Source: https://www.scribd.com/document/205993180/k1n-enveloppes
Timestamp: 2017-11-25 12:27:44+00:00
Document Index: 128420877

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', '§ 4', '§ 4']

étude d’une installation 1n installation en enveloppe
page degré de protection K310 indice de service K311 choix des enveloppes en fonction des locaux K312 cas des Etablissements Recevant du Public (ERP) K319 propriété des enveloppes métalliques K320 propriété des enveloppes plastiques K321 gestion thermique des tableaux K322 dimensionnement des jeux de barres K326
K310 Etude d’une installation Installation en enveloppe
La norme NF C 15-100 a répertorié et codifié un grand nombre d’influences externes auxquelles une installation électrique peut être soumise : présence d’eau, présence de corps solides, risques de chocs, vibrations, présence de substances corrosives... Ces influences sont susceptibles de s’exercer avec une intensité variable suivant les conditions d’installation : la présence d’eau peut se manifester par la chute de quelques gouttes... comme par l’immersion totale.
Degré de protection : IP
La publication IEC 529 (2e édition 1989-11) et la norme allemande (DIN 40050 de juillet 1980 et DIN-VDE 0470 1re partie) sont suffisamment voisines de la norme NF C 20-010 (1re édition octobre 1986) et de la norme européenne EN 60529 d'octobre 1992 pour permettre d'indiquer par le code IP les degrés de protection procurés par une enveloppe de matériel électrique contre l'accès aux parties dangereuses et contre la pénétration de corps solides étrangers ou celle d'eau. Ces normes ne sont pas à considérer pour la protection contre les risques d'explosion ou des conditions telles que l'humidité, les vapeurs corrosives, les champignons ou la vermine. Le code IP est constitué de 2 chiffres caractéristiques et peut être étendu au moyen d'une lettre additionnelle lorsque la protection réelle des personnes contre l'accès aux parties dangereuses est meilleure que celle indiquée par le premier chiffre. Le premier chiffre caractérise la protection du matériel contre la pénétration de corps solides étrangers. Le second chiffre caractérise la protection contre la pénétration de l'eau avec effets nuisibles.
b Le degré de protection IP doit toujours être lu et compris chiffre par chiffre et non globalement. Par exemple, un coffret IP 30 est correct dans une ambiance exigeant un degré de protection minimal IP 20. Par contre, un coffret IP 31 ne peut pas convenir. b Les degrés de protection indiqués dans ce catalogue sont valables pour les enveloppes telles qu’elles sont présentées. Cependant, seuls un montage de l’appareillage et une installation effectués dans les règles de l’art garantissent le maintien du degré de protection d’origine.
Lettre additionnelle (en option)
Protection des personnes contre l'accès aux parties dangereuses.
lettre A B C D désignation protégé contre l'accès du dos de la main protégé contre l'accès du doigt protégé contre l'accès d'un outil ø 2,5 mm protégé contre l'accès d'un outil ø 1 mm
Elle est utilisée seulement si la protection effective des personnes est supérieure à celle indiquée par le 1er chiffre de l'IP. Lorsque seule la protection des personnes est intéressante à préciser, les deux chiffres caractéristiques de l'IP sont remplacés par X. Exemple : IP XXB.
Degré de protection contre les chocs mécaniques : IK
La norme NF C 20-010 définit le degré de protection contre les chocs mécaniques, symbolisé par un chiffre caractéristique faisant suite aux deux chiffres des degrés IP. Elle fait l’objet d’un projet de norme européenne EN 50-102 pour définir un code IK. Les tableaux pages suivantes présentent les degrés de protection des enveloppes et prennent en compte les équivalences entre les anciens troisièmes chiffres du code IP de la norme NF C 20-010 (1986) et le code IK.
1er chiffre Protection contre les corps solides 2e chiffre Protection contre les corps liquides
protégé contre l’eau de pluie jusqu’à 60° de la verticale
protégé contre les projection d’eau de toutes directions
protégé contre les poussières (pas de dépot nuisible)
protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm pas de protection
protégé contre les effets de l’immersion temporaire
protégé contre l'accès d'un outil ø 1 mm
protégé contre les effets de l’immersion permanente
on accepte un arrêt complet du tableau (IS •11) Ligne de fabrication 24h/24h : Faire face à de fréquents changements de process Cette situation implique : b la nécessité de faire des tests avant la remise en route (IS 3••) b l’arrêt court et très localisé du procédé pour maintenance (IS •3•) la nécessité d’une évolution maximale (IS ••3) L’indice de Service et les tableaux Schneider Electric Type de tableau Prisma G Prisma GX Prisma GK Prisma P Prisma PH Prisma P/PH Système 19 Tableaux OKKEN Indice de service IS 211 IS 211 IS 211 IS 211 à 232 IS 211 à 232 IS 211 à 232 IS 211 à 333 Schneider Electric .Indice de service K311 1n L’indice de service est un outil de définition d’un tableau basse tension à destination des prescripteurs. Certaines évolutions nécessitent une interruption de l’unité fonctionnelle concernée : augmentation de puissance. Cet outil permet de spécifier un tableau BT en se référant aux besoins de l’utilisateur plutôt que sur les aspects techniques contenus dans la norme NF EN 60439-1. Je souhaite une interruption limitée à la seule unité fonctionnelle* concernée. La remise en place sera accompagnée d’une intervention sur les raccordements. Carrière : Ne pas interrompre la production b En cours d’exploitation. La valeur 1 offre le service le plus faible et la valeur 3 le service le plus fort Indice de Service IS 1 chiffre Exploitation Définition L’exploitation regroupe l’ensemble des