Source: http://docplayer.fr/665154-Plomberie-sanitaire-chauffage-pompe-a-chaleur-ventilation-extracteur-gaz-d-echappement.html
Timestamp: 2018-10-17 06:21:43+00:00
Document Index: 42959557

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE POMPE A CHALEUR - VENTILATION EXTRACTEUR GAZ D ECHAPPEMENT - PDF
PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE POMPE A CHALEUR - VENTILATION EXTRACTEUR GAZ D ECHAPPEMENT
Download "PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE POMPE A CHALEUR - VENTILATION EXTRACTEUR GAZ D ECHAPPEMENT"
1 Maître de l'ouvrage : AMIENS AMENAGEMENT agissant au nom et pour le compte du SDIS de la Somme Travaux : CONSTRUCTION DU CENTRE DE SECOURS DE AULT 1 DEVIS DESCRIPTIF DES TRAVAUX LOT N 11 PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE POMPE A CHALEUR - VENTILATION EXTRACTEUR GAZ D ECHAPPEMENT D.T.U. de référence D.T.U PLOMBERIE SANITAIRE POUR BATIMENT A USAGE D HABITATION D.T.U REGLES DE CALCUL DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE SANITAIRE ET INSTALLATION D EVACUATION DES EAUX PLUVIALES D.T.U CANALISATIONS EN PVC NON PLASTIFIEES : EVACUATION EAUX USEES ET EAUX VANNES D.T.U CANALISATION EN CUIVRE D.T.U EXECUTION DE PLANCHER CHAUFFANTS A EAU CHAUDE D.T.U INSTALLATIONS DE TRANSPORT DE CHALEUR OU DE FROID ET D EAU CHAUDE SANITAIRE ENTRE PRODUCTIONS DE CHALEUR OU DE FROID DU BATIMENT D.T.U CANALISATION D EAU CHAUDE OU FROIDE SOUS PRESSION ET CANALISATIONS D EVACUATION DES EAUX USEES ET DES EAUX PLUVIALES A L INTERIEUR DES BATIMENTS D.T.U DISPOSITIF DE SECURITE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE DANS LE BATIMENT D.T.U INSTALLATIONS DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLE D.T.U EXECUTION DES INSTALLATIONS DE VENTILATION MECANIQUE REGLEMENTS SANITAIRES REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 Règles de certification NF Bâtiments Tertiaires associée à la démarche BBC-effinergie. Articles R à R du Code de la Construction et de l Habitation relatives à l accessibilité aux personnes handicapées. Code du travail, notamment la 4 ème partie «Santé et sécurité au travail» Généralités Les installations mises en œuvre seront conformes au règlement de sécurité dans les établissements recevant du public et au règlement sanitaire départemental, en vigueur à la date d exécution des travaux. Les installations seront conformes aux dispositions prévues par le DTU (DTU NF P ), en vigueur à la date d exécution des travaux. Les installations d alimentation et de production d eau chaude sanitaire seront exécutées en conformité avec la RT La prestation de plomberie sanitaire, commence à la fosse incongelable se trouvant en limite de propriété, qui est installée par la compagnie des eaux à la demande du Maître de l ouvrage. L entrepreneur précisera dans son offre, le débit d eau nécessaire, pour une utilisation rationnelle de l ensemble de l installation dans le bâtiment. Cette information sera communiquée à la compagnie des eaux pour le remplacement si nécessaire du compteur d eau existant aux frais et charge du Maître de l Ouvrage. Le cas échéant, un sur presseur ou tout appareil améliorant les performances de l installation pour une exploitation normale de l établissement sera chiffrée en option par l entrepreneur. L entrepreneur doit le réseau provisoire d eau potable tout corps d état, y compris son raccordement. L entrepreneur doit le matériel et tout l outillage de mise en oeuvre nécessaires à la réalisation des prestations demandées à son lot. Il doit également toutes études, trous, scellements, collage, découpes, nécessaires à la bonne exécution de la prestation. L entrepreneur de plomberie travaillera en étroite collaboration avec les autres corps d état, il se mettra en rapport avec :
2 2 le maçon pour le positionnement et les caractéristiques des réseaux d évacuation d eau usées sous dallage du rez-dechaussée, la réalisation de la tranchée technique, les réservations et la mise en place de fourreaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages. le couvreur pour le positionnement des douilles de ventilation, leur raccordement et étanchéité avec les canalisations intérieures (conduits d aération des tuyaux E.V. et de l assainissement installés par le plombier) et coordonner leurs interventions. le carreleur et le plâtrier pour le positionnement des appareils sanitaires, de chauffage et de ventilation, des réseaux d évacuation d eau usées et vannes, des réseaux d alimentation d eaux froides et chaudes, des réseaux de chauffage, des réseaux de ventilation, les réservations et la mise en place de fourreaux nécessaires à la bonne exécution des ouvrages. L électricien pour l emplacement des lignes et des boîtiers de raccordement des chauffe-eau, du coffret électrique dans le local technique (chaufferie), des groupes de ventilation, nécessaires à la bonne exécution des ouvrages. Les canalisations d évacuation d eaux usées et vannes, passant sous la dalle B.A., sorties à 10 cm dessus la dalle, au droit des appareils sanitaires, d une section minimum de 100, sont fournies et installées par le maçon, d après un plan de réseau côté remis par le plombier. Les siphons installés seront avec une garde d eau normalisée. Les canalisations de distribution d eau froide et d eau chaude, font parties de la prestation du présent lot et seront mises en place avant le coulage de la dalle B.A.. Elles seront de section suffisante pour le fonctionnement simultané de l ensemble des équipements installés dans le bâtiment. Les réseaux de distribution et circuit d eau pourront être purgées totalement. Les réseaux de distribution d eau chaude sanitaire encastrés en dalle devront être installés sous fourreau avec jeu de 30% (jeu entre tube et fourreau supérieur à 30%). Les brasures à l étain sont formellement interdites. Les parties métalliques utilisées seront non corrodables. Appareils sanitaires marque JACOB DELAFON, PORCHER ou similaire. Robinetterie marque DELABIE, PRESTO ou similaire. Le matériel mis en œuvre devra être compatible avec une atmosphère de bord de mer (projet à 1 km du front de mer). Les robinets seront équipés de clapet anti-retour ou anti-siphonique, répondant aux exigences des normes NF et EN anti-pollution, assurant la protection du réseau d eau potable contre d éventuelles remontées d eau polluées. La température d eau chaude sanitaire sera comprise entre 55 C et 60 C au point de puisage. L entrepreneur réalisera une analyse physico chimique de l eau (distribution eau chaude eau froide en cuivre). L entrepreneur se conformera aux instructions et remarques formulées par le bureau de contrôle technique. Il mettra tout en œuvre, afin d obtenir du bureau de contrôle technique, un rapport final d ouvrage exécuté sans réserve pour sa prestation. L entrepreneur réalisera tous les essais, vérifications et mises au point de son installation, avant la réception des travaux. 5 cm. La faïence murale sera réalisée avant la pose des sanitaires. Les éviers et lavabos seront adossés contre la partie inférieure des parements en faïence murale, avec un recouvrement d environ IMPORTANT : Toutes précautions devront être prises, pour ne pas endommager : le pare vapeur lors des traversés de parois (passage des gaines dans Œillets adhésifs réservés à cet effet à la demande de l entreprise). le réseau de canalisations passant dans le dallage (chauffage hydraulique par plancher, sous chape carrelage et revêtement de sol P.V.C.) Connaissance des lieux et de la prestation L entrepreneur doit connaître les lieux et en tenir compte dans la remise de son offre. L entrepreneur doit respecter toutes les préconisations formulées par le bureau d études thermiques, le bureau de contrôle technique, le coordonnateur S.P.S., la Maîtrise d ouvrage et l Architecte. Il doit également prendre en considération toutes les informations qui lui sont communiquées. Il doit apprécier très exactement, les prestations comprises dans ses prix, en les complétant, le cas échéant, compte tenu des prestations des autres corps d état.
