Source: https://www.scribd.com/document/340075845/e-040-Vidrio
Timestamp: 2018-08-20 01:54:51
Document Index: 374673527

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 12', 'Artículo 10', 'Artículo 9', 'Artículo 13', 'Artículo 11', 'Artículo 18', 'Artículo 17', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 26']

Uploaded by Lilian Lili Banda Villalobos
Description: Reglamento de vidrio
Reglamento de vidrio
Artículo 1.- OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
Establecer las Normas de aplicación del Vidrio utilizado en la construcción, a fin de
proporcionar el mayor grado de seguridad para el usuario, o terceras personas que
indirectamente puedan ser afectadas por fallas del material o factores externos.
Esta Norma considera los diversos sistemas de acristalamiento existentes, en concordancia
con el material y características de la estructura portante, (entre vanos, suspendida,
fachadas flotantes, etc.), y la calidad, (primario o procesado) y dimensiones de las planchas
de vidrio, según sus características; condiciones sísmicas, climatológicas y altura de la
respectiva edificación, en el área geográfica de su aplicación.
Esta Norma será de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional,
complementariamente a las normas de edificación vigentes, para el otorgamiento de la
Los cálculos, planos de diseño, detalles y especificaciones técnicas deberán llevar la firma
del profesional responsable (Arquitecto o Ingeniero Colegiado), quien es el único autorizado
a realizar modificaciones a los mismos.
Todas las etapas del proyecto, construcción e inspección de la obra deberán ser realizadas
por un profesional y técnico calificado.
Artículo 2.- VIDRIO
Es una sustancia sólida, sobrefundida, amorfa, dura, frágil, que es complejo químico de
silicatos sólidos y de cal que corresponde a la fórmula: SiO2 (Na2O) m (CaO ) n.
El silicato SiO2 que constituye el elemento ácido proviene de la arena silícia, limpia y seca.
Los óxidos básicos provienen:
a) Para el Na2 O; del carbono o del sulfato de sodio
b) Para el CaO y MgO; de la caliza natural (carbonato de calcio) y de la dolomita.
Artículo 3.- VIDRIO DE SEGURIDAD
Es el vidrio fabricado, tratado, combinado y/o complementado con otros materiales, de forma
tal que aumente su resistencia a la rotura y que se reduzca el riesgo de lesiones a las
personas, en comparación con el vidrio común.
Artículo 4.- VIDRIOS PRIMARIOS
Son los que se obtienen directamente del horno de fundición.
4.1 Por su proceso de fabricación
a) Vidrio estirado
Proceso por la cual una máquina estiradora levanta de la superficie del vidrio fundido
del horno la masa viscosa, que se transforma en una lámina, mediante un enfriamiento
progresivo y controlado en la chimenea de recocido. El espesor del vidrio depende de
la velocidad de estiramiento y de la temperatura de la masa en fusión.
b) Vidrio estirado vertical
- El procedimiento Fourcault utiliza para recoger la hoja un colector de refractario
(debiteuse).
- El procedimiento Pittsburgh levanta la hoja de vidrio a partir de un baño libre
(drawbar).
c) Vidrio estirado horizontal
Este procedimiento presenta la particularidad de doblar la hoja de vidrio hasta la
horizontal después del pulido a fuego y antes de entrar en el horno horizontal de
d) Vidrio pulido
El vidrio en fusión sale del horno y es prensado entre dos cilindros. Después de
atravesar él horno de recocido, donde la lámina va enfriándose lentamente de manera
controlada, la cinta pasa en el “twin” que es una máquina que desbasta
simultáneamente las dos caras del vidrio.
El vidrio desbastado obtenido a la salida del “twin” tiene sus dos caras planas y
paralelas. El vidrio pasa luego debajo de las pulidoras que le dan su transparencia.
e) Vidrio rolado
Es el vidrio que no permite el registro ni la visibilidad de un lado a otro. Se consideran
dentro de este rubro a los vidrios que distorsionan a los objetos que se aprecian a
través del elemento. (como es el caso de los vidrios grabados).
f) Vidrio grabado
En el proceso del vidrio rolado, uno de los rodillos o ambos pueden tener dibujos o
grabados, lo que permite obtener el vidrio grabado o impreso. El vidrio grabado o
también llamado catedral, trasmite la luz en forma difusa e impide la visión clara,
brindando según el dibujo, diferentes grados de translucidse e intimidad.
g) Vidrio alambrado
Vidrio translúcido, al cual se ha incorporado durante su fabricación una malla de
alambre de acero, que, en caso de rotura, actúa como soporte temporáneo del paño
pero en la práctica son indistinguibles a simple vista.2 Por su visibilidad a) Vidrio transparente Se define al vidrio que permite el registro y la visibilidad de un lado a otro. etc. b) Vidrio translúcido Es aquel que no permite el registro ni la visibilidad de un lado a otro. es que permite retardar la propagación del fuego en aberturas. luego es cortada según los tamaños del pedido y pasa entre los elementos de desbaste y pulido. aunque no son idénticas: una está en contacto con el metal fundido y la otra con la atmósfera.3 Por su coloración a) Vidrio incoloro Es aquel que permite una transmisión de visibilidad entre un 75% y 92% dependiendo del espesor. k) Baldosa de vidrio La fusión se efectúa en crisoles de tierra refractada. h) Vidrio decorativo Se produce este tipo de material por el mismo proceso pero en pequeñas cantidades. sobre un baño de estaño metálico fundido. laminado. 4. como el templado. i) Vidrio flotado (ASTM C-1036) Consiste en hacer pasar una lámina de vidrio fundido. evitando la caída de fragmentos de vidrio roto. b) Vidrio coloreado en su masa . Se consideran dentro de este rubro a los vidrios que distorsionan a los objetos que se aprecian a través del elemento (como es el caso de los vidrios grabados). paralelas y “pulidas al fuego”. Una de las propiedades más significativas del vidrio armado. También se le denominan “vitrales” o vidrios para uso artístico. La lámina sale de la cámara de flotado y prosigue en forma horizontal dentro del horno de recocido hasta su salida al corte. la cual permite luego aplicarle procesos secundarios a la plancha de vidrio. j) Vidrio reflejante pyrolítíco Es aquel vidrio flotado al cual se le ha agregado dentro de su masa una capa de metal u óxido metálico. alimentada por rebalse del horno de cuba. Después del laminado la hoja de vidrio en bruto es introducida en el túnel calorifugado donde es recocida. 4. El vidrio plano flotado tiene superficies planas. Estos vidrios son transportados por medio de un monorriel y vertidos entre dos rodillos laminadores. de vidrio. curvado.