interventions sur l’installation susceptibles d’être effectuées par du personnel non nécessairement électricien. Des réserves d’unités fonctionnelles définies en nombre et en taille sont prévues. elles vont du diagnostic au remplacement de pièces défectueuses. l’interruption sera limitée à l’unité fonctionnelle concernée (IS 2••) b Les opérations de maintenance ou d’évolution du tableau sont effectuées durant les périodes d’arrêt d’exploitation (nuit). J’accepte l’arrêt complet du tableau. mais autorise des essais d’automatisme qui permettent de tester l’installation en grandeur réelle avant la remise en route. er 2e chiffre Maintenance 3e chiffre Evolution Valeur 1 2 3 J’accepte que cette opération entraîne l’arrêt complet du tableau. Je souhaite que cette opération entraîne uniquement l’arrêt complet de la seule unité fonctionnelle* concernée. Je souhaite que cette opération entraîne uniquement l’arrêt de la puissance de l’unité fonctionnelle* concernée. Ces chiffres traduisent respectivement le niveau d’exploitation. de réparation et de contrôle visant au maintien des caractéristiques du tableau. La remise en place se fera sans intervention sur les raccordements. de maintenance ou d’évolution. * Unité fonctionnelle : partie d'un ensemble comprenant tous les éléments mécaniques et électriques qui concourent à l'éxécution d'une seule fonction. changement de technologie… D’autres évolutions peuvent se faire sans interruption de l’unité fonctionnelle : ajout de départs. Je souhaite que l’interruption éventuelle soit limitée à la seule unité fonctionnelle* concernée. L’indice est caractérisé par trois chiffres qui vont chacun de 1 à 3. Assurées par du personnel qualifié. Je souhaite une interruption limitée à la seule unité fonctionnelle* concernée. Exemples d’indice de Service.… J’accepte l’arrêt complet du tableau.Catalogue distribution électrique 2002 . La maintenance regroupe les opérations d’entretien. L’évolution est une adaptation de l’installation par adjonction ou remplacement d’éléments. Il garantit la bonne définition du tableau pour toute opération ultérieure d’exploitation. de maintenance et d’évolution du tableau BT. dans les limites imposées par le constructeur du tableau. Je souhaite que l’intervention sans interruption du tableau soit limitée à la seule unité fonctionnelle* concernée. L’évolution est libre.
Exemple : choix d’une enveloppe pour une sous-station de vapeur ou d’eau chaude. Pour le premier chiffre (protection contre les corps solides) la valeur "2" a été retenue comme minimum. garage. En cas de risques particuliers. les enveloppes qui conviennent au degré de protection supérieur (b) conviennent au degré inférieur (v).Catalogue distribution électrique 2002 mini coffret s Kaedra et coffrets Kaedra . Il convient parfaitement à cette application. celliers. voitures pour enfants (locaux pour) branchements eau. Remarques Le degré de protection ne prend en compte que la protection contre la pénétration des corps solides et la présence d’eau. 24v/25b).) armoire Prisma GX coffret Prisma GE et GK armoires Prisma PH coffret Prisma G (avec plastrons) armoire Prisma GX coffrets US locaux (ou emplacements) domestiques et analogues auvents bains (salles de) voir salles d’eau bicyclettes. volume 0 locaux volume 1 contenant volume 2 une baignoire volume 3 ou une douche salles de séjour séchoirs sous-sols terrasses couvertes toilettes (cabinets de) vérandas vides sanitaires degré IP min requis degré IK min requis IP IK 24 20 23 23 20 20 25 20 24v/25b 20 20 24 21 20 24v/25b 20 25 21 25 27 24 23 21 20 21 21 21 21 21 23 07 07 02 02 02v/07b 02 07 07 02v/07b 02 02v/07b 07 02 02 02v/07b 02 02v/07b 02 07 02 02 02 02 02 02 02v/07b 02 02 02 02v/07b 20 08 30 07 30 08 40 08 43 08 54 08 55 10 65 10 coffrets UP 55 10 65 09 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b v b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b v b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b nous consulter b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b Schneider Electric . Dans le cas où plusieurs degrés sont possibles (se reporter à la norme pour préciser). local avec chaudière chambres collecte des ordures (locaux pour) couloirs de cave cours cuisines douches (voir salles d’eau) escaliers intérieurs. l’IP n’est pas un critère suffisant (consulter la norme IEC 60364-3). de façon à tenir compte de la protection contre les contacts directs. Le coffret G avec porte (pleine ou transparente) et joint auvent offre un degré de protection IP43. chauffage buanderies caves. cyclomoteurs. Degré de protection mini selon la norme CEI 60364-3 : IP23. le degré de protection minimal selon la norme CEI 60364-3 et le guide UTE C 15-103 de novembre 1997. 2 Sur la même ligne les signes v et b indiquent les enveloppes offrant le degré de protection exigé. égout. coursives intérieures escaliers extérieurs. coursives extérieures non couvertes coursives extérieures couvertes greniers (combles) abris de jardins lieux d’aisance local à poubelles lingeries. et où apparaissent les signes v et b (ex. armoire Prisma P (avec porte pleine ou transparente + plaques passe-câbles + joint) coffret UT 3 Selon la norme IEC 60364-3 et le guide pratique UTE C 15-103 de novembre 1997 coffrets et armoires armoire Prisma P (avec face avant fixe et porte) armoire P (avec porte pleine ou transparente) coffret Prisma G armoire Prisma GX (avec porte pleine ou transp. salles de repassage rampes d’accés au garage salles d’eau. + joint + auvent) armoire Prisma P (avec cadre ou porte support plastrons) coffret Prisma G (avec porte pleine ou transp.K312 Etude d’une installation Installation en enveloppe Choix des enveloppes en fonction des locaux Utilisation du tableau 1 Lire en face du local considéré.