3 3 Zone climatique et situation du projet Suivant D.T.U. règles de calcul NV 65 : Effets du vent : zone 3, site exposé. Effets de la neige : zone 1A Suivant arrêté du 24 Mai 2006 : Annexe I, zone climatique : H1a altitude 100 m Effets du vent : zone de vent 3, situation d, classe de résistance 4. (situation de bord de mer) Annexe II, classe d exposition des baies aux bruits des infrastructures de transport : BR2 Atmosphère de bord de mer : projet à 1 km du front de mer. Projet de bâtiment basse consommation «BBC» L étude thermique réalisée par le bureau d études KELVIN, est annexée au C.C.T.P. La partie de bâtiment constituée de la salle opérationnelle, des bureaux, de la salle de réunion + réserve annexée, de la salle de musculation, de la cafétéria + réserve annexée, de la laverie, des vestiaires sanitaires, du WC public, du local nettoyage, du local réarmement, du hall et des circulations, est conçue pour répondre à la réglementation thermique basse consommation «BBC-effinergie». Le projet est également conçu pour s inscrire dans le programme régional PREBAT 2011 «bâtiments neufs démonstrateurs à basse consommation énergétique en Picardie». Les prestations demandées au présent lot (choix des matériaux, performance des produits et équipements, et mise en œuvre), doivent être conformes aux préconisations du bureau d études thermique. Les entrepreneurs doivent assurer pendant la réalisation du chantier un autocontrôle permanent. Des tests de perméabilité à l air sont susceptibles d être demandés, aux frais et charges du Maître d Ouvrage, à un organisme agréé : - Un test en cours de travaux (après la pose des menuiseries, des isolants et des membranes pare-vapeur) : les défauts d étanchéité éventuellement constatés devront être corrigés par les entreprises concernées. - Un test en phase réception. Si l étanchéité à l air n est pas satisfaisante, du fait de la négligence d un ou de plusieurs entrepreneurs, sa mise en conformité avec les obligations de la réglementation thermique basse consommation, est à la charge des intervenants défaillants, au prorata de la responsabilité de chacun. Nota : La partie de bâtiment constituée de la remise véhicules, du local groupe, du local carburant, du local de petits matériels, du local habillement, du local chaufferie et du local poubelle, n est pas soumis à la réglementation thermique basse consommation (température d hiver demandée pour ces locaux : 10 C)
4 4 Etudes L entrepreneur communique avant travaux, à l Architecte en double exemplaire et à l organisme de contrôle technique, pour accord et validation : Les plans d exécution des ouvrages, propres à son lot, en particulier les schémas des réseaux d alimentation et de distribution d eau, la disposition des appareils et équipements divers, des installation de plomberie, sanitaire, chauffage, ventilation. Les notes de calcul. Toutes les études nécessaires pour les installations de plomberie sanitaire, chauffage et ventilation, définissant la localisation et la puissance des appareils, le cheminement et les sections des gaines et canalisations, le positionnement et les caractéristiques des grilles, bouches d extraction et diffuseurs la composition de l armoire électrique du local technique (chaufferie) et des systèmes de sécurité réglementaire. Les plans de réservations côtés, nécessaires aux entrepreneurs des autres lots, en particulier un plan du réseau d évacuation des eaux usées et des eaux vannes et l emplacement des sorties en attente. Les fiches techniques avec les caractéristiques des matériels utilisés, notamment celles des pompes à chaleurs, du pilote hydroélectronique, des kits hydrauliques, des corps de chauffe, des robinets thermostatiques, des thermostat, groupe et équipements de ventilation mécanique, des appareils sanitaires, des robinetteries, des matériels de sécurité, etc. Les notices de fonctionnement. Les avis techniques ou ATEX, procès verbaux de classement feu, etc., des produits et matériaux utilisés. Tous autres documents complémentaires pouvant être demandés, pendant la durée du chantier Un plan dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.), précisant l implantation des équipements et du réseau mis en place, complété des notices d entretien et d utilisation des matériels installés, sera remis à l Architecte en cinq exemplaires, à la fin des travaux. Prévention contre les risques de légionellose Les installations de production et d acheminement d eau chaude sanitaire seront conçues de façon à prévenir contre les risques de légionellose, et devront être conforme à la réglementation en vigueur : La production d eau chaude sanitaire sera supérieure à 60 C en sortie de ballon. Le bouclage ou traçage, pour le maintien de l eau chaude sanitaire sera supérieure à 50 C, en permanence, en tous points du réseau. Le mitigeage de l eau se fera au plus près des points de puisage. Le réseau d alimentation en eau froide sera conçu pour maintenir l eau froide à une température inférieure à 20 C. Nettoyage des réseaux de distribution d eau froide et chaude et désinfection avec produit adapté répondant aux règles d hygiène, avant réception des travaux.