que no causan daños al usuario. elasticidad. Según requerimientos estéticos y funcionales pueden hacerse combinaciones de los cristales y diferentes espesores de PVB para obtener la performance acústica. en hornos diseñados para este proceso. sometido a calentamiento a una temperatura promedio de 550 ºC. Este proceso le otorga una resistencia a la flexión (tensión) equivalente de 4 a 5 veces más que el vidrio primario.1) Es un vidrio de seguridad. Si se rompiera el vidrio curvo templado se fragmenta en innumerables pedazos granulares pequeños y de bordes romos.3 Vidrio curvo recocido Vidrio procesado. .4 Vidrio curvo templado Vidrio procesado. pasando luego por un proceso de enfriamiento lento que le proporciona una resistencia aproximadamente dos veces mayor al del vidrio común. Artículo 5. En caso de rotura.. sometido a calentamiento a una temperatura promedio de 650 ºC. que utiliza como materia prima el vidrio producido por alguna industria primaria.1 Vidrio templado (ANSI Z-97. 5. por lo cual el vidrio plano cortado a las medidas requeridas. térmica y transmisión de luz visible para cada situación en particular. resistencia a la penetración y al desgarro. en hornos diseñados para este proceso. unidas íntimamente por interposición de láminas de Polivinil Butiral (PVB). Posee propiedades de protección contra los rayos ultra violeta (UV). resiste cambios bruscos de temperatura y tensiones térmicas 6 veces mayores que un vidrio sin templar. 5. adopta la forma del molde del contenedor de los hornos de curvado. las que poseen notables propiedades de adherencia. por lo cual el vidrio plano cortado a las medidas requeridas.PRODUCTOS SECUNDARIOS Estos vidrios son el resultado de una segunda elaboración por parte de una industria transformadora. se produce a partir de un vidrio flotado el cual es sometido a un tratamiento térmico. Este proceso le otorga una resistencia mecánica a la flexión (tensión) equivalente de 4 a 5 veces más que el vidrio primario. adopta la forma del molde del contenedor de los hornos de curvado. Si se rompiera el vidrio templado se fragmenta en innumerables pedazos granulares pequeños y de bordes romos. Los vidrios de color de alta performance deben sus excelentes propiedades de control solar a la selectividad del color empleado en su composición que permite obtener un excelente grado de control solar sin recurrir a la aplicación de revestimientos reflectivos. 5. esta compuesto por dos o más capas de vidrio flotado primario u otras combinaciones. Es aquel que permite una transmisión de visibilidad entre un 14% y 83% dependiendo del color y del espesor.2 Vidrio laminado (ASTM C-1172) Es un vidrio de seguridad. los trozos de vidrio quedarán adheridos al PVB. que consiste en calentarlo uniformemente hasta temperaturas mayores a los 650°C y enfriarlos rápidamente con chorros de aire sobre sus caras. enfriado rápidamente con chorros de aire sobre sus caras. evitando la posibilidad de producir daños al usuario. que no causan daños al usuario. 5.
que por conducción o convección superficial. un vidrio grueso presenta un índice de aislamiento acústico mayor que uno de poco espesor. En el caso del vidrio insulado la atenuación acústica depende esencialmente del espesor y de las características de los vidrios empleados en su fabricación. a) Vidrio acústico Es aquel vidrio que permite controlar la intensidad de la penetración del ruido a un espacio determinado. pero tiene la desventaja de la debilidad de la cara reflejante a la intemperie y no es recomendable para procesos posteriores como el templado o curvado. Debe considerarse siempre que uno de los cristales del conjunto deberá ser un 30% mayor en masa que el segundo a fin de contener el paso adecuado de la frecuencia de ruido.5. 5. lo que le proporciona mayor resistencia a la intemperie y permite efectuar procesos posteriores como el templado. El doble vidriado hermético permite aumentar en un 10% el área de vidriado de un ambiente sin aumentar la pérdida o ganancia de calor con respecto a la aplicación de un vidrio simple. por cuanto se distorsiona su reflectividad. fluye a través de su masa. en cuyo interior contienen sales deshidratantes que evitan la presencia de humedad al de la cámara de aire. por el cual dos vidrios flotados primarios son sometidos a calentamiento a una temperatura promedio de 550 ºC. Después del proceso de fabricación del vidrio. adoptando por gravedad la forma del molde que lo contiene. . La separación entre ambos vidrios está dada por un perfil metálico hueco de diseño especial o una cinta separadora aislante. Luego sigue el proceso de laminación que consiste en unir ambos vidrios con el Polivinil Butiral. Por efecto de masa.5 Vidrio curvo laminado Es un vidrio procesado. a excepción del proceso de laminado. También permite reducir en un 50% las perdidas y/o ganancias de calor producido por los sistemas de calefacción y/o admitido por radiación solar a través de las ventanas. la cámara de aire contribuye a incrementar la capacidad de aislamiento solo cuando su espesor es del orden de 50 a 200mm. b) Vidrio térmico Es aquel vidrio que permite controlar la ganancia o pérdida de calor del ambiente en donde se encuentre instalado. Conocido como método pyrolítico. en la practica brinda un nivel de atenuación del ruido para los rangos de frecuencia de la voz humana y del transito automotor. constituido por dos hojas de vidrio flotado u otras combinaciones separadas entre sí por una cámara de aire deshidratado cuyo espesor estándar varía de 6 a 25 mm. 5. En el caso del vidrio laminado su efecto amortiguador del ruido varia según el rango de frecuencias considerado y el espesor del PVB empleado en su fabricación.6 Vidrio reflejante (por su reacción química) Es un proceso por el cual se aplica al vidrio una cubierta muy fina de metal u oxido metálico. Puede ser aplicable en dos formas: a) En frío. mediante reacción química o al vacío. es un vidrio con propiedades de aislamiento térmico y acústico. laminado y curvado. b) En caliente.7 Vidrio insulado Genéricamente denominado doble vidriado hermético. Tienen la cara reflejante dentro de la composición del vidrio.