K313 1n armoire Prisma P (avec face avant fixe et porte) armoire P (avec porte pleine ou transparente) coffret Prisma G armoire Prisma GX (avec porte pleine ou transp.Catalogue distribution électrique 2002 mini coffret s Kaedra et coffrets Kaedra 65 09 b b b b b b b b b . halls 20 salles de consultation à usage médical.) armoire Prisma GX coffret Prisma GE et GK armoires Prisma PH armoire Prisma P (avec cadre ou porte support plastrons) coffret Prisma G (avec plastrons) armoire Prisma GX locaux techniques accumulateurs (salles d’) ascenseurs (local des machines et local des poulies) service électrique 20 salles de commande 20 ateliers 21v/23b laboratoires 21v/23b laveurs de conditionnement d’air 24 garages (servant exclusivement au 21 stationnement des véhicules) 2 de surface n’excédant pas 100 m machines (salles de) 31 surpresseurs d’eau 23 chaufferies et locaux annexes (d’une puissance supérieure à 70 kW) chaufferies à charbon 51v/61b autres combustibles 21 électriques 21 soute à à charbon 50v/60b combustibles à fioul 20 à gaz liquéfié 20 soute à scories 50v/60b local à pompes 23 local de détente (gaz) 20 sous-station de vapeur ou d’eau chaude 23 local de vase d’expansion 21 garages et parcs de stationnement couvert 2 d’une surface supérieure à 100 m aires de stationnement 21 zone de lavage (à l’intérieur du local) 25 zone de à l’intérieur 21 sécurité à l’extérieur 24 zones de graissage 23 local de recharge de batteries 23 ateliers 21 locaux sanitaires à usage collectif salle de lavabos individuels 21 salle de WC à cuvettes (à l’anglaise) 21 salles d’urinoirs 21 salles de lavabos collectifs 23 salles de WC à la turque 23 salles de douches à cabines individuelles salles de douches collectives buanderies collectives 24 bâtiments à usage collectif (autres que ERP) bureaux 20 bibliothèques 20 salles d’archives 20 salles d’informatique 20 salles de dessin 20 locaux abritant les machines 20 de reproduction de plans et de documents salles de tri 20 salles de restaurant et de cantine 21 grandes cuisines salles de sports 21 locaux de casernement 21 salles de réunions 20 salles d’attente. ne 20 comportant pas d’équipements spécifiques salles de démonstration et d’exposition 20 degré IP min requis degré IK min requis IP IK 23 02v/07b 20 07v/08b 07 02 07v/08b 02v/07b 07 07 07v/08b 07v/08b 20 08 30 07 30 08 40 08 43 08 b b b b b b b b b 54 08 b b b b b b b b b b 55 10 b b b b b b b b b b coffrets US 65 10 b b b b b b b b b b coffrets UP 55 10 b b b b b b b b b b b b b v b b b b b b b b 07v/08b 07v/08b 07v/08b 08 07v/08b 07v/08b 08 07v/08b 07v/08b 07v/08b 02 b b b b v v b b b b b b b b b b b v b b v b b v b b v b b b b v b b v b b v b b b b b b b b b b b b b b b v b b v b b v b b b b 07v/10b 07 07 07 08 07 08 07 07 07 07 07 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b 07 02 02 02 02 02 02 07 07 07v/08b 07 02 02 02 02v/07b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b Schneider Electric . salons. + joint + auvent) armoire Prisma P (avec porte pleine ou transparente + plaques passe-câbles + joint) coffret UT Selon la norme IEC 60364-3 et le guide pratique UTE C 15-103 de novembre 1997 coffrets et armoires coffret Prisma G (avec porte pleine ou transp.
jardins et autres 34v/35b 07 emplacements extérieurs établissements forains 33 08 piscines volume 0 28 02 volume 1 25 02 volume 2 22v/24b 02 saunas 34 02 bassins des fontaines 37 02 traitements des eaux (local de) 24v/25b 07v/08b installations thermodynamiques.10 m 25 07 au-dessus de 1.K314 Etude d’une installation Installation en enveloppe Choix des enveloppes en fonction des locaux armoire Prisma P (avec porte pleine ou transparente + plaques passe-câbles + joint) coffret UT Selon la norme IEC 60364-3 et le guide pratique UTE C 15-103 de novembre 1997 coffrets et armoires armoire Prisma P (avec face avant fixe et porte) armoire P (avec porte pleine ou transparente) coffret Prisma G armoire Prisma GX (avec porte pleine ou transp. chambres climatisées et chambres froides hauteur de 0 à 1.) armoire Prisma GX coffret Prisma GE et GK armoires Prisma PH coffret Prisma G (avec plastrons) armoire Prisma GX coffrets US locaux (ou emplacements) dans les exploitations agricoles alcools (entrepôt d’) 23 07 bergeries fermées 35 07 buanderies 24 07 bûchers 30 10 battage de céréales 50 07 caves de distillation 23 07 chais (vins) 23 07 cours 35 07 élevage de volailles 35 07 écuries 35 07 engrais (dépôts d’) 50 07 étables 35 07 fumières 24 07 fenils 50 07 fourrage (entrepôts) 50 07 greniers.10 m à 2 m 24 07 du sol au-dessus de 2 m sous 21 07 l’évaporateur ou tube d’écoulement d’eau plafond et jusqu’à 10 cm 23 07 au-dessous température y .Catalogue distribution électrique 2002 coffrets UP 55 10 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b . cours. granges 50 07 paille (entrepôts de) 50 07 serres 23 07 silos à céréales 50 07 traites (salles de) 35 07 porcheries 35 07 poulaillers 35 07 installations diverses terrains de camping et de caravaning 34 07 quais de ports de plaisance 34 08 chantiers 44 08 quais de chargement 35 08 rues. + joint + auvent) armoire Prisma P (avec cadre ou porte support plastrons) coffret Prisma G (avec porte pleine ou transp.10 °C 23 07 compresseurs local 21 08 monobloc placé à 34 08 l’extérieur ou en terrasse degré IP min requis degré IK min requis IP IK 20 08 30 07 30 08 40 08 43 08 54 08 55 10 65 10 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b v b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b Schneider Electric .