5 5 Mise en service, essais de fonctionnement et mises au point Avant la réception des travaux, une période de 15 jours sera prévue pour les vérifications, réglages et essais. Durant cette phase tous les frais de main d œuvre et d entretien seront à la charge de l entrepreneur à l exception de ceux concernant la fourniture de l eau, de l électricité et du combustible. A partir de la date de réception des travaux, pendant une période d un an, l entrepreneur est tenue à frais (pièces et main d œuvre) de remédier à tous désordres et au remplacement de tout élément défectueux de l installation. Un an après la réception des travaux, l entrepreneur réalise à ces frais, un bilan sur les installations de plomberie, de chauffage et de ventilation. Lors des essais et contrôles, l installateur devra fournir tout le matériel nécessaire, les instruments de mesure et de contrôle, (thermomètres, mallette de rendement, enregistreurs divers, compte-tours, voltmètres, etc ), ainsi que le personnel qualifié. Les essais ne pourront être effectués qu après la remise des notices de conduite et d entretien de l installation. Des contrôles d étanchéité sur les circuits d eau pourront également être demandés. Un tronçon douteur sera soumis à un essai à l eau sous une pression supérieure de deux bars à la pression normale de service. A charge de l entreprise de remédier aux défauts d étanchéité. Les vérifications seront renouvelées autant de fois que nécessaires. Des essais de température en période de chauffage auront lieu dans les conditions suivantes : Toutes les fenêtres seront fermées, les locaux clos et meublés suivant leur destination Les températures inférieures seront constatées au milieu des pièces à 1,50 m du sol Les températures extérieures servant de base aux essais devront être celles enregistrées au poste météorologique le plus proche La température extérieure sera comprise entre T-2 ET T+5 (T étant la température extérieure ayant servi de base de calculs) Le chauffage aura fonctionné pendant un temps suffisamment long pour obtenir le régime (néanmoins, l entrepreneur ne pourra pas exiger une durée de mise en régime supérieure à 48 heures) Les essais de fonctionnement seront réalisés conformément aux dispositions figurant dans le document COPREC n 1 du cahier spécial du Moniteur n 4954 d Octobre Les résultats seront transcrits sur des procès-verbaux établis suivant les modèles figurant dans le document COPREC n 2 du cahier spécial du Moniteur n 4954 d octobre Liste des P.V. à transmettre, selon modèles figurant dans le «document technique COPREC n 2» Les résultats des essais COPREC seront communiqués à l Architecte en double exemplaire et au bureau de contrôle technique, au moins 8 jours avant la réception des travaux. A l issue de la période de garantie, le parfait achèvement sera prononcé si aucune réserve n est formulée simultanément à la visite de contrôle et à la lecture du rapport d essais COPREC. Installations de chantier L entrepreneur du présent lot doit dans sa prestation : La fourniture et pose d un compteur de chantier (compteur installé par la compagnie des eaux à la demande du Maître d Ouvrage). La fourniture et pose de clapet anti-retour ou anti-siphonique, répondant aux exigences des normes NF et EN anti-pollution. La fourniture et pose d un robinet de puisage avec raccord d arrosage et robinet d arrêt + purgeur (pour vidange en période de gel), facile d accès La fourniture et pose d un robinet de puisage avec raccord d arrosage et robinet d arrêt avec purgeur pour sanitaires de chantier. Intervenir en étroite coordination avec l entreprise du lot maçonnerie. L installation de canalisations d eau potable de section adaptée, protection contre le gel et toutes suggestions. La dépose et l évacuation en fin d opération des installations de chantier. Compris remise en état des avoisinants. La localisation des installations de chantier sera déterminée avant le départ des travaux, avec le coordonnateur S.P.S., le Maître de l Ouvrage et l Architecte.
6 6 Adduction d eau Nota Le lot n 1 PREPARATION DU TERRAIN VRD doit dans sa prestation : La réalisation de la tranchée technique La fourniture et installation d un fourreau aiguillé Ø 100 mm La fourniture et l installation d un grillage avertisseur Ces prestations se feront en étroite collaboration avec l électricien et le plombier. L entrepreneur s assurera que pendant les travaux de remblaiement de tranchée par l entrepreneur du lot concerné, celui-ci réalise sa prestation suivant les règles de l Art: respect des distances entre gaines, fourreaux et canalisations, remblai en périmétrie des entre gaines, fourreaux et canalisations, avec sable ou matériau compatible exempt de cailloux ou éléments susceptible de détériorer les installations, positionnement du grillage avertisseur, respect des couleurs réglementaires (fourreaux et grillages) etc.. Fourniture d un tuyau en polyéthylène semi-rigide, pour distribution d eau sous pression, section définie après étude du plombier, suivant nécessité de l installation, mis en place sous fourreau, dans fond de tranchée, avec protection suffisante contre le gel, du compteur jusqu à l intérieur de la construction. Passage en tranchée, sous fourreau de protection adapté et de couleur réglementaire. Espacements entre réseaux définis dans le cahier 1231 du CSTB ou le guide du SETRA. Raccords en laiton, à chaque extrémité du tuyau. Robinet d arrêt à l intérieur du bâtiment au départ de la canalisation, en laiton, à 1/4 de tour, avec purgeur, section dito tuyau d adduction d eau, installé entre le tuyau d adduction d eau et le réseau de distribution d eau potable. Localisation : du compteur installé par la compagnie des eaux jusqu à l intérieur de la construction (local technique, chaufferie) Adoucisseur d eau Matériel adapté pour petite collectivité. Adoucisseur mis en service par le constructeur. Base de calcul : litres/ jour à litres/jour. (suivant étude préalable à la définition de l assainissement des eaux usées). Adoucisseur d eau électronique, à fonctionnement au «volume anticipé», type PERMO DATA 7 BIO ou similaire. Corps avec résine échangeuse d ions et bac à sec, l ensemble de capacité adaptée à l usage (définie après étude à la charge de l entrepreneur). Tête de corps électronique, pile lithium de secours, turbine de décomptage sur l eau douce, mitigeur de réglage d eau douce, clapets anti-retour et tous composants garantissant le bon fonctionnement du matériel. Filtre à cartouche, mécanisme by pass multibloc, accessoires de raccordement souples, piquage de jardin (pour raccordement des robinets de puisage), siphon, trop plein du bac à sec, raccord d égout et tous accessoires compris. Si nécessaire, installation d un surpresseur ou d un limiteur de pression. Fourniture et chargement de sel pour première mise en service. Raccordement au départ du circuit, sur le réseau de distribution d eau potable. Raccordement au réseau d évacuation d eaux usées. Raccordement électrique. Installation, mise en service, essais et réglage. Fourniture de sacs de sel d une quantité équivalente au volume d admis dans le bac à sel pour un deuxième chargement. Localisation : local technique, chaufferie. Nota : Le raccordement des robinets de puisage du local matériel nettoyage et du local poubelle se fera sur le réseau, après le robinet d arrêt général, en amont de l adoucisseur.