4 W/m2K. la resistencia térmica que ofrece el aire en dichas condiciones. Cuando se emplean dos hojas de vidrio separadas con una cámara de aire. así mismo elimina las corrientes convectivas del aire junto a la ventana y la posibilidad de empañado de los cristales por condensación de la humedad. que impide totalmente la visibilidad. CAPITULO 3 FACTORES A CONSIDERAR PARA MEDIR LAS PROPIEDADES DE LOS VIDRIOS Artículo 6.2. Su valor no varía en forma apreciable con el espesor del vidrio. con un espesor entre 6 y 12 mm. 5.2. Puede ser sometido a procesos de corte. debe tenerse en consideración las propiedades de reducción acústica de los materiales del acristalado como parte integral del diseño total del espacio. Su aplicación permite disminuir la necesidad de calefacción reduciendo el consumo de energía y los costos de operación de la edificación.1 y 2. c) Vidrio acústico-térmico Son vidrios aislantes que combinan ambas características descritas en las Secciones 2. . pues este siempre tiene una magnitud relativamente pequeña si la comparamos con los espesores de otros materiales de construcción.2. ASTM E – 413) A fin de crear el entorno acústico deseable.8 Vidrio opaco Es aquel vidrio opaco a la luz.AISLAMIENTO TÉRMICO* El coeficiente de transmisión térmica K (W/m2K). es del orden de los 5.9 Vidrio traslúcido Es aquel vidrio que impide la visibilidad pero que permite el paso de la luz. También se les denomina “Spandrel” ó “Esmaltados”. El coeficiente K de un vidrio incoloro. 5. hace que el valor K sea del orden de 2. Una unidad de vidrio aislante térmico permite reducir en un 50% las pérdidas y/o ganancias de calor producidos por los sistemas de calefacción y/o el admitido por radiación solar a través de las ventanas... por conducción y convección superficial. inalterable en el tiempo. expresa el aislamiento que ofrece el vidrio al paso del calor.7.7.9 W/m2K. de color o reflejante entre 4 y 10 mm de espesor. fluye a través de su masa.AISLAMIENTO ACÚSTICO (ASTM E-90. adherida generalmente a su cara interior. quieto y deshidratado. Artículo 7. 5.10 Espejos de vidrios Es aquel vidrio que refleja las imágenes sin distorsión en forma nítida y exacta. pulido y biselado. resulta de la aplicación a un vidrio templado recocido una capa de pintura cerámica vitrificable. Presenta un brillo y luminosidad excepcionales. Es el resultado del proceso de aplicar a un vidrio flotado en una de sus caras una solución de cloruro de plata la que una vez fijada en la superficie del vidrio le da las propiedades de reflexión. perforado.
ENERGÍA INFRARROJA* Aquella porción de radiación solar por la cual las ondas de longitud son más largas que aquellas en el alcance de la vista.. visible e infrarrojo. Artículo 8. Esta energía radiante está dividida por ondas de longitud en tres tipos: ultravioleta..ENERGÍA ULTRAVIOLETA* Aquella porción de radiación solar por la cual las ondas de longitud son más cortas que aquellas en la región visible. como la radiación ultravioleta.. La energía transmitida y aquella porción de energía absorbida. Los tres tipos de energía radiante se convierten en calor cuando son absorbidos. Esta radiación. Vidrio de 1/8” (3.00 mm) está definido a tener un coeficiente de sombra de 1. por esto el control acústico eficaz requiere que el nivel del sonido se reduzca en toda una amplia serie de frecuencias. Artículo 12... Artículo 10.0: fracciones decimales son usadas para relacionar el funcionamiento de otros materiales a la base de vidrio claro de 1/8” (3. . Cuando la energía solar toca un material transparente o translúcido. forman parte de una porción sustancial de la carga total del aire acondicionado para edificios con grandes superficies de vidrio. Para medir el rendimiento del aislamiento acústico de los materiales se ha creado la Clase de Transmisión Acústica (CTA) que es un número que indica las pérdidas de transmisión a frecuencias de prueba determinadas. Artículo 9.GANANCIA DE CALOR RELATIVA* La ganancia del calor relativa es un número usado para comparar productos vidriados basados en una serie de condiciones fijadas. Estas condiciones son un factor de ganancia de calor de 200Btu/pie2 y una diferencia de la temperatura interior y exterior de 14 °F. la cual se transfiere al interior.ENERGÍA SOLAR* La energía solar es una onda electromagnética de energía del Sol. es invisible. se refleja o se absorbe o se transmite a través del material. Artículo 13.0mm).COEFICIENTE DE SOMBRA* Los coeficientes de sombras son usados para medir las propiedades de ganancias de calor solar de materiales translúcidos o transparentes. se tiene un mejor aislamiento acústico (ASTM E-90. Esta radiación es invisible y puede causar quemadura de sol y descoloramiento de tela. Artículo 11. a mayor CTA.LUZ VISIBLE* Aquella porción de la radiación del Sol que el ojo humano puede ver. Más baja la ganancia de calor solar a través del material y así es el mejor funcionamiento del control solar. Los sonidos son una combinación de energía acústica a frecuencias distintas. Mientras más baja la fracción natural.. ASTM E-413).
2 En el caso de explosiones.REFLEJO VISIBLE INTERIOR* Es el porcentaje interior de energía de luz visible reflejado hacia fuera del interior de la superficie.LUZ VISIBLE TRANSMITIDA* La luz visible transmitida indica la cantidad disponible de energía de luz visible que se le es permitido pasar a través de un material transparente o translúcido.. mejor el funcionamiento del producto de control solar. Artículo 18. Artículo 17. mayor será la luz visible transmitida a través del material. RET = Peso después de la explosión Peso de la instalación original Donde: RET= 1 Si todo el vidrio permanece en el marco RET= 0 Si todo el vidrio sale del marco .RENDIMIENTO DE PROTECCION (ASTM1233) Los acristalamientos de seguridad tienen como características el estar diseñados para resistir las cargas estructurales resultantes de determinadas amenazas a la seguridad y la protección: robo e ingreso violento. Para cuantificar el segundo efecto. se ha definido el parámetro RET (Retentividad). mayor será la luz reflejada y se parecerá más la superficie a un espejo.. explosiones y ataques balísticos. se busca reducir considerablemente las lesiones resultantes de los efectos de las ondas dinámicas y del vidrio en el aire. mientras más alto el porcentaje..REFLEJO TOTAL SOLAR* El reflejo total solar es una medida del porcentaje de energía solar (ultravioleta.Artículo 14. producto de una explosión. Artículo 15. Artículo 16. visible e infrarrojo) reflejada al exterior de una superficie. contrarrestando ataques para una serie de armas.. Mientras más alto el porcentaje. Para productos reflectivos de primera superficie. el encristalado debe de resistir la penetración durante algún tiempo.. La eficacia del vidriado de seguridad en la resistencia a la entrada violenta se mide a través de una secuencia de pruebas (ASTM1233).1 En el caso de robo e ingreso violento. 18. Esta medida está anotada como una figura en porcentaje y mientras más alto el porcentaje.REFLEJO VISIBLE EXTERIOR* El reflejo exterior es el porcentaje de energía de luz visible reflejada hacia fuera del exterior de la superficie. 18.