K315 1n armoire Prisma P (avec face avant fixe et porte) armoire P (avec porte pleine ou transparente) coffret Prisma G armoire Prisma GX (avec porte pleine ou transp.) armoire Prisma GX coffret Prisma GE et GK armoires Prisma PH coffret UP 55 10 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b armoire Prisma P (avec cadre ou porte support plastrons) coffret Prisma G (avec plastrons) armoire Prisma GX établissements industriels abattoirs accumulateurs (fabrication) acides (fabrication et dépôts) alcools (fabrication et dépôts) aluminium (fabrique et dépôts) animaux (élevage. bitume (dépôts) battage. cardage des laines blanchisseries bois (travail du)50 boucheries boulangeries brasseries briqueteries caoutchouc (fabrication.Catalogue distribution électrique 2002 coffrets US 65 10 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b . ateliers où l’on emploie des) degré IP min requis degré IK min requis IP IK 55 08 33 07 33 07 33 07 51v/53b 08 45 07 53 07 50 08 23v/24b 07 08 24v/25b 07 50 07 24 07 53v/54b 08 54 07 51 07 53 08 33 07 55 08 30 08 34 08 53 08 24v/25b 07 30 08 50 08 30 07 33 07 33 07 50 08 53 08 33 07 35 08 31v/33b 08 51 07 31 08 31 08 54 08 53 05 33 05 33 08 31 05 55 05 55 08 51 08 50 05 50 05 25 05 31 08 33 05 50 05 33 05 31 05 33v/34b 08 20 08 25 05 25 05 21 05 21 08 21 08 20 08 30 07 30 08 40 08 43 08 54 08 b b b b b b b b b b b v b b b b b b b b b b v b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b v b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b Schneider Electric . + joint + auvent) armoire Prisma P (avec porte pleine ou transparente + plaques passe-câbles + joint) coffret UT Selon la norme IEC 60364-3 et le guide pratique UTE C 15-103 de novembre 1997 coffrets et armoires coffret Prisma G (avec porte pleine ou transp. lavoirs publics liqueurs (fabrication) liquides halogénes (emploi) liquides inflammables (dépôts. engraissement) asphalte. transformation) carbure (fabrication et dépôts) cartoucheries carton (fabrication) carrières celluloïd (fabrication d’objets) cellulose (fabrication) charbons (entrepôts) charcuteries chaudronneries chaux (fours à) chiffons (entrepôts) chlore (fabrique et dépôts) chromage cimenteries cokeries colles (fabrication) chaînes d’embouteillage combustibles liquides (dépôts) corps gras (traitement) cuir (fabrication. dépôts) cuivre (traitement des minéraux) décapage détergents (fabrication des produits) distilleries électrolyse encres (fabrication) engrais (fabrication et dépôts) explosifs (fabrication et dépôts) fer (fabrication et traitement) filatures fourrures (battage) fromageries gaz (usines et dépôts) goudrons (traitement) graineteries gravures sur métaux huiles (extractions) hydrocarbures (fabrication) imprimeries laiteries laveries.
Catalogue distribution électrique 2002 coffrets US 65 10 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b . + joint + auvent) armoire Prisma P (avec porte pleine ou transparente + plaques passe-câbles + joint) coffret UT Selon la norme IEC 60364-3 et le guide pratique UTE C 15-103 de novembre 1997 coffrets et armoires coffret Prisma GE et GK armoires Prisma PH coffret UP 55 10 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b armoire Prisma P (avec cadre ou porte support plastrons) coffret Prisma G (avec porte pleine ou transp. dépôts) poudreries produits chimiques (fabrication) raffineries de pétrole salaisons savons (fabrication) scieries serrureries silos à céréales ou à sucre soies et crins (préparation des) soude (fabrication et dépôts) soufre (traitement) spiritueux (entrepôts) sucreries tanneries teintureries textiles.K316 Etude d’une installation Installation en enveloppe Choix des enveloppes en fonction des locaux armoire Prisma P (avec face avant fixe et porte) armoire P (avec porte pleine ou transparente) coffret Prisma G armoire Prisma GX (avec porte pleine ou transp.) armoire Prisma GX coffret Prisma G (avec plastrons) armoire Prisma GX établissements industriels (suite) magnésium (fabrication. application) verreries zinc (travail du) degré IP min requis degré IK min requis IP IK 31 08 20 08 51 08 50 08 31v/33b 08 30 08 33 08 33 08 53v/54b 07 33v/34b 07 31 07 31 07 34v/35b 07 33 08 50 07 55 08 30v/50b 08 34v/35b 07 33 07 31 07 50 08 30 08 50 07 50 08 33 07 51 07 33 07 55 07 35 07 35 07 51 08 33 08 33 08 31 08 20 08 30 07 30 08 40 08 43 08 b b 54 08 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b v b b b v v v b b b b b b b b b b b b b b Schneider Electric . travail et dépôts) machines (salle des) matières plastiques (fabrication) menuiseries métaux (traitement des) moteurs thermiques (essais de) munitions (dépôts) nickel (traitement des minerais) ordures ménagères (traitement des) papier (fabriques) papier (entrepôts) parfums (fabrication et dépôts) pâte à papier (fabrication) peintures (fabrication et dépôts) plâtres (broyage. tissus (fabrication) vernis (fabrication.