7 7 Réseau de distribution d eau potable Nota Une cuve de récupération et stockage d eau de pluie provenant des toitures du bâtiment est demandé au lot n 1 PREPARATION DU TERRAIN VRD Les seuls équipements raccordés au récupérateur d eau pluviale sont les robinets de puisage utilisés pour l arrosage et pour le lavage des véhicules ou les manœuvre de pompier. Sous réserve d une autorisation des services compétents, les chasses d eau de WC pourront également être raccordées à ce dispositif. Le réseau pour l utilisation d eau pluviale stockée devra être séparé du réseau de distribution d eau potable (eau froide). Les lavabos, lave-mains, évier, robinet de machine à laver et chauffe eau, doivent être raccordés au réseau d eau potable public. Toutes dispositions devront être prise pour interdire tout risque de pollution du réseau d eau potable public par le réseau raccordé au récupérateur d eau pluvial. Installations conformes aux règlements sanitaires. IMPORTANT : Toutes précautions devront être prises, pour ne pas endommager le pare vapeur lors des traversés de parois (passage des gaines dans Œillets adhésifs réservés à cet effet à la demande de l entreprise). Départ du robinet d arrêt général intérieur, distribution et raccordement des différents appareils et équipements sanitaires, pour eau chaude et pour eau froide. Sections définies après études du plombier, suivant appareils, réglementations et utilisation rationnelle de l installation. En cuivre nu, pour canalisations apparentes dans les pièces. En cuivre gainé ou polyéthylène réticulé, pour canalisations passant sous dalle ou dans murs. ou en acier galvanisé si le débit nécessaire l exige. Colliers demi-lune à visser, soudure, cintrages, nourrices, et tous accessoires compris. Dispositif avec antibélier à ressort, destiné à amortir les variations brutales de pression subies par les canalisations Robinets de barrage en laiton brossé, à 1/4 de tour, dans le réseau de distribution d eau pour neutralisation occasionnelle de chaque pièce d eau du reste de l installation. Coquille de mousse, fendue, pour isolation des canalisations d eau chaude apparentes, passant dans les volumes non chauffés sans risque de gel. Collage avec colle spéciale. Localisation : distribution en eau potable, eau froide et eau chaude l ensemble du bâtiment.
8 8 Tuyaux en P.V.C. IMPORTANT : Toutes précautions devront être prises, pour ne pas endommager le pare vapeur lors des traversés de parois. Canalisations et accessoires (coudes, tés, Y, réductions..) en polychlorure de vinyle (P.V.C.), collées à la colle spéciale. Colliers à visser et tous accessoires compris. Evacuation des eaux usées et vannes des différents appareils sanitaires et équipements jusqu aux tuyaux d évacuation laissés en attente par le maçon et raccordement des appareils sanitaires à ce réseau. Pose avec pente constante dirigée vers l assainissement. Ø définies après études du plombier, suivant appareils et réglementations. Bouchons de dégorgement installés au départ des tuyaux d évacuation et à chaque changement de direction. Pour la ventilation haute du réseau d évacuation des eaux vannes, installation de canalisations colonnes montantes, jusqu à la couverture. Voir localisations sur plan. Intervention en étroite coordination avec l entreprise du lot COUVERTURE. Raccordement sur les canalisations sous dalle mise en place par le maçon et laissées en attente à cet effet. Raccordement sur chapeau de ventilation laissé en attente par le couvreur. Compris toutes suggestions d étanchéité et de finition. Calfeutrement au droit des traversées de dalle avec joint souple : dispositions de mise en œuvre permettant d obtenir une parfaite étanchéité (bâtiment sous label BBC-effinergie) Intervention en étroite coordination avec les entreprises des lots MACONNERIE et COUVERTURE. Localisation : Pour évacuation des eaux usées et vannes des appareils sanitaires demandés au présent lot. Compris tous raccordement sur canalisations laissées en attente au niveau du dallage au rez-de-chaussée. Pour aération du réseau d évacuation d eaux vannes. Nota Les tuyaux d évacuation sous le dallage sur terre plein sont installés par le lot MACONNERIE suivant les informations communiquées par le plombier.
9 9 Robinet de puisage Pour eau froide, en laiton brossé, à 1/4 de tour, sur applique murale, avec raccord d arrosage 15/21 ou 20/27 (selon souhait du Maître d ouvrage). Robinet d arrêt à clé avec purgeur. Clapet anti-retour conforme à la norme. Calorifugeage de la canalisation apparente passant dans des volumes non chauffées. Fourniture et installation d une pancarte «eau de pluie, impropre à la consommation» au dessus des robinets de puisage raccordés à la cuve de stockage d eau pluviale. Localisation : remise à véhicules, à proximité du vidoir (robinet d eau potable) raccord d arrosage 15/27 remise à véhicules, à proximité des portes (robinet raccordé sur cuve de stockage d eau pluviale) raccord d arrosage 20/27 extérieur, à proximité de l aire de lavage (robinet raccordé sur cuve de stockage d eau pluviale) raccord d arrosage 20/27 local poubelle (robinet raccordé sur cuve de stockage d eau pluviale) raccord d arrosage 15/27 patio (robinet raccordé sur cuve de stockage d eau pluviale) raccord d arrosage 15/27 interstice (robinet raccordé sur cuve de stockage d eau pluviale) raccord d arrosage 15/27 chaufferie (robinet d eau potable) raccord d arrosage 15/27 Siphon et robinet de machine à laver Siphon en P.V.C., fixé par colliers à visser, avec garde d eau et bouchon d obturation provisoire. Robinet pour eau froide, en laiton chromé, sur applique murale, compris nez à visser standard. Clapet anti-retour conforme à la norme. Localisation : laverie (robinet et siphon pour machine à laver) local nettoyage et désinfection (siphon pour bac à ultrason)
10 10 Chauffe eau thermodynamique Production d eau chaude pour ensemble appareils sanitaires. Installation suivant instructions du fabricant. Type ODYSSEE, marque ATLANTIC ou similaire. Avec pompe à chaleur intégré. Appareil répondant à la norme NF. Puissance 2,6 kw, COP 3,7. Capacité pour ensemble sanitaires : 810 litres (installation de 3 CE de 270 litres dans local technique). Situation : en volume chauffé. Raccordement sur réseaux de distribution d eau et réseau d évacuation d eaux usées. Raccordement sur la ligne d alimentation électrique installée par l électricien avec une protection en départ de ligne et un boîtier de branchement à proximité immédiate de l appareil. Groupe de sécurité, vidange, thermostat et clapet anti-retour et tous accessoires compris. Aspiration et refoulement gainés sur l extérieur Gaines d air isolées en particulier pour le refoulement. Fournir au couvreur et au maçon les dimensions des réservations pour le passage des gaines. Sortie en couverture (étanchéité bicouche sur support bac acier). Fourniture et pose chapeau, compris étanchéité et toutes suggestions. Dispositif anti-refoulement, avec grillage anti-volatile. Intervenir en étroite coordination avec le lot COUVERTURE ETANCHEITE BICOUCHE. Sortie en mur (mur en béton banché). Fourniture et mise en place de grilles pare pluie adaptée. Intervenir en étroite coordination avec le lot MACONNERIE. Localisation : local technique rangement : 3 chauffe-eau de 270 litres chacun, pour une production globale d eau chaude sanitaire de 810 litres. Nota : Si le point de puisage d un appareil sanitaire est trop éloigné du groupe de chauffe eau, installation d un chauffe eau électrique secondaire avec réserve de 15 litres (installation à proximité du lave mains concerné). Fixation murale (CE de 15 litres). Option : Chauffe eau électrique Production d eau chaude pour ensemble appareils sanitaires. Installation suivant instructions du fabricant. Chauffe eau électrique, à accumulation, avec résistance dans enveloppe et cuve garantie 5 ans, appareil classé en catégorie B. Capacité pour ensemble sanitaires : 900 litres (installation de 3 CE de 300 litres dans local technique). Compris piétement (CE de 300 litres) Raccordement sur réseaux de distribution d eau et réseau d évacuation d eaux usées. Raccordement sur la ligne d alimentation électrique installée par l électricien avec une protection en départ de ligne et un boîtier de branchement à proximité immédiate de l appareil. Groupe de sécurité, thermostat, clapet anti-retour et tous accessoires compris. Installation pour double tarif heures creuses et heures pleines (CE de 300 litres). Localisation : local technique rangement : 3 chauffe-eau de 300 litres chacun, pour une production globale d eau chaude sanitaire de 900 litres.