Artículo 19.VALOR “U” En edición a la ganancia de calor solar a través de una ventana. La ganancia o pérdida del calor conducido en Btu/pie2 puede hallarse multiplicando el valor “U” por la diferencia entre la temperatura interior y exterior. mientras no se elabore las Normas Técnicas Peruanas de materiales) *Norma ASTM C-1172-03 Estándar Specification for laminated architectural flat glass CAPITULO 4 ESPESORES Y TOLERANCIAS PARA EL VIDRIO En la Tabla N° 4..80 a 2.0 Espesor Tolerancia (mm) (mm) 2. habrá una pérdida de calor conducido.0. La velocidad en la cual un material transfiere calor debido a la temperatura del aire interior y exterior es definida por su valor “U”..3 Para ataques balísticos se busca resistir la penetración de balas y el astillaje (lado protegido del vidrio) causado por el impacto resultante de ataques balísticos. Un valor “U” bajo indica un pobre conductor y así un buen aislador.18. se muestran los diversos espesores y tolerancias de medida expresadas en milímetros para los diferentes tipos de vidrio. *Normas ASTM C-1036-91 Standard Specification for FLAT Glass( Las normas internacionales tendrán vigencia. visible e infrarroja) que pasa directamente a través de un material transparente o translúcido y es expresado como un porcentaje de la energía radiante total del Sol.0.0. Para establecer la resistencia balística del encristalado protector se utiliza la Norma ASTM 1232.0 1. habrá una ganancia de calor conducido. cuando la temperatura exterior está más baja que la interior.TRANSMISION DE ENERGIA SOLAR * La transmisión de energía solar es una medida de la cantidad de energía total (ultravioleta. TABLA Nª 4. Cuando las temperaturas interiores están más bajas que las exteriores. el calor es transferido por el proceso de construcción por la diferencia entre las temperaturas del aire interior y exterior.13 . Artículo 20.
78 a 4.05 6.57 a 5.93 CAPITULO 5 DISEÑO Artículo 21.58 a 34.20 8..CONCEPTOS Y CRITERIOS PARA SELECCIONAR VIDRIOS Y SISTEMAS DE APLICACIÓN EN OBRAS DE ARQUITECTURA La elección correcta de un vidrio para una aplicación concreta.0 9.19 5.0 18. debe considerar una serie de características diferentes. teniendo en cuenta por lo menos los siguientes aspectos: 1.61 a 26.0 2.0 4.0 3.66 19.26 a 19.0 21.0 15.0 14.92 a 3.40 4.42 a 8. .31 12.44 a 23.56 a 6.45 16.95 a 15.0 11.01 25.43 10.0 5.50 a 16.0 24.02 a 10. Determinar cuales son los valores de transmisión de luz visible y factor solar que satisfagan las premisas de su proyecto.19 32.91 a 13.GENERALIDADES Los requerimientos generales para la elección de vidrios y sistemas de acristalamiento adecuados para una u otra aplicación.0 7. son abordados según su funcionalidad y aporte a la habitabilidad de un espacio.84 22. 3.49 15..0 28. Artículo 22.
puede obtenerse gráficamente el espesor de un vidrio. verificando que su resistencia satisfaga la presión de diseño de viento. utilizando el Ábaco N° 1 (Norma IRAM 12565 “Determinación del espesor adecuado del vidrio en aberturas”). Seleccionado el tipo de vidrio. tamaño y de su forma de sujeción en la abertura. laminado u otras opciones como dividir el paño.1 Elección del espesor adecuado de un vidrio a) Conceptos básicos La presión de viento es la principal solicitación a la que está sometido un vidrio en una ventana o una fachada. antibalas. Determinar los valores de transmitancia térmica K que satisfagan las necesidades del proyecto pudiendo variar en función de un solo vidrio o de un componente de doble vidriado hermético (vidrio aislante térmico) 4. perfiles de vidrio. 5. Verificar que el acristalamiento elegido tenga un nivel de aislamiento acústico compatible con la función del edificio. 7. determine el espesor adecuado. 2. Es responsabilidad del diseñador establecer la presión de viento y otras solicitaciones a las que será sometido un vidrio. etc. y su modo de sujeción en el vano. como cristales especiales antifuego. Conocida la presión de viento. 22. Efectuar otras verificaciones específicas con respecto a su proyecto. vidrio reflejante o vidrio no reflejante. las dimensiones y superficie del paño. 3. Si el vidrio estará ubicado en un área de riesgo. Adoptar una decisión estética seleccionando las alternativas de color o aspecto deseado. 6. adoptar el proceso más adecuado para satisfacer las normas de seguridad: templado. La resistencia del vidrio depende de su espesor. ABACO N°1 .
Cristal flotado simple soportado en sus cuatro lados Superficie del vidrio (m2) PRESIÓN DE DISEÑO DE VIENTO (N/m2) b) Definición del espesor El diseñador.) ESQUEMA “A” . deberá considerar otros aspectos que puedan influir en la selección del espesor adecuado de un vidrio. pudiendo ser necesario emplear uno mayor para satisfacer simultáneamente la resistencia a la presión del viento y el nivel de control acústico. (Aspecto que debe tener en cuenta es el grado de aislamiento acústico que brinda cada espesor de vidrio.
. corresponde a un espesor de vidrio flotado. también varían sus propiedades de transmisión de luz visible y calor solar radiante. sujeto a ráfagas de viento de 3 segundos de duración. entonces el espesor de vidrio correspondiente a dicha banda puede ser utilizado. Si el punto de intersección entre la línea horizontal correspondiente al área del paño y la vertical correspondiente a la presión de viento estuviese fuera de las bandas grises. Utilización del ábaco: Cada banda diagonal gris. Cuando dicha relación sea mayor. Vidrio flotado de color: Cuando es utilizado en fachada es aconsejable unificar su espesor. tanto vista desde el exterior como desde el interior. se deberá calcular el espesor como si se tratara de un vidriado soportado solamente en dos lados paralelos. El gráfico puede ser utilizado solamente para paños rectangulares inclinados no más de 15 respecto del plano vertical. El coeficiente de forma o relación entre los lados del paño no debe ser mayor que 3 a 1. cualquiera sea el método empleado para determinar la presión del viento. deberá adoptarse el espesor inmediato superior mediante el esquema A. (por ejemplo para un paño cuadrado). con una relación entre la dimensión de sus lados de 1:1 (límite inferior de la banda) y 3:1 (límite superior de la banda). Cuando el paño es cuadrado. el valor interpolado que debe aplicarse para el espesor es el de la banda siguiente. puede obtenerse el espesor mínimo recomendado de un paño de vidrio flotado. De lo contrario se corre el riesgo de producir variaciones en el tono de la fachada. En caso en que la relación calculada entre lados esté cerca de la línea negra gruesa. pues cuando varía el mismo. Si el valor calculado para la relación entre lados está alejado de la línea negra gruesa.c) Determinación del espesor adecuado Mediante el Ábaco N° 1.