Catalogue distribution électrique 2002 coffrets UP 55 10 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b . réserves locaux d’emballage locaux d’archives stockage films et supports magnétiques lingeries blanchisseries ateliers divers cuisines (grandes) degré IP min requis degré IK min requis IP IK 20 02v/07b 20 08 20 08 20 07 20 08 b b b b 30 07 b 30 08 b b b b 40 08 b b b b 43 08 b b b b 54 08 b b b b 55 10 b b b b coffrets US 65 10 b b b b b 20 20 20 20 20 08 08 08 02 07 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b 20 20 20 21 20 02 08 02 02 07 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b 20 21 20 24 21v/23b 02 07v/08b 07 02v/07b 02v/07b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b 20 20 21 21 20 25 44 44 21 02 02 07v/08b 08 02 08v/10b 08 08 08v/10b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b 20 20 20 20 21 24 21 08 08 02 02 02 07 07v/08b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b Schneider Electric .K317 1n armoire Prisma P (avec face avant fixe et porte) armoire P (avec porte pleine ou transparente) coffret Prisma G armoire Prisma GX (avec porte pleine ou transp. colonies de vacances : salles d’enseignement dortoirs S bibliothèques. centres stockage et manipulation commerciaux de matériels d’emballage N restaurants et débits de boissons O hôtels et pensions de famille (chambres) P salles de danse et salles de jeux R établissements d’enseignement. locaux des perruquiers de spectacles et des cordonniers ou à usages multiples M magasins de locaux de vente vente. banques X établissements sportifs couverts : salles locaux contenant des installations frigorifiques Y musées PA établissements de plein air CTSchapiteaux et tentes SG structures gonflables PS parcs de stationnement couverts locaux communs aux établissements recevant du public : dépôts.) armoire Prisma GX coffret Prisma GE et GK armoires Prisma PH armoire Prisma P (avec cadre ou porte support plastrons) coffret Prisma G (avec plastrons) armoire Prisma GX établissements recevant du public L salles salles d’audition. centres de documentation T expositions halls et salles locaux de réception des matériels et marchandises U établissements sanitaires : chambres incinération bloc opératoire stérilisation centralisée pharmacies et labo. magasins de décors de réunion. + joint + auvent) armoire Prisma P (avec porte pleine ou transparente + plaques passe-câbles + joint) coffret UT Selon la norme IEC 60364-3 et le guide pratique UTE C 15-103 de novembre 1997 coffrets et armoires coffret Prisma G (avec porte pleine ou transp. avec plus de 10 l de liquide inflammable V établissements de cultes W administrations. de cages de scène conférences.
Catalogue distribution électrique 2002 coffrets US .) armoire Prisma GX coffret Prisma GE et GK armoires Prisma PH coffret UP 55 10 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b armoire Prisma P (avec cadre ou porte support plastrons) coffret Prisma G (avec plastrons) armoire Prisma GX locaux commerciaux (boutiques et annexes) armureries (réserve. mazout charcuterie (fabrication) confiserie (fabrication) cordonnerie crémerie. pâtisserie (terminal de cuisson) brûleries cafés charbon. vins. menuiserie exposition. stockage) tapissier (cardage) tailleur. fromagerie droguerie. + joint + auvent) armoire Prisma P (avec porte pleine ou transparente + plaques passe-câbles + joint) coffret UT Selon la norme IEC 60364-3 et le guide pratique UTE C 15-103 de novembre 1997 coffrets et armoires coffret Prisma G (avec porte pleine ou transp. sanitaire (réserve) poissonnerie pressing. papeterie mécanique et accessoires moto.10 °C boulangerie. atelier) blanchisserie (laverie) boucherie boutique chambre froide : y .K318 Etude d’une installation Installation en enveloppe Choix des enveloppes en fonction des locaux armoire Prisma P (avec face avant fixe et porte) armoire P (avec porte pleine ou transparente) coffret Prisma G armoire Prisma GX (avec porte pleine ou transp. peintures (réserves) ébénisterie. teinturerie quincaillerie serrurerie spiritueux. vélo messageries meubles (antiquité. bois. galerie d’art fleuriste fourrures fruits. brocante) miroiterie (atelier) papiers peints (réserve) parfumerie (réserve) pharmacie (réserve) photographie (laboratoire) plomberie. légumes graineterie librairie. clinique vétérinaire degré IP min requis degré IK min requis IP IK 31v/33b 24 24 23 50 21 20 24 20 20 24 33 50 20 24 20 24 50 20 20 20 20 20 21 31 20 23 20 25 23 20 20 23 50 20 35 08 07 07 07 07 02 08 07 02 02 02 07 07 02v/07b 07 07 07 07 02 08 08 07 07 07 02 02 02 07 07 02 07 07v/08b 07 07 02 07 20 08 30 07 30 08 40 08 43 08 54 08 65 10 b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b v b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b Schneider Electric . alcools (caves. vêtements (réserve) toilette animaux.