11 11 Mitigeur collectif Mise en œuvre suivant préconisations du fabricant. Mitigeur thermostatique centralisé pour alimentation des panneaux de douches et des lavabos, en eau mitigée réglable de 35 C à 45 C., gamme PREMIX, marque DELABIE ou similaire. Cartouche interchangeable à cellule automotive, butée de température maximale réglable et verrouillable. Clapets anti-retour et filtres. Raccordement et tous accessoires compris. Débit : déterminé par le plombier, pour une utilisation rationnelle et simultanée de toute l installation. Localisation : à proximité des chauffe eau de 300 litres, dans le local technique Equipement des douches Mise en œuvre suivant préconisations du fabricant. Robinet mitigeur temporisé encastré, à débit pré-réglé ajustable, compris mécanisme de réglage de température, claplet antiretour et filtre, type TEMPOMIX encastré, marque DELABIE ou similaire. Boîtier d encastrement, rosace ou plaque inox, sans vis apparente. Raccord Ø 14. Bras de douche mural et grande pomme de douche Ø 200 mm, finition inox ou chromée. Canalisations encastrées dans mur, sous gaine, compris toutes suggestions d installation et de raccordement. (intervention en étroite coordination avec le plâtrier). Raccord robinet d arrêt sur l arrivée. Installation pour eau chaude mitigée : température de l eau délivrée à 40 C maximum. Localisation : chaque cabine de douches dans vestiaires hommes et dans vestiaires femmes. Lavabo auge En céramique vitrifiée, couleur BLANC, compris façon trop plein, dimensions 90x39 cm type THOIRY, marque PORCHER ou similaire. Renforts métalliques non corrodables (ou bois) dans l épaisseur du doublage isolant (épaisseur 105 mm environ) solidement fixés sur mur de structure (agglo-ciment ou brique terre cuite) : intervention en étroite coordination avec l entreprise du lot PLATRE ISOLATION ; Fixation de l appareil à l aide de consoles de 35 cm ou d équerres spécifiques. Cordon d étanchéité contre mur avec produit relevant du label S.N.J.F de 1 ère catégorie. Couvre joint. Installation suivant instructions du fabricant Installation pour eau chaude mitigée. Par lavabo auge, deux robinets poussoirs muraux à fermeture automatique temporisée et bec fixe, en laiton massif chromé, matériaux anti-tartre et anti-corrosion, avec butée de limitation de température et régulateur de débit incorporé, marque DELABIE ou similaire. Compris clapet anti-retour conforme à la norme. Protection anti-vandalisme interdisant le blocage du robinet en position ouverte. Bonde à grille et siphon à culot en laiton Localisation : dans vestiaires hommes et dans vestiaires femmes.
12 12 Lavabo simple Lave mains, en céramique vitrifiée, couleur BLANC, compris embase murale, dimensions 52x38 cm, hauteur 53 cm type LAVE- MAINS NU, marque PORCHER ou similaire OU lave mains en acier inoxydable 18/10 ème, compris dosseret, largeur/profondeur: 44 x 33 cm, hauteur 54 cm, avec une cuve 34 x 24 cm, profondeur 12 cm. Fixation sur mur à l aide d équerres spécifiques. Cordon d étanchéité contre mur avec produit relevant du label S.N.J.F de 1 ère catégorie. Couvre joint ; Installation suivant instructions du fabricant. Robinet mitigeur eau chaude et eau froide, monocommande à fermeture temporisée, chromé, avec butée de limitation de température, régulateur de débit incorporé, compris clapet anti-retour conforme à la norme, type PRESTO 4000 S, marque PRESTO ou similaire. Installation sur plage. Système interdisant le blocage en écoulement continu. Bonde à grille et siphon à culot en laiton Installation pour eau chaude mitigée avec robinet de réglage de température et régulateur thermostatique indépendant du reste Localisation : WC public Cuvette WC suspendue Cuvettes indépendantes suspendue en porcelaine vitrifié ou céramique sanitaire émaillé, couleur BLANC. Modèle standard, type ULYSSE ou KHEOPS COURTE (selon possibilité), marque PORCHER ou similaire. Cordon d étanchéité avec produit relevant du label S.N.J.F de 1 ère catégorie. Fixation par vis cache têtes chromées. Installation suivant instructions du fabricant. Abattant double pour collectivité en matière P.V.C thermodur. couleur blanc, fixé à la cuvette à l aide de charnières spécifiques Bâti-support autoportant, structure métallique non corrodable, compris fixations, manchons de liaison au réservoir et à la cuvette, coude d évacuation et toutes suggestions. Réservoir avec équipement silencieux monté en usine, mécanisme économiseur d eau 3/6 litres et commande avec bouton poussoir (plaque à double commande, finition blanche), compris raccordement sur la cuvette et toutes suggestions. Intervenir en étroite coordination avec le lot PLATRE ISOLATION, pour encastrer l ensemble dans le doublage isolant, entre le panneau isolant et le parement intérieur. Robinet d arrêt, clapet anti-retour et toutes suggestions comprises. Robinet flotteur classé NF1. Localisation : sanitaires, adaptés et accessible pour handicapé (rez-de-chaussée rue du Collège) WC vestiaire rez-de-chaussée terrain de football Nota : Le bâtiment est un établissement public, qui doit répondre aux exigences de la réglementation fixant les dispositions techniques destinées à le rendre accessibles aux personnes handicapées. Le sanitaire public est susceptible d accueillir des personnes à mobilité réduite et doit tenir compte des prescriptions suivantes dans les cabines de WC accessibles aux personnes handicapées, notamment celles en fauteuil roulant : Les cuvettes et équipements associés doivent répondre aux normes dimensionnelles et ergonomiques pour un accès depuis un fauteuil roulant. La hauteur depuis le sol de la cuvette, lunette abattante comprise, sera située entre 0,45 m et 0,50 m. La commande de chasse d eau sera facile à atteindre et à manœuvrer par une personne handicapée ou ayant des difficultés de préhension. La barre d appui avec une partie horizontale sera installée latéralement à la cuvette à 0,40 m de l axe de cuvette et entre 0,70 m et 0,80 m du sol.