06 150 1.06 0.4.22 1.91 0.00 0.88 40 1.97 0.80 10 1. la presión o succión del viento a una altura h en Kg/m2 C.2. e) Cálculo de la presión del viento: La carga exterior (presión o succión) ejercida por el viento. Tabla 5.21 1. Categoría C: Zonas urbanas con edificios de altura.2. que toma en cuenta la altura del edificio y las características topográficas y/o de edificación del entorno mediante la siguiente fórmula: Vh = V. el factor de forma adimensional indicado en la 5. V.1. la velocidad corregida del viento en Km/h.4 COEFICIENTE DE CORRECCION  ALTURA (m) SIN OBSTRUCCIÓN OBSTRUCCIÓN ZONA (Categoría A) BAJA (Categoría B) EDIFICADA (Categoría C) 5 0.5 .28 1. el coeficiente de corrección de la Tabla 5. pero no deberá ser menor a 75 Km/h.96 80 1.2.86 0.d) Cálculo de la velocidad de diseño La velocidad de diseño (viento) hasta 10 m de altura. la velocidad instantánea máxima del viento en Km/h.2.14 1.14 1.15 Categoría A: Edificios frente al mar.80 20 1.1.4. hasta 10 m. promedio.03 0.1. se supondrá estática y perpendicular a la superficie sobre la cual actúa. zonas rurales o espacios abiertos sin obstáculos topográficos Categoría B: Edificios en zonas suburbanas con edificación de baja altura.005 C Vh2 Siendo: Ph. Dicho valor deberá ser corregido aplicando el factor de corrección .90 0. Se obtiene mediante la fórmula Ph = 0.  Siendo Vh. será la velocidad máxima adecuada a la zona de ubicación de la edificación. registrada a 10 m de altura sobre el terreno .1. indicado en la Tabla 5.
En obras de reemplazo de vidrios y/o renovación de aberturas.0 sección cuadrada o rectangular Arcos y cubiertas cilíndricas con un ángulo +0. Para lograr reducciones drásticas de ruido. Verificar que el coeficiente “K” del vidrio a emplearse sea el requerido por el proyecto.3 El control del ruido Con la ayuda de la Tabla Nº 5. Niveles recomendados de ruido interior Los siguientes valores son los usualmente recomendados en materia de confort acústico interior.2.8 -0. Tabla Nº 5.5 FACTORES DE FORMA (C) CONSTRUCCION Barlovento Sotavento Superficies verticales de edificios +0. deberá tenerse en cuenta que para que el usuario perciba una mejora respecto de la situación anterior. elementos con +1. muros aislados.7 sección circular o elíptica Tanques de agua.6 -0.3 DESTINO / ACTIVIDAD NIVEL MÁXIMO DE RUIDO Dormitorios 30 a 40 (dB) Biblioteca Silenciosa 35 a 40( dB) Sala Estar 40 a 45 (dB) .2. se deberán considerar cámaras de aire deshidratadas mayores a los 100 mm de espesor. Se debe tener en cuenta de que siempre una de las hojas de la unidad deberá ser 30% menor en masa que la otra.7 Superficies inclinadas entre 15 y 60 +0. para especificar un vidrio que brinde el aislamiento acústico necesaria.1) 22. la velocidad de diseño a una altura h definida en el punto anterior Tabla 5. el incremento de aislamiento acústico deberá ser no menor de 5 a 7 (dB).6 -0.2 Control solar .5 una dimensión corta en el sentido del viento Tanques de agua.6 El signo positivo (+) indica presión El signo negativo (-) indica succión 22.3 -0.7 -0.6 Anuncios. chimeneas y otros de +2.2.3 Superficies inclinadas entre 60 y la vertical +0.8 -0.1.5 de inclinación que no exceda los 45 Superficies inclinadas a 15 o menos +0. Vh.8 -0. (Ver 3. con exigencias de aislamiento contra el ruido. para una serie de locales o actividades típicas. chimeneas y otros de +0.3 determinar el nivel de confort acústico adecuados para el proyecto.
puertas-ventanas que vinculan zonas habitables con sus expansiones (jardines. . patios. Los vidrios denominados de seguridad se llaman así porque en caso de rotura lo hacen en forma segura y/o minimizan las consecuencias en caso de accidentes. a) Áreas de riesgo para vidrio vertical: Incluye a todas aquellas áreas vidriadas susceptibles de impacto humano accidental. . 23. excepto balaustradas.50 m. hasta 1. etc. lavaderos de automóviles.9m o menos respecto de las mismas: Incluye básicamente vitrinas cuyo borde inferior está a menos de 0.VIDRIOS DE SEGURIDAD EN LOCACIÓN DE RIESGOS La elección de un vidrio debe tener siempre presente las posibilidades consecuentes en caso de rotura. Oficinas Privadas 40 a 45 (dB) Aula de Escuela 40 a 45 (dB) Oficinas Generales 45 a 50 (dB) Artículo 23. etc..  Áreas vidriadas de circulación a uno o ambos lados del vidrio distantes a 0.8m respecto del piso. de distancia desde el borde del vano. Requisitos Definidas las situaciones potencialmente peligrosas.  Vidrios colocados a baja altura: Incluye vidrios a menos de 0. balcones. Para ello los vidrios se someten a ensayos de impacto empleando el método establecido en la Norma ANSI Z97-1 .).1 Área vidriada en riesgo: Se considera un área vidriada de riesgo toda aquella superficie que presenta por su posición. Áreas de riesgo para instalación vertical:  Puertas de acceso y lugares de paso: Incluye puertas de vidrio y/o vidrio enmarcado.  Vidrios adyacentes a áreas resbaladizas: Incluye mamparas para baños y vidrios adyacentes a zonas resbaladizas tales como piscinas. Las áreas vidriadas consideradas de riesgo se clasifican en verticales e inclinadas. función o características del entorno de colocación una mayor exposición al impacto de personas y/o puede implicar un riesgo físico para las mismas en caso de rotura de vidrios. es preciso definir el tipo de vidrio adecuado para cada caso y evaluar y clasificar los mismos. .  Paneles laterales vidriados que puedan ser confundidos con accesos: Incluye aquellos paños adyacentes a accesos. y hasta 1.50 m de altura desde el nivel de piso.5m respecto del piso. La Normas considera las siguientes aplicaciones del vidrio.
