligente com vazão autoajustável de acordo com a temperatura ambiente; proteção dos painéis: acolchoado para proteção dos painéis; central telefônica: sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas e portaria viva voz; segurança: régua de segurança eletrônica; apoio de soleira: em concreto sem avanço na caixa; dispositivo de alarme: sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepção; serviço de bombeiro: sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio. - Casa de máquinas: localizada na parte superior da caixa de corrida. - Alimentação: trifásica, 380 volts, frequência 60 hertz. - Tensão de luz: 220v. O funcionamento normal dos equipamentos é assegurado entre os seguintes limites de tensão de rede, medidas na casa de máquinas e sob corrente de arranque: 10% como valor mínimo e 10 % como valor máximo de tensão nominal. - Caixa de corrida vazia: não será aproveitado nenhum equipamento. - Normas: fabricado segundo norma NBR NM 207. Grupo 4 BLOCO I Elevadores de Serviço - Capacidade: 450 kg ou 6 pessoas. - Velocidade nominal: 60 m/min ou 1,00 m/s. - Número de paradas: 8. - Número de entradas: 8. - Pavimentos: SS, P, 1, 2, 3, 4, 5, 6. - Destinação: Residencial, passageiros. - Percurso total: Dimensões básicas da caixa de corrida: Dim X x Y: 1,69 x 1,41. - Dimensões internas: dimensão X: 1,69; dimensão Y: 1,41; última altura: 4,15; profundidade de poço: 1,5. - Linha: Frequencedyne, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Estratégia de atendimento: automático coletivo seletivo na descida. - Cabina: Skylux, painéis em chapa de aço inoxidável escovado e dotada de relógio e termômetro digital. - Relógio digital: relógio digital com sensor de temperatura.
19 - Dimensões nominais (LxPxH): 1,10 x 1,10 x 2,31 m. - Contrapeso: localizado na lateral da caixa de corrida com largura de 90mm. - Painéis: com acabamento em aço inoxidável escovado. - Subteto: com iluminação fluorescente. - Teto: em aço inoxidável escovado. - Piso: rebaixado em 30mm para acabamento por conta do CONTRATANTE. - Porta de cabina: tipo: abertura lateral esquerdo; operador de porta: corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Pavimento: dimensões (porta de pavimento): 0,80 x 2,00 m; tipo: abertura lateral esquerdo; acabamento: em chapa de aço inoxidável escovado com marco estreito. - Quantidade de elevadores do grupo 4: 2 (dois). - Comando: Sistemas Inteligentes ThyssenKrupp elevadores Controlador Lógico Programável ST comando ascensorista: comando duplo, automático ou comandado por ascensorista; controlador de tráfego: TK-16-TKVISION, controlador de tráfego dedicado ao gerenciamento do grupo de elevadores; estacionamento preferencial: após o término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento pré-definido para estacionamento; acoplamento para gerador: TK-31GE, controlador para acoplamento ao gerador de emergência; eliminador de chamadas falsas: evita que o elevador se desloque sem necessidade; digitalizador de voz: TK-31V, sistema de voz digitalizada para anúncio de andar e sentido da cabina: subsolo, portaria, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar e sexto andar; indicador de posição: TK-921, indicador digital eletrônico com setas de direção e acabamento em inox instalado no(s) pavimento(s) SS, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; indicador de posição: TK-921 Plus, indicador matricial alfanumérico com setas de direção e acabamento em policarbonato cinza instalado no(s) pavimento(s) P.
20 - Botoeira de cabina: botoeira de cabina: botoeira de cabina Soft Press; sinalizador de aproximação: sinal sonoro de aproximação da cabina; espelho: na metade superior do painel de fundo; - Botoeiras de pavimento: botoeiras de pavimento: botoeira de pavimento Soft Press; guarda-corpo: em aço inoxidável escovado no painel de fundo; ventilador: sistema de ventilação inteligente com vazão autoajustável de acordo com a temperatura ambiente; proteção dos painéis: acolchoado para proteção dos painéis; central telefônica: sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas e portaria viva voz; segurança: régua de segurança eletrônica; apoio de soleira: em concreto sem avanço na caixa; dispositivo de alarme: sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepção; serviço de bombeiro: sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio. - Casa de máquinas: localizada na parte superior da caixa de corrida. - Alimentação: trifásica, 380 volts, frequência 60 hertz. - Tensão de luz: 220v. O funcionamento normal dos equipamentos é assegurado entre os seguintes limites de tensão de rede, medidas na casa de máquinas e sob corrente de arranque: 10% como valor mínimo e 10 % como valor máximo de tensão nominal. - Caixa de corrida vazia: não será aproveitado nenhum equipamento. - Normas: fabricado segundo norma NBR NM 207. Elevadores Sociais - Capacidade: 450 kg ou 6 pessoas. - Velocidade nominal: 60 m/min ou 1,00 m/s. - Número de paradas: 8. - Número de entradas: 8. - Pavimentos: SS, P, 1, 2, 3, 4, 5, 6. - Destinação: Residencial, passageiros. - Percurso total: Dimensões básicas da caixa de corrida: Dim X x Y: 1,69 x 1,41. - Dimensões internas: dimensão X: 1,69; dimensão Y: 1,41; última altura: 4,15; profundidade de poço: 1,5.