13 13 Barres d appuis et poignée de tirage pour WC handicapés Barre d appuis murale horizontale et oblique avec angle de 135, en tube Ø 32 d acier inoxydable 18/10 avec micro-rainures antidérapantes, installée latéralement à la cuvette de WC. Rosaces de fixation en inox 18/10 et visserie. Installation conforme à la réglementation : barre horizontale installée latéralement à la cuvette, à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m du sol. Poignée de tirage fixe en métal non corrodable (finition inox, chromée ou laquée), installée sur la porte. Dispositif, côté paumelles, à hauteur de poignée de porte, permettant à une personne en fauteuil roulant, de refermer la porte de l intérieur en la tirant vers elle. Compris toutes suggestions de fixations mécaniques adaptées à l utilisation. Localisation : sanitaires, adaptés et accessible pour handicapé Lave-mains mural à commande au genou Lave mains, en céramique vitrifiée, couleur BLANC, compris embase murale, dimensions 52x38 cm, hauteur 53 cm type LAVE- MAINS NU, marque PORCHER ou similaire OU lave mains en acier inoxydable 18/10 ème, compris dosseret, largeur/profondeur: 44 x 33 cm, hauteur 54 cm, avec une cuve 34 x 24 cm, profondeur 12 cm. Fixation sur mur à l aide d équerres spécifiques. Cordon d étanchéité contre mur avec produit relevant du label S.N.J.F de 1 ère catégorie. Couvre joint. Installation suivant instructions du fabricant. Installation pour eau chaude mitigée avec robinet de réglage de température et régulateur thermostatique indépendant du reste de l installation. Robinet à commande fémorale, chromé, compris butée de limitation de température, régulateur de débit incorporé, clapet antiretour conforme à la norme et système interdisant le blocage en écoulement continu et robinet d arrêt. Bonde à grille et siphon à culot en laiton Localisation : Local nettoyage désinfection. Vidoir à commande à pied Vidoir au sol avec garde d eau, en céramique vitrifiée, couleur BLANC, dimensions 54x41 cm et hauteur 48 cm type BEAUJON, marque JACOB DELAFON dimensions 53x46 cm et hauteur 46 cm type BRENTA, marque PORCHER ou similaire, Fixations au mur. Vis cache têtes non corrodables. Cordon d étanchéité sur le sol avec produit relevant du label S.N.J.F de 1 ère catégorie. Installation suivant instructions du fabricant. Robinet mural eau froide et eau chaude à commande à pied (arrivées distinctes eau froide et eau chaude), chromé, compris clapet anti-retour conforme à la norme et système interdisant le blocage en écoulement continu et robinet d arrêt. Grille de fond en laiton chromé Grille mobile en inox et insertas en PVC (repose seau). Localisation : remise VSAV.
14 14 Table de nettoyage, matériel VSAV Documentation technique à fournir avec l offre. Table spécifique en acier inoxydable, dimensions 3,00 x 1,07 m, modèle horizontal, sur piétements avec vérins réglables, marque CEFINOX (21130 AUXONNE) ou similaire. Hauteur du plan de travail : environ 0,90 m. Dosseret de 0.50 m au dessus du plan de travail, contre mur. Une étagère sous table. Grille inox de dimensions adaptées à la table (longueur minimum 2,30 m). Cordon d étanchéité sur le sol avec produit relevant du label S.N.J.F de 1 ère catégorie. Installation suivant instructions du fabricant. Bloc robinet eau froide et eau chaude avec douchette flexible permettant de couvrir l ensemble de la table. Clapet anti-retour conforme à la norme. Bonde siphon en laiton avec grille. Localisation : local nettoyage désinfection. Tablette d angle 600x600 mm En acier inoxydable 18/10 ème, dimensions 0,60 x 0,60 m. Hauteur du plan de travail : environ 0,90 m. Fixations au mur. Accessoires de fixation non corrodables. Installation suivant instructions du fabricant. Localisation : local nettoyage désinfection. Evier Modèle à encastrer, dimensions 0,86 x 0,50 m,, en acier inoxydable 18/10 ème. Une cuve et un égouttoir. Renfort sous robinet. Découpe du plan de travail aux dimensions nécessaires à l encastrement. Cordon d étanchéité avec produit relevant du label S.N.J.F de 1 ère catégorie. Installation suivant instructions du fabricant. Robinet mitigeur type CLIP, marque JACOB DELAFON ou similaire, chromé, à bec orientable, avec tête à disque céramique régulateur de débit, compris clapet anti-retour conforme à la norme. Bonde avec bouchon et siphon en laiton, cordon d étanchéité sur mur et tous accessoires compris. Localisation : cafétéria Table de cuisson Modèle à encastrer, en acier inoxydable 18/10 ème. Deux plaques électriques rapides puissance totale 3500 W avec deux boutons de commande 7 positions et lampe témoin. Découpe du plan de travail aux dimensions nécessaires à l encastrement. Cordon d étanchéité avec produit relevant du label S.N.J.F de 1 ère catégorie. Installation suivant instructions du fabricant. Localisation : cafétéria Nota : Tablette, plan de travail, fournie et installée par le lot MENUISERIE BOIS.