entre autres.) concernent. la construction des tableaux électriques et leur installation. Nota : la face arrière de l’enveloppe peut être la paroi murale. Si l’appareillage est en saillie.Cas des Etablissements Recevant du Public (E. les poignées de manœuvre de l’appareillage doivent être au moins à 2. : 125 mm (cadre + porte équipés du verrou à clé) à n'importe quelle hauteur.R. en installant une serrure à clé à plus de 2.50 m de hauteur ou à n’importe quelle hauteur équipé du coffret d’habillage ép.P.50 m de hauteur s’il n’a pas de porte ou à n’importe quelle hauteur s’il est équipé d’une porte avec serrure à clé à plus de 2. Coffrets et armoires utilisables dans les locaux ou dégagements accessibles ou non au public type mini Opale Opale mini Pragma Pragma C Pragma D Pragma F Prisma G Prisma GE Prisma GR/GX/P pleine Prisma GK Kaedra F9 UP US UT54 constitution du tableau.R.50 m du sol. équipé d'une serrure à plus de 2.50 m de hauteur s’il n’a pas de porte ou à n’importe quelle hauteur s'il est équipé d’une porte pleine avec serrure à clé à plus de 2.P. à travers un plastron (coffret sans porte) il doit également répondre aux critères d’auto-extinguibilité cités ci-dessus. à condition que celle-ci soit en matériaux M0 ou M1. Constitution du tableau L’appareillage doit être installé à l’intérieur d’une enveloppe métallique ou plastique. Installation du tableau Lorsque le tableau électrique est installé dans un local ou un dégagement accessible au public.50 m de hauteur s’il n’a pas de porte ou à n’importe quelle hauteur s’il est équipé d’une porte avec serrure à clé à plus de 2.Catalogue distribution électrique 2002 .) K319 1n Les dispositions particulières applicables aux établissements de catégorie 1-2-3 et 4 d’après le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du Public (E.50 m de hauteur ou à n’importe quelle hauteur en plombant le volet équipé d’une porte pleine à plus de 2. le tableau doit être équipé d’une porte fermant à clé ou d’un capot démontable à l’aide d’une clé ou d’un outil.50 m de hauteur ou à n’importe quelle hauteur en installant une serrure à clé sur la porte pas de contraintes particulières non accessibles au public toutes versions toutes versions toutes versions toutes versions toutes versions coffret seul ou équipé d’une porte pleine coffret seul ou équipé d’une porte pleine coffret seul ou équipé d’une porte pleine armoire seule ou équipée d’une porte équipé d’une porte pleine toutes versions toutes versions coffret équipé d’une porte pleine toutes versions toutes versions Tenue des coffrets au feu ou à une chaleur anormale type mini Opale mini Kaedra Opale résultat d'essai au fil incandescent (suivant NF C 20-455) 750 °C extinction < 5 secondes 750 °C extinction < 5 secondes 650 °C extinction < 5 secondes 750 °C extinction < 5 secondes 960 °C extinction < 5 secondes 960 °C extinction < 5 secondes 960 °C extinction < 5 secondes 750 °C extinction < 5 secondes 650 °C extinction < 30 secondes 750 °C extinction < 5 secondes 850 °C extinction < 30 secondes 750 °C extinction < 5 secondes 750 °C extinction < 5 secondes 750 °C extinction < 5 secondes 650 °C extinction < 30 secondes 750 °C extinction < 5 secondes 850 °C extinction < 30 secondes 750 °C extinction < 5 secondes 750 °C extinction < 5 secondes 750 °C extinction < 5 secondes 750 °C extinction < 5 secondes 750 °C extinction < 5 secondes 750 °C extinction < 5 secondes 750 °C extinction < 5 secondes Pragma C12 châssis face avant bloc de commande panneau de contrôle bornier saillie encastré maçonnerie Pragma D18 Pragma F24 Kaedra étanche UP US cuve face avant encastré cloison creuse cuve face avant étanche saillie encastré maçonnerie cuve face avant encastré cloison creuse cuve face avant étanche saillie face avant encastré maçonnerie face avant Schneider Electric . Sinon.50 m de hauteur s’il n’a pas de porte ou à n’importe quelle hauteur s'il est équipé d’une porte pleine équipé d’une porte pleine équipé d’une porte pleine équipé d’une porte pleine à plus de 2. dans les locaux ou dégagements : accessibles au public un mini Opale ne renfermant que des circuits terminaux n’est pas considéré comme tableau et peut être installé à n’importe quelle hauteur à plus de 2. Toutes les faces du tableau (pour enveloppe plastique) doivent satisfaire à l’essai au fil incandescent défini par la norme NF C 20-921 : voir tableau ci-dessous.50 m de hauteur ou à n’importe quelle hauteur.