Desde el punto de vista de la seguridad. estaciones de servicio. etc. . . b) Áreas de riesgo para vidrio inclinado Todas las superficies vidriadas contenidas en un plano que se aparte más de 15 respecto del plano vertical. Dentro de esta aplicación se incluyen:  Alfeizer de ventanas  Paños vidriados a baja altura en tabiques de separación de oficinas. Como ejemplos de aplicación pueden mencionarse: techos totales o parcialmente vidriados. para cada altura de caída del impactador. según la Norma ANSI Z97-1. O cuando. aún roto. con una de las siguientes condiciones: no romperse o romperse en forma segura. fachadas y/o aberturas inclinadas. debajo de los cuales hay permanencia o circulación de personas. parasoles. no hay desprendimiento de los trozos rotos del paño y por ende se elimina el riesgo de corte. etc. Para satisfacer los requisitos de impacto. coberturas. Se entiende que un vidrio se rompe en forma segura cuando: Los fragmentos resultantes son pequeños y sus bordes no presentan aristas cortantes. balcones y entrepisos. El elemento impactador es una bolsa de cuero rellena con perdigones de plomo y su peso total es de 45 Kg. un cristal debe cumplir indistintamente. se consideran como áreas de riesgo. Ensayo de impacto ANSI Z97-1 Este ensayo tiene como finalidad reproducir el eventual impacto de una persona contra un vidrio. sino de las posibles consecuencias que puedan derivar de la caída de trozos de cristal en caso de rotura de un paño inclinado. El ensayo se realiza dejando caer el impactador desde diferentes alturas en función de los niveles de energía cinética o impacto requerido. Los Vidrios adyacentes a zonas resbaladizas. requieren el empleo de vidrios de seguridad en las siguientes aplicaciones:  Mamparas en baños  Cerramientos adyacentes a piscina  Áreas lindantes con zonas húmedas o resbaladizas en lavaderos. El peso del impactador fue determinado en función del peso promedio de un niño de 14 años de edad. ya no estamos ante la posibilidad de impacto humano. No se incluyen dentro de éste ámbito aquellos vidrios colocados a baja altura cuya función consiste en actuar como balaustradas bajo barandas de escaleras.
2 Altura de caída del impactador Clases de Vidrio de 300 mm 450 mm 1200 mm seguridad No se rompe o se No se rompe o se No se rompe o se A rompe en forma rompe en forma rompe en forma segura segura segura No se rompe o se No se rompe o se B rompe en forma rompe en forma Ningún requisito segura segura No se rompe o se C rompe en forma Ningún requisito Ningún requisito segura 23. Desde el punto de vista estructural. las mismas se determinan en función de la resistencia a la penetración y/o la forma segura de fractura de los vidrios.3 Comportamiento del vidrio en caso de rotura El vidrio flotado puede ser de tres tipos:  Vidrio Primario ó recocido sin procesar  Vidrio Templado  Vidrio Laminado . 23. Cuando se diseña un vidriado inclinado. El empleo de vidrios de seguridad en superficies vidriadas verticales susceptibles de impacto humano se debe realizar teniendo en cuenta los tamaños máximos recomendados.3. establece los requisitos que deben satisfacer los vidrios de seguridad sometidos a impacto.2. Respecto del vidriado vertical existen varias diferencias conceptuales que deben ser observadas por el proyectista y el calculista de una obra.3. los clasifica de acuerdo a la Tabla N° 5. Según la altura de caída del impactador.2 TABLA N° 5.2 Clases de vidrio de seguridad: Existen tres clases de vidrio de seguridad Clase A. El vidrio utilizado debe ser un vidrio de seguridad. Ensayados bajo la Norma ANSI Z97-1.3. además del viento. el proyectista siempre debe analizar las causas potenciales que podrían producir rotura de un vidrio inclinado. debe tenerse en cuenta la flexión por el peso propio del paño y otras consideraciones como la acumulación de agua y la acción de cualquier otro factor atmosférico que se pudiese presentar. con propósito de minimizarlas o eliminarlas. con un nivel de protección de acuerdo al requerimiento del proyecto. según la clase que el proyecto lo requiera de la Sesión 5. además de tener en cuenta las áreas de riesgo establecidas en la presente Norma. B y C.
la forma de montaje puede ser de avance horizontal. Montantes verticales: Estarán fijados a nivel de losas mediante los anclajes. Artículo 24. Todas las variantes mencionadas son visualmente semejantes entre sí.).1 Revestimiento de fachadas con sistemas flotantes Son aquellos sistemas que revisten íntegramente las fachadas de una edificación con sistemas de aluminio y vidrio. sin embargo no forman parte de ella. evitando de esta forma eventuales riesgos de que los paneles sean permeables al viento y al agua. paneles. (cerrando niveles). El vidrio templado. y cada módulo independiente se fija a la estructura del edificio. Sistema de módulos pre-frabricados (FRAME): En este sistema los módulos se fabrican íntegramente en el taller con todos sus elementos. y en caso de rotura se desgrana en fragmentos pequeños que no presentan bordes cortantes. y cristales). puede ocasionarle lesiones de diversa índole y/o gravedad. sus propiedades son diferentes. estos montantes soportan además de su propio peso. . pero en caso de rotura. aluminio. .SISTEMAS DE SUJECIÓN DEL VIDRIO 24. presenta una resistencia al impacto 4 a 5 veces mayor que el vidrio primario o recocido. los de los elementos que se fijan a ellos y la carga del viento. sin embargo. Tanto en uno como en otro sistema. ya que es factible controlar en taller. Elementos constitutivos: Los elementos principales que forman el sistema de Fachada Flotante deberán cumplir con lo siguiente: . Así mismo su comportamiento estructural es individual al de la edificación. posteriormente se instala en obra la estructura de aluminio formando la retícula la cual recibirá el módulo de cerramiento. El vidrio primario presenta un comportamiento a la rotura caracterizado por trozos de diversas formas y tamaños con aristas muy filosas. o vertical. Sistema de retícula (STICK): En este sistema primero se fabrica en taller la estructura de aluminio y el modulo de cerramiento (cristal. las uniones y el sellado de las piezas. que en caso de tomar contacto con una persona. Dentro de las Fachadas Flotantes tenemos: a) Fachadas flotantes con silicona estructural Existen dos sistemas generales para la fabricación de Fachadas Flotantes con silicona estructural: . El sistema de instalación no es rígido pues sus módulos son independientes. presenta un patrón de rotura similar al vidrio primario.. la presencia del PVB impide el desprendimiento de trozos de vidrio y mantiene al paño en pie permitiendo continuar con el cerramiento del vano. y que se encuentran suspendidas de la propia estructura de esta. Este sistema permite un mejor acabado en obra. (ventanas. (cerrando plantas). producido intercalando 2 o más hojas de vidrio primario con láminas de polivinil butiral (PVB). etc. El vidrio laminado.