15 15 Distributeur papier WC Modèle à rouleau, grande capacité, en acier inox. Localisation : dans tous les WC. Miroir dessus lavabo Dimensions 40x60 cm, collé sur toute sa surface au mur, à l aide d une colle adaptée, entre faïence. Localisation : dessus lavabos des vestiaires hommes et des vestiaires femmes. Tablette de lavabo Finition blanche, largeur dito lavabo, profondeur 22 cm environ Fixation sur mur à l aide d équerres spécifiques. Localisation : dessus lavabos des vestiaires hommes et des vestiaires femmes. Repérage Repérage des réseaux (canalisations) par une peinture ou un revêtement aux teintes normalisées conforme à la norme X ou des étiquettes adhésives pour les canalisations calorifugées. Repérage des commandes et protections des coffrets et armoires électriques. Repérage par étiquettes adhésives des clapets coupe feu. OPTION : Signalisation Plan d évacuation et sécurité incendie, format 300 x 430 mm Plan pictogramme avec plan d évacuation et consigne de sécurité. Imprimés et plastifiés (plastification à chaud) cadre en aluminium de couleur, épaisseur 10/10 ème Conforme à la norme S et à l arrêté MS41 ; Fixation murale. Localisation : Un plan dans hall d entrée
16 16 Chauffage Mis en oeuvre suivant les préconisations du bureau d études thermique. Les prestations demandées au présent lot seront réalisées dans le respect de la réglementation thermique 2005, complétée par les préconisations du bureau d étude thermiques et toutes les règles ouvrant droit à la certification BBC-effinergie - PREBAT Installation conforme aux études et instructions des fabricants concernés. Bases de calcul pour le chauffage : Le calcul des puissances sera établi sur les critères réglementaires des températures minimales et maximales admises pour la région, avec un coefficient de sécurité de 30% minimum. Equipement de sécurité dans le local technique Disconnecteur, et clapet anti-retour, avant vannes de mise en eau de l installation. Raccordement au réseau d évacuation. Soupapes de sécurité en nombre suffisant pour l installation. Arrêt d urgence à l entrée du local. Plan du local technique. Identification des équipements de sécurité. Communication à l électricien des renseignements nécessaires à l installation de la ligne d alimentation. Compris toutes suggestions pour mise en conformité des installations de chauffage, selon la réglementation en vigueur à la date de réalisation des travaux et les recommandations du bureau de contrôle technique. Localisation : local technique chaufferie. Armoire électrique pour équipement du local technique Coffret en tôle laqué beige, type LEGRAND ou MERLIN GERIN ou similaire, fixée sur mur par pattes, équipée des montants, traverses, plaques, borniers,... Dispositif de protection des circuits électriques avec disjoncteurs appropriés. Dispositif d arrêt d urgence, klaxon avec renvoi, alarme défaut, etc. Lignes d alimentation sous gaine, raccordement des installations (pompe à chaleur + pilote, accélérateurs, etc.) Raccordement sur la ligne d alimentation électrique laissée en attente par l électricien, à proximité immédiate de l armoire électrique du local technique. Installation électrique conforme à la norme NF C Localisation : local technique chaufferie.
17 17 Pompe à chaleur Installation suivant les préconisations du bureau d études thermique. Mise en oeuvre conforme aux études et instructions du fabricant. Données de base, suivant étude du bureau d étude thermique : Marque et type : MITSUBISHI PUHY-EP300YJM-A + PWFY P200 VM-E AU + PW ou équivalent. Puissance nominale : 37.5 kw Nombre : une COP à 7 C : 4,46 COP à -7 C : 3,60 Régulateur en chaud : % Les prestations demandées au présent lot seront réalisées dans le respect de la réglementation thermique 2005, complétée par les préconisations du bureau d étude thermiques et toutes les règles ouvrant droit à la certification BBC-effinergie. Pompes à chaleur air/eau, adaptés à un usage dans le tertiaire, pour le chauffage seul. Energie de fonctionnement : électrique Pilote hydro-électronique, avec si nécessaire appoint électrique intégré. Kit basse température permettant des températures jusqu à -15 C. Habillage des appareils en tôle prélaqué. Compris plaques indicatrices réglementaires, petites fournitures et tous accessoires et toutes suggestions. Tableau de commande et de protection. Dispositif de fixation murale non corrodable. Raccordement sur les canalisations d alimentation en eau et sur le circuit d eau. Raccordement des différentes installations, compris raccordement électrique. Localisation : appareillage intérieur : local technique chaufferie appareillage extérieur : derrière mur à proximité de la chaufferie, à l abri des vents dominants Circuit d eau IMPORTANT : Toutes précautions devront être prises, pour ne pas endommager le pare vapeur lors des traversés de parois (passage des gaines dans Œillets adhésifs réservés à cet effet à la demande de l entreprise). Bitube en cuivre nu pour les canalisations apparentes dans les pièces et bitube en cuivre gainé ou en polyéthylène réticulé, pour les canalisations passant sous dalle ou dans les murs. Sections définies après études du chauffagiste suivant la réglementation et une utilisation rationnelle de l ensemble de l installation. Utilisation de coudes à grand rayon. Raccordement sur le réseau de distribution d eau. Colliers à visser, brasures, cintrages, nourrices et tous accessoires. Isolation des canalisations passant dans les volumes non chauffés, en fibre minérale, Y compris revêtement spécifique. Circulateur Kit hydraulique comprenant pompe, tuyauterie, vanne, soupape de sécurité avec monomètre, vase d expansion, clapet antiretour, robinet de vidange et robinet d alimentation à 1/4 de tour Dispositif permettant la limitation de température d eau. Circuits indépendants sur 3 zones : Salle opérationnelle, vestiaires sanitaires, bureaux, salle de musculation, cafétéria, lingerie, WC public, hall d entrée et circulation, Salle de réunion Local nettoyage et désinfection et du local réarmement
18 18 Régulation et thermostat d ambiance Données de base : Programmateur chauffage : Heure fixe avec Contrôle d Ambiance. Programmateur refroidissement : non climatisée ou sans horloge. Programmation journalière et hebdomadaire par horloge, pour température «confort» et «réduite» réglables indépendamment. Trois zones, correspondant à des circuits indépendants avec courbes de chauffe différentes : Salle opérationnelle, vestiaires sanitaires, bureaux, salle de musculation, cafétéria, lingerie, WC public, hall d entrée et circulation, Salle de réunion Local nettoyage et désinfection et du local réarmement Compris gaine encastrée, ragréage, sondes, filerie et toutes suggestions. Isolation des dallages Nota : Une isolation est demandée au lot maçonnerie sous la dalle sur terre plein. L isolation de 95 mm d épaisseur au moins est demandée au lot CHAUFFAGE sous la chape de carrelage. Prestation à réaliser en étroite liaison avec l entreprise du lot CARRELAGE. L entrepreneur du présent lot remettra à cette entreprise toutes les suggestions pouvant lui être utiles. Mise en œuvre suivant préconisations du fabricant. Bande d isolation en périmétrie de chaque pièce, en matériaux résiliant d épaisseur minimale de 5 mm, allant du plancher support jusqu à la surface finie du plancher et permettant le mouvement de la dalle (pour éviter les contraintes dues à la dilatation et assurer une étanchéité parfaite). Compris toutes suggestions de pose et de collage. Fourniture et pose d une sous couche en panneaux isolants pour sol, de classe SC1 a Ch, en polystyrène à plot pour support de tuyauterie, semelle épaisseur au moins 49 mm + plots, de haute densité de compressibilité, type EUROPLOT PL170, marque ROTH ou similaire, compatible pour plancher chauffant hydraulique et possédant un certificat de qualification ACERMI (R = 1,70 m² K/W au moins). Emboîtement des panneaux rainés et bouvetés entre eux afin de limiter les ponts thermiques. Si nécessaire suivant les préconisations du fabricant, bande adhésive assurant la parfaite étanchéité entre panneaux. Localisation : Sous les locaux carrelés de la salle opérationnelle, des bureaux, de la salle de réunion + réserve annexe, de la cafétéria + réserve annexe, de la lingerie, des vestiaires et sanitaires, de la lingerie, du WC public, du hall d entrée et des circulations. Sous les locaux carrelés du local nettoyage et désinfection et du local réarmement Sous la chape béton + revêtement sol PVC de la salle de musculation Sous la chape du local poubelle et de la chaufferie.