Propriétés mécaniques condition des tests : éprouvette acier de 0. b Variation de la teinte ∆E = 1NBS. durée des essais (en mois) 2 4 6 8 10 12 acide concentration acétique 20 % sulfurique 30 % nitrique 30 % phosphorique 30 % chlorhydrique 30 % lactique 10 % citrique 10 % base soude 10 % ammoniaque 10 % eau eau distillée eau de mer eau de ville eau de Javel diluée solvant essence alcools supérieurs aliphatiques aromatiques cétones-esters tri-perchloréthylène film intact film attaqué (cloquage. Les caractéristiques de ce revêtement sont nettement améliorées par rapport aux poudres époxy traditionnelles : b meilleure stabilité de teinte b tenue en température étendue.K320 Etude d’une installation Installation en enveloppe Propriétés des enveloppes métalliques Les coffrets et armoires Merlin Gerin sont conformes à la norme enveloppes vides NF/EN 50298. (3) pas de décollement de peinture après pliage de l'éprouvette autour d'un axe de 5 mm de diamètre.Catalogue distribution électrique 2002 . d'un poids de 1 kg d'une hauteur de 40 cm. b Rétention de la brillance : bonne.8 mm dégraissage à chaud phosphatant au fer adhérence (quadrillage et ruban adhésif) classe 0 emboutissage Ericksen (1) > 8 mm résistance au choc (2) > 1 kg/40 cm pliage sur mandrin cylindrique (3) 3 mm pliage sur mandrin conique (4) < 15 mm dureté Persoz 300-320 s (ISO 2409) (ISO 1520) (ISO 6272) (ISO 1519) (ISO 6860) (ISO 1522) (1) pas de criques pour une profondeur d'emboutissage de 6 mm . pas de décollement pour une profondeur d'emboutissage de 8 mm. Les tôles des coffrets et armoires Merlin Gerin reçoivent un revêtement de poudre thermodurcissable à base de résines époxy modifié par des résines polyester permettant d’obtenir une finition impeccable et une excellente protection contre la corrosion. jaunissement. (4) craquelure du film sur une longueur de 15 mm maxi charge statique sur portes et dans coffrets armoires armoire Prisma P 400 kg armoire Prisma GX 64 kg coffret Prisma G 48 kg porte Prisma P 12 kg porte Prisma GX 4 kg porte Prisma G 4 kg Résistance à la chaleur b 24 heures à 150 °C. (2) pas de fissuration du film de peinture après la chute sur l'éprouvette. Schneider Electric . perte de brillance) Résistance à la corrosion brouillard salin (ISO 7253) 720 heures sur enveloppes métalliques en tôle électrozinguée d’épaisseur 1 mm après phosphatation amorphe au fer : b degré d’enrouillement RI0 (ISO 4628/3) b cloquage O (ISO 4628/2). Propriétés chimiques essais réalisés à température ambiante sur des éprouvettes phosphatées revêtues d’un film de 150 à 200 microns.
50 à + 140 7-8 pas de dégradation 45 1. laiteries.5 mm 750 °C 5 s 115 à 125 145 . US) 882 17 640 8 330 600 V 1012 180-200 1014 24.2 polyester (coffrets UP.cm résistance au feu indice d’oxygène en % O2 essai à la flamme essai au fil incandescent propriétés diverses stabilité dimensionnelle (Martens) en °C température de ramollissement (Vicat) en °C résistance à la température (continu) en °C stabilité à la lumière (laine bleue 1-8) tropicalisation et résistance aux moisissures absorption d’eau en mg masse spécifique en g/cm3 > 294 > 9 300 6 500 275 V 1015 350 1016 26 V2 en 1.. Caractéristiques polycarbonate (capot US transp. cétones et dérivés acide chlorhydrique acide citrique acide lactique acide nitrique acide phosphorique acide sulfurique alcools sauf alcool benzylique.).) propriétés mécaniques résistance aux chocs en N/cm2 résistance à la flexion en N/cm2 résistance à la traction en N/cm2 propriétés électriques résistance au cheminement (classe) résistance superficielle en Ω rigidité diélectrique en kV/cm résistivité volumique transversale en Ω.75 norme DIN 53453 DIN 53452 DIN 53455 DIN 53480 DIN 53482 DIN 53481 DIN 53482 ASTM D-2863-70 ISO 1210 CEI 695-2-1 DIN 53458 DIN 53388 CEI 68-2-10 DIN 53472 DIN 53479 Résistance aux agents chimiques (à température ambiante) polycarbonate concentration maxi % v 20 ** 10 ** 10 ** 10 ** ** 50 ** ** v * v v v ** v v ** ** v * v v v v ** polyester concentration maxi % v 30 ** ** ** 10 * ** 70 ** ** * * ** acétone.Propriétés des enveloppes plastiques K321 1n Les coffrets UP..50 à + 125 4 pas de dégradation 10 1. allylique et furfurylique aniline pure bases minérales benzène brome liquide chlore liquide eau de mer essence éthers hexane huiles et graisses hydrocarbures aromatiques mazout phénol teinture d’iode toluène trichloréthylène durée ** résistant * résistance limitée v ne résiste pas 5 10 ** ** * v ** v ** ** * v Schneider Electric .Catalogue distribution électrique 2002 . US sont particulièrement destinés aux ambiances fortement corrosives (bord de mer.5 mm 960 °C 5 s > 250 DIN 53460 .4 V0 en 1. industries chimiques.