b) Velocidad y carga de viento será considerada de acuerdo a la Norma Técnica E. ASTM C-1048 (Especificación para el tratamiento térmico de vidrio flotado). cuya extrusión deberá cumplir la norma ASTM B-221 (Especificación para la extrusión de piezas de aluminio) y ASTM B-244 (Espesor de capa anódica y pintura) . con envejecimiento artificial). los anclajes deslizantes. Estructura metálica de aluminio: Los perfiles que componen el sistema de fachadas flotantes con silicona estructural deberán ser fabricados bajo la Norma AA-6063 aleación T5 (Aleación de aluminio para aplicaciones arquitectónicas. El panel por lo general está ubicado en la zona del alfeizar o como recubrimiento de vigas entre pisos. ASTM-E-773 (Método de ensayo para determinar la durabilidad del sellador de silicona en vidrio insulado) y ASTM E-774 (especificación para selladores de siliconas en vidrios insulados). Travesaños horizontales: Irán anclados a los montantes y soportan la carga de los elementos de relleno que van fijados a ellos. Las uniones también pueden ser fijas deslizantes. De requerirse en el proyecto paños de apertura. según los requerimientos del diseño. son los que inmovilizan totalmente el elemento portante a la estructura del edificio. ASTM-C 1265-94 (Método de ensayo para determinar la tensión en vidrios insulados para aplicación estructural).A (Aluminum Association). El vidriado está ubicado en la parte de la fachada. Vidrios de seguridad: Los vidrios de ser templados serán fabricados bajo las Normas ASTM C-1036 (Especificación para el vidrio flotado). (American Architectural Manufacturers Association) de 1991 y a la A. . Elementos de fijación: Entre ellos se encuentran los anclajes fijos. Para el caso de los cristales Insulados estos deberán ser fabricados cumpliendo las Normas ASTM-C 1294-95 (Método de ensayo para compatibilidad de materiales y selladores en vidrios insulados ).5 ksi). . Las uniones deslizantes se utilizan en las juntas de dilatación.020 Cargas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Diseño: Se deberán tomar en cuenta los siguientes parámetros: a) Cálculos estructurales en aluminio.. ASTM-C 1266-95 (Método de ensayo para determinar las características de performance de selladores). Elementos de relleno: Se dividen en dos grupos. y las uniones. estas podrán ser de diversos tipos y formas.50 MPa (9. c) El esfuerzo admisible a la flexión es de 65. según normas AA (Aluminum Association). vidriados y paneles. Para el caso de cristales laminados serán fabricados bajo las Normas ASTM C-1172. cuando la fachada esté completamente vidriada. que permite la visibilidad al exterior. . los deslizantes en cambio permiten absorber las dilataciones o contracciones que puedan originarse en la fachada. realizados bajo la norma AAMA. Materiales y su normativa: . Las primeras se utilizan para anclar los travesaños a los montantes. Los anclajes fijos como su nombre lo indica. (medidas máximas entre apoyos).
De igual modo. sujeto mediante la utilización de accesorios y pernos de ajuste directamente a la perforación del vidrio. Cortafuego y barrera acústica: Fieltro tensado de finas fibras de vidrio aglomeradas con resinas termo-endurecibles revestido en una de sus caras con un complejo metálico de aluminio. ASTM D 624 ( Máximo estiramiento). ASTM C 719 Método de ensayo para determinar la adhesión y adhesión elastométrica de juntas de silicona) y ASTM C 1135 (Método de ensayo para determinar las propiedades de tensión en selladores de silicona estructural). . bajo norma de fabricación TR-442E ¼” F. podrán ser de aluminio anodizado o de Acero A-37 zincado y pintado con pintura anticorrosivo. . TT-S-001543 A. Estos accesorios podrán ser de acero inoxidable o acero A-37 zincado y pintado con pintura anticorrosivo. TTS-S-00230C COM-NBS (Clase A para 01 componente de selladores de edificios) y MIL-S-8802 (Tiempo de curado del sellador de silicón). garantizando la total adhesión de los vidrios a la estructura de aluminio. ASTM D 412 (Método de ensayo para determinar la tensión de elementos termoplásticos y vulcanizados). La aplicación de estos selladores se rige bajo la norma ASTM C 1184-91 (Especificación para selladores de silicona estructural). ASTM D 2240 (Método de ensayo para determinar la durabilidad de cintas plásticas). y ASTM D-412 (Método de ensayo para determinar la tensión de elementos termoplásticos y vulcanizados). con una resistencia al fuego de RF-30 a RF-60 (superior a 600º). mediante rigurosas pruebas de laboratorio. Empaques: Cinta de doble contacto para uso estructural deberá ser fabricada bajo la norma ASTM D-882 (Método de ensayo para determinar las propiedades de tensión de cintas plásticas) y ASTM D-2240 (Método de ensayo para determinar la durometría de cintas plásticas). a los cuales según sea el caso se les aplica una fuerza tensora para rigidizar la estructura. . C). ASTM D 412 (Método de ensayo para determinar la tensión de elementos termoplásticos y vulcanizados). según manden los planos de anclaje del proyecto. Anclajes y otros: Todos los elementos de sujeción de la estructura de las Fachadas Flotantes con silicona estructural a la obra gruesa. Silicona estructural: Silicona estructural bi-componente.C. Sellado climático: Siliconas fabricadas bajo las normas ASTM D 2240 (Método de ensayo para determinar la durometría ). fabricada bajo las normas. con clasificación RE1 según norma ISO 1182 (Reacción al fuego e incombustibilidad). c) Fachadas flotantes con cruces. Incombustible.COM-NBS (Clase A para selladores de silicona para edificios). . rótulas y tensores Es un sistema de suspensión de vidrio templado a través de anclajes tipo “cruz” que van anclados sobre una estructura portante. b) Fachadas flotantes con sujeción mecánica Este tipo de Fachada contempla en su diseño una estructura metálica y de vidrio templado fijo y móvil. todos los accesorios para aperturas de puertas y mamparas serán en aluminio anodizado ó acero inoxidable. . IRAM 11575- 1 (Clasificación por reacción al fuego) y IRAM11575-2 (Clasificación por resistencia al fuego). Espaciadores estructurales en EPDM extruído. .
con una carga de rotura de 340kg hasta 28430kg. Con el cable de 2mm de diámetro se puede soportar hasta 2kg en 100m de longitud. Los cables o tensores utilizados para este sistema deberán cumplir como mínimo uno de los siguientes tipos: Cable rígido. Composición: Cable Accesorio tubular Terminal de extremo con embone roscado Arandelas y tuercas. y en el cable de 25. para la colocación de las rótulas o de los elementos de sujeción al vidrio.4 mm.Elementos constitutivos  Cruces: Elemento rígido. este cable tienen un diámetro mínimo de 2 mm hasta 25. estos elementos contienen una perforación circular o helicoidal. Composición: Caja con tapa exterior Cabeza de rótula Dos arandelas de material aislante Una arandela tubular de aluminio (se enfrentará a las deformaciones y se amoldara a las rugosidades) Arandelas y tuercas. que amarra las rótulas que fijan el vidrio a la estructura portante.- Estándar (1x19) Los cuales están conformados por 19 cables delgados. lleva en los extremos un terminal con un agujero redondo.4mm se puede . Modelos: 1 brazo de 180° 2 brazos de 180° 2 brazos de 90° 1 brazo a 90° 3 brazos 4 brazos  Rotulas: Elemento que se acopla al cristal.. Material: acero inoxidable.  Cables o tensores Elemento que se acopla a la rotula. Material: acero inoxidable. lleva un frezado en la esquina con un agujero redondo semi-cónico que atenúa las contracciones inducidas por el peso del vidrio y las fuerzas del viento. helicoidal o en U cuyo comportamiento es únicamente a tensión en la estructura inducidas por el peso del vidrio y las fuerzas del viento. respectivamente.