19 19 Installation d un plancher chauffant à eau chaude Données de base : Plancher chauffant hydraulique, de classe A (basse température) Régulation terminale : arrêt total émission possible. Classe de variation spatiale en chaud : classe A, avec couple régulateur émetteur permettant l arrêt. Vitesse de circulateur : constante, asservie à la demande Prestation à réaliser en étroite liaison avec l entreprise du lot CARRELAGE. L entrepreneur du présent lot remettra à cette entreprise toutes les suggestions pouvant leur être utiles. Fournir au carreleur un adjuvant pour béton, le fluidifiant et améliorant sa cohésion. Son action sur le durcissement du béton doit conduire à des résistances mécaniques élevées. Produit relevant d un avis technique et compatible pour sol chauffant hydraulique. Fourniture et pose de tube en polyéthylène haute densité, réticulé et gainé, de classe 4 pour chauffage hydraulique par le sol, relevant d un avis technique. Tube PEX pré-gainé RETUBE, marque ALPHACAN ou similaire. Dimensions des canalisations en matériau de synthèse conformes aux exigences des Normes européennes : PE-X pren ISO classe 4 6 bars 60 C durée de vie 50 ans. Caractéristiques dimensionnelles, disposition, espacement, densité du réseau et pose suivant études à la charge de l entrepreneur, pour un fonctionnement optimal du chauffage. Fixation du tube et maintien en contact avec l isolant au moyen de crochets en plastique spécifiques. Les joints de dilatation et de fractionnement de la structure ne doivent pas être franchis par les tubes du plancher chauffant. Le tracé des tuyauteries doit permettre le remplissage et la purge de l ensemble des installations. Avant et après enrobage, tests sous pression pour vérification de la parfaite étanchéité des circuits, avec fiche de suivi attestant ces vérifications. Pictogrammes facilement lisibles fixés à demeure dans chaque local concerné, près des installation de chauffage au sol, portant l inscription indélébile suivante : ATTENTION! CHAUFFAGE HYDRAULIQUE PAR PLANCHER NE PAS PERCER NE PAS RECOUVRIR LAISSER UN ESPACE LIBRE D AU MOINS 3 cm ENTRE TOUT ELEMENT MOBILIER ET LE SOL Collecteurs modulaires, équipés de vannes d isolement, d éléments d entrée avec thermomètre, de purgeurs, de robinets de vidange : Collecteur aller Collecteur retour Positionnés dans coffrets encastrés intégrés à la prestation. Vannes d arrêt avant liaison au réseau principal. Raccords spécifiques adaptés. Thermostat de régulation dans chaque pièce Dispositif de hors gel, intégré à la régulation Dispositif de limitation de température intégré à la régulation (pour température de fluide chauffant limité à 50 C). Sonde intérieure par zone, compris boîtier, plaque d habillage, voyant de fonctionnement et toutes suggestions. La température de surface du sol fini ne doit pas dépasser 28 C en aucun point. Mise en eau suivant les règles de l Art. Le chauffagiste assurera les premières mises en température du chauffage des locaux en respectant les recommandations et les préconisations du fabricant (Mise en température dès que possible, par paliers successifs de 5 C. ) Localisation : Sous les locaux carrelés de la salle opérationnelle, des bureaux, de la salle de réunion + réserve annexe, de la cafétéria + réserve annexe, de la lingerie, des vestiaires et sanitaires, de la lingerie, du WC public, du hall d entrée et des circulations. Sous les locaux carrelés du local nettoyage et désinfection et du local réarmement Sous la chape béton + revêtement sol PVC de la salle de musculation
20 20 Canalisation d alimentation gaz Nota Le lot n 1 PREPARATION DU TERRAIN VRD doit dans sa prestation : La réalisation de la tranchée technique La fourniture et installation d un fourreau aiguillé Ø 100 mm La fourniture et l installation d un grillage avertisseur Ces prestations se feront en étroite collaboration avec l électricien et le plombier. L entrepreneur s assurera que pendant les travaux de remblaiement de tranchée par l entrepreneur du lot concerné, celui-ci réalise sa prestation suivant les règles de l Art: respect des distances entre gaines, fourreaux et canalisations, remblai en périmétrie des entre gaines, fourreaux et canalisations, avec sable ou matériau compatible exempt de cailloux ou éléments susceptible de détériorer les installations, positionnement du grillage avertisseur, respect des couleurs réglementaires (fourreaux et grillages) etc.. Installations conformes aux instructions du fabricant. Canalisations spécifiques pour le gaz, de diamètre suffisant pour le fonctionnement simultané des équipements demandés au présent lot, compris toutes suggestions de mise en œuvre. Colliers demi-lune, supports, raccords, soudures, cintrages, nourrice, détendeurs, robinets d arrêt et tous accessoires compris. Installation d organes de coupure intérieure et de coupure extérieure. Dispositifs d arrêt d urgence de l alimentation en énergie de l ensemble des appareils fonctionnant au gaz, à proximité d un accès aux locaux où ils sont installés. Installation de plaques d identification normalisées. Raccordement sur citerne gaz (fournie et installée par le fournisseur de gaz). Identification des fluides par couleurs conventionnelles : Canalisations apparentes : peinture (couleur de fond : jaune orangé moyen (réf.a 340) et couleur d identification GAZ: rose moyen (réf. A 870)) et toutes suggestions Canalisations enterrées : repérage conventionnel. Localisation : Base : appareils de chauffage remise à véhicules Option : chaudière gaz
DEVIS DESCRIPTIF DES TRAVAUX LOT N 8 MENUISERIE BOIS. Maître de l'ouvrage : AMIENS AMENAGEMENT agissant au nom et pour le compte du SDIS de la Somme
Maître de l'ouvrage : AMIENS AMENAGEMENT agissant au nom et pour le compte du SDIS de la Somme Travaux : CONSTRUCTION DU CENTRE DE SECOURS DE AULT 1 DEVIS DESCRIPTIF DES TRAVAUX LOT N 8 MENUISERIE BOIS