21 - Linha: Frequencedyne, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Estratégia de atendimento: automático coletivo seletivo na descida. - Cabina: Skylux, painéis em chapa de aço inoxidável escovado e dotada de relógio e termômetro digital. - Relógio digital: relógio digital com sensor de temperatura. - Dimensões nominais (LxPxH): 1,10 x 1,10 x 2,31 m. - Contrapeso: localizado na lateral da caixa de corrida com largura de 90mm. - Painéis: com acabamento em aço inoxidável escovado. - Subteto: com iluminação fluorescente. - Teto: em aço inoxidável escovado. - Piso: rebaixado em 30mm para acabamento por conta do CONTRATANTE. - Porta de cabina: tipo: abertura central; operador de porta: corrente alternada com variação de voltagem e variação de frequência (V.V.V.F). - Pavimento: dimensões (porta de pavimento): 0,80 x 2,00 m; tipo: abertura central; acabamento: em chapa de aço inoxidável escovado com marco estreito. - Quantidade de elevadores do grupo 4: 2 (dois). - Comando: Sistemas Inteligentes ThyssenKrupp elevadores Controlador Lógico Programável ST comando ascensorista: comando duplo, automático ou comandado por ascensorista; controlador de tráfego: TK-16-TKVISION, controlador de tráfego dedicado ao gerenciamento do grupo de elevadores; estacionamento preferencial: após o término do tempo programado, o elevador se desloca ao pavimento pré-definido para estacionamento; acoplamento para gerador: TK-31GE, controlador para acoplamento ao gerador de emergência; eliminador de chamadas falsas: evita que o elevador se desloque sem necessidade; digitalizador de voz: TK-31V, sistema de voz digitalizada para anúncio de andar e sentido da cabina: subsolo, portaria, primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, quarto andar, quinto andar e sexto andar;
22 indicador de posição: TK-921, indicador digital eletrônico com setas de direção e acabamento em inox instalado no(s) pavimento(s) SS, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; indicador de posição: TK-921 Plus, indicador matricial alfanumérico com setas de direção e acabamento em policarbonato cinza instalado no(s) pavimento(s) P. - Botoeira de cabina: botoeira de cabina: botoeira de cabina Soft Press; sinalizador de aproximação: sinal sonoro de aproximação da cabina; espelho: na metade superior do painel de fundo; - Botoeiras de pavimento: botoeiras de pavimento: botoeira de pavimento Soft Press; guarda-corpo: em aço inoxidável escovado no painel de fundo; ventilador: sistema de ventilação inteligente com vazão autoajustável de acordo com a temperatura ambiente; proteção dos painéis: acolchoado para proteção dos painéis; central telefônica: sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas e portaria viva voz; segurança: régua de segurança eletrônica; apoio de soleira: em concreto sem avanço na caixa; dispositivo de alarme: sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepção; serviço de bombeiro: sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio. - Casa de máquinas: localizada na parte superior da caixa de corrida. - Alimentação: trifásica, 380 volts, frequência 60 hertz. - Tensão de luz: 220v. O funcionamento normal dos equipamentos é assegurado entre os seguintes limites de tensão de rede, medidas na casa de máquinas e sob corrente de arranque: 10% como valor mínimo e 10 % como valor máximo de tensão nominal. - Caixa de corrida vazia: não será aproveitado nenhum equipamento. - Normas: fabricado segundo norma NBR NM
Processo n. 116.028/10 CONTRATO N. 2011/063.0
Processo n. 116.028/10 CONTRATO N. 2011/063.0 CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A REIMAQ ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE DUPLICADORES LTDA., PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL OBRA(S): EMT.rar INSTITUTO SENAI DE INOVAÇÃO ESPECIFICAÇÂO TÉCNICA DOS ELEVADORES II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Edifício: COMPLEXO SENAI Endereço: AV Norte Miguel
Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina CONTRATO N. 003/2014 Contrato para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores do prédio sede do TRESC, autorizado pelo Senhor
E RRATA 2 TOMADA DE PREÇOS CSL (SP) N O 2009/14868 (7421) A) ALTERAÇÕES DO EDITAL:
CENTRO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA SÃO PAULO (SP) ÁREA DE LICITAÇÕES E RRATA 2 TOMADA DE PREÇOS CSL (SP) N O 2009/14868 (7421) OBJETO: Contratação dos serviços projetados e especificados, no regime de EMPREITADA
Recife, 30 de setembro de 2016.
Recife, 30 de setembro de 2016. CONCORRÊNCIA 004/2016 - Contratação de empresa especializada em construção civil para a execução da obra do complexo educacional SENAI de Santo Amaro ISI. RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO
Grife Sky Versatilidade sem limites
Grife Sky Versatilidade sem limites TK Elevadores mericas usiness Unit ThyssenKrupp Elevadores Empresa 3 Fábrica de Guaíba - RS Linha de Produtos Elevadores convencionais, panorâmicos e hidráulicos. Elevadores
1.1. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO. I - manter durante a execução deste contrato as condições que ensejaram sua contratação;
CARTA-CONTRATO Nº CC20070012 PROCESSO Nº 008339/07-4 Ao Senhor PAULO CELSO DE MELLO OLIVEIRA. CI nº 3463995 SSP/SP. CPF nº 548.037.488-53 End.: SHCGN 714/715 Apart. Hotel Mansoori I, Bloco A, Entrada 29,
2. O objeto descrito acima compõe-se de 1 (um) grupo que, por sua vez, subdivide-se nos seguintes itens:
ANEXO VII MINUTA DO CONTRATO TERMO DE CONTRATO N.º /2014 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ, E PARA O FORNECIMENTO DE PUBLICAÇÕES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS DISPONÍVEIS
ANEXO XIV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO SMOV PRÉDIO CENTRAL
ANEXO XIV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS ELEVADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO SMOV PRÉDIO CENTRAL 1. OBJETO Trata a presente do Projeto Básico de fornecimento e substituição
Processo n. 134.391/09 CONTRATO N. 2011/260.0
Processo n. 134.391/09 CONTRATO N. 2011/260.0 CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A SDC ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA., PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES VISANDO À MODERNIZAÇÃO