Terminales de cables Para los terminales de cables es importante saber lo siguiente:  Número de cables  Diámetro de cable o varilla  Composición del cable  Longitud del cable entre ejes Tipos de terminales de cables  Terminal de bola prensar / cable estándar  Terminal espárrago a prensar / cable estándar  Aislador a prensar / cable estándar  Terminal con horquilla móvil / a prensar  Terminal con horquilla móvil / montaje manual  Terminal horquilla móvil / horquilla móvil  Juntas base y de dilatación: Junta entre vidrios. Cable Extra flexible.4 mm.4mm se puede soportar hasta 397.3kg en 100m de longitud. Por otro lado cuenta con un límite elástico de un 60%.4kg en 100m de longitud.- Los cuales son varillas rígidas. Junta de dilatación. respectivamente. Con el cable de 2mm de diámetro se puede soportar hasta 1. Por otro lado cuenta con un límite elástico de un 70%.1kg en 100m de longitud. estos cables tienen un diámetro mínimo de 3 mm hasta 25. soportar hasta 236kg en 100m de longitud. Varilla. respectivamente. y en el cable de 25. d) Puertas y ventanas con vidrios primarios Son aquellos sistemas cuya constitución. y en el cable de 25.. con una carga de rotura de 1490kg hasta 49890kg.A través un perfil de silicona extruída que se coloca en el interior y en el exterior de la ranura tapando la junta en dos vidrios.4mm se puede soportar hasta 58kg en 100m de longitud.9mm hasta 12. Con el cable de 2mm de diámetro se puede soportar hasta 8.Sellado del cristal por el perímetro exterior a través de un perfil de acordeón de silicona para fijar el vidrio a la pared. este cable tienen un diámetro mínimo de 1. Por otro lado cuenta con un límite elástico de un 65%.- (7x19) Los cuales están conformados por 7 cables rígidos.5mm. necesariamente consideran marcos en los cuatro bordes del vidrio (Ver Capítulo 6) . con una carga de rotura de 235kg hasta 9645kg.
según Tabla Nº 5.DIMENSIONES MÁXIMAS RECOMENDADAS PARA LA APLICACIÓN DE UN VIDRIO FLOTADO Para determinar las dimensiones máximas de aplicación de un paño de vidrio flotado.5c Espesor Dimensiones Máximas Recomendadas (mm) (mm) 4 1 000 x 600 5 1 200 x 800 6 1 600 x 1 400 .5b Tabla Nº 5. Para los Vidrios Primarios comprendidas en las Secciones 2.0 2 250 4.1. se recomienda utilizar el procedimiento establecido en el capítulo presente.0 4 500 Para los Vidrios Templados comprendidos en la Sección 2. Sin embargo se presentan a continuación algunas tablas que contienen dimensiones máximas recomendadas de aplicación de vidrios según sus características físicas.2.1.1.5b Espesor Dimensiones Máximas Recomendadas (mm) (mm) 4 1 100 x 700 5 1 200 x 900 6 1 900 x 1 400 8 2 750 x 1 800 10 3 160 x 2 040 12 3 160 x 2 100 15 3 600 x 2 180 19 4 500 x 2 180 Para los Vidrios Laminados comprendidos en la Sección 2.2.0 3 000 5. e) Puertas y ventanas con vidrios procesados Son aquellos sistemas cuya constitución.4. según Tabla Nº 5.1.1.1.2. necesariamente considera marcos en dos bordes paralelos horizontales (Ver Capítulo 6) Artículo 25. 2.5a Tabla Nº 5.1.3 y 2.1. según Tabla Nº 5.5c Tabla Nº 5.0 3 750 6..5a Espesor Dimensiones Máximas (mm) (mm de semiperímetro) 2.0 1 500 3.2. 2.1.1.
No se deberán instalar vidrios primarios con entalles o muescas ya que aumentan aún más el riesgo de rotura del mismo Artículo 27. En el caso que el cristal laminado esté conformado por dos . pernos de sujeción y/o elementos tipo “arañas” en los vértices del mismo. c) Con tira fones.5d Tabla Nº 5. se mantenga la estabilidad del mismo. 27. madera. canales y/o bruñas en dos bordes paralelos. f) En fachadas Flotantes con cables. procurando que cada elemento del conjunto actúe independientemente.. se realizará de acuerdo a sus características y propiedades físicas y mecánicas. según Tabla Nº 5.1 Vidrio templado Para este tipo de vidrio deberá considerarse los siguientes sistemas de sujeción: a) Se instalarán con placas o accesorios en sus cuatro aristas o con perfiles corridos en dos de sus lados paralelos. fierro y/o PVC. mediante el uso de elementos corridos de fijación para evitar deflexiones. e) En fachadas Flotantes con sujeción mecánica ó con silicona estructural a dos ó cuatro lados.INSTALACIÓN DE VIDRIOS PRIMARIOS Todo vidrio primario deberá ser instalado necesariamente sobre marcos que lo contengan en todo su perímetro.INSTALACIÓN DE VIDRIOS SECUNDARIOS (PROCESADOS) La instalación para los vidrios catalogados como procesados.2 Laminados Para este tipo de vidrio deberá considerarse los siguientes sistemas de sujeción: a) Se instalara apoyados como mínimo en dos de sus lados paralelos horizontales. d) Con carpinterías convencionales de aluminio. b) Con perfiles. a fin de que en caso de rotura de un componente del sistema. 27. 8 3 000 x 1 800 10 3 500 x 1 950 12 3 500 x 1 950 15 3 100 x 1950 Para los vidrios blindados (antibalas).. rótulas y tensores.5d Espesor (mm) Dimensiones Máximas (mm) 25 2000 x1 800 31 2 000 x 1 500 39 2 000 x 1 200 46 2 000 x 1 000 51 2 000 x 900 52 2 000 x 900 CAPITULO 6 INSTALACION Artículo 26.
Es importante la utilización de apoyos en los extremos inferiores del cristal para evitar el desplazamiento del cristal por el peso del mismo. b) Con perfiles y canales en dos bordes paralelos. c) En fachadas flotantes con sujeción mecánica o con silicona estructural a dos y cuatro lados. En ningún caso se debe efectuar una perforación de un vidrio laminado. se considerara las pautas de instalación para el cristal templado. cristales templados en su fabricación. .
Documents Similar To e.040 Vidrio
resistenci par imprimir martes.docx
Vidrios-Materiales
Control de Peligros y Riesgos en La Fabricación de Vidrio
Reprote 1
Alan Cow Boy Hernandez
More From Lilian Lili Banda Villalobos
09 El Existencialismo
E.040 VIDRIO.pdf