Moyens usuels pour contrôler la température interne Température trop élevée Il existe plusieurs possibilités pour dissiper la chaleur dégagée dans un tableau. Le tableau ci-dessous récapitule les divers moyens de dissipation de la chaleur (les deux premiers étant assurés naturellement sur les enveloppes Merlin Gerin. les écarts de température et les puissances dissipées en fonction du type de coffret ou d’armoire. Elles permettent de déterminer. Schneider Electric .10 et + 50 °C. pour les tableaux. propose une méthode de calcul couvrant les cas d’échange par convection et ventilation naturelle. 55 °C IP 55 supérieure à la température externe max. avec une précision satisfaisante. le troisième couramment sur demande. 40 °C IP 55 IP 20 max. Pour les coffrets et armoires autres que ceux figurant page suivante. La majorité des appareils ne fonctionnent correctement que dans une plage de température comprise entre . Méthode selon le rapport IEC 890 Cette norme. Nota : dans le cas de juxtaposition de coffrets ou d’armoires. Rajouter environ 30 % pour tenir compte des connexions et des jeux de barres.5 W/m2 °C pour la tôle peinte K = 4 W/m2 °C pour le polyester Nota : la puissance dissipée par les appareils est donnée par les constructeurs (voir page K434). échange thermique principal P. 40 °C IP 54 max. 40 °C max. appliquer la formule : P = ∆T x S x K où : P: puissance dissipée par l’appareillage.Catalogue distribution électrique 2002 . la puissance dissipée doit être minorée de 10 %. les connexions et les jeux de barres (exprimée en Watts) ∆T = Ti – Te S: surface totale libre de l’enveloppe (exprimée en m2) K: coefficient de conduction thermique du matériau (W/m2 °C) K = 5. L’utilisateur s’y référera pour toute étude générale d’un tableau. les deux derniers sur demande spécifique). 40 °C IP 55 Calcul de la température interne d’un tableau Le calcul de la température interne permet de vérifier que la limite thermique des appareils n’est pas dépassée. Abaques de détermination rapide (voir page suivante) Ces abaques sont le résultat de l’expérience acquise par Merlin Gerin.K322 Etude d’une installation Installation en enveloppe Gestion thermique des tableaux Température interne Un tableau est conçu pour fonctionner dans une ambiance normale. dissipée 2 000 x 800 x 400 température interne température externe IP maxi convection 400 W ventilation naturelle 700 W ventilation forcée 2 000 W ventilation forcée avec échangeur 2 000 W convection forcée et refroidissement 2 400 W contrôlée + 20 à + 45 °C max. max. Il importe donc de maintenir la température interne du tableau dans cette plage de température : b en le dimensionnant correctement lors de la conception b en corrigeant l’état thermique par des moyens appropriés. Température trop basse Le moyen utilisé pour élever la température interne d’un tableau est le chauffage par résistances : b pour éviter la formation d’eau de condensation en limitant les variations de température b pour mettre l’installation hors gel.
6 .6 . profondeur 600) Armoire Prisma P (IP 3. profondeur 600) FKEII= ?A @EIIEF A 9FKEII= ?A @EIIEF A 9.6 "+ !+ !+ + .Abaques de détermination rapide K323 n de la température interne Prisma P 1 Condition d’essai : armoire posée au sol contre un mur . les échauffements internes indiqués sont ceux à mi-hauteur de l’enveloppe.6 .6 %&'!+ + .6 . FKEII= ?A @EIIEF A 9FKEII= ?A @EIIEF A #.6 "+ #.6 #!+ + .6 .6 %&'=HCAKH + #.6 %&'#+ + =HCAKH Armoire Prisma P (IP 2.6 .6 .6 .6 "+ !+ + + #+ #%&'=HCAKH %&'=HCAKH Armoire Prisma P (IP 2.6 "+ !+ #.6 .6 .6 %&'+ #+ =HCAKH =HCAKH Armoire Prisma P (IP 3.6 .6 . profondeur 600) Schneider Electric .6 . profondeur 400) Armoire Prisma P (IP 5.6 .6 .6 "+ #.6 "+ #.6 %&'"+ !+ + + . profondeur 1000) FKEII= ?A @EIIEF A 9FKEII= ?A @EIIEF A 9##.6 .Catalogue distribution électrique 2002 .6 .6 . profondeur 400) FKEII= ?A @EIIEF A 9FKEII= ?A @EIIEF A 9. profondeur 400) Armoire Prisma P (IP 2. profondeur 1000) Armoire Prisma P (IP 3.6 #+ .6 %&'"+ !+ + + ##=HCAKH =HCAKH Armoire Prisma P (IP 5.
posée au sol et contre un mur. fixation murale directe sans pattes de fixation ni montants.6 .6 .6 .6 .6 .6 $#&###"#%#D=KJAKH @K ? BBHAJ $"+ #"!.6 %&'"+ !+ + + .6 &"D=KJAKH @K ? BBHAJ "+ . FKEII= ?A @EIIEF A 9!###FKEII= ?A @EIIEF A 9.6 %&'!+ + + ###+ + =HCAKH Armoire Prisma PH (IP 5.K324 Etude d’une installation Installation en enveloppe Gestion thermique des tableaux Abaques de détermination rapide de la température interne Prisma PH Condition d’essai : armoire posée au sol contre un mur .6 .6 "$&&"+ $"!+ + + &$""$.6 . Coffret Prisma GK (IP5) Condition d’essai : Enveloppe largeur 550 mm.6 . FKEII= ?A @EIIEF A 9FKEII= ?A @EIIEF A 9FKEII= ?A @EIIEF A 9###. les échauffements internes indiqués sont ceux à mi-hauteur de l’enveloppe.6 . fixée au mur à l’aide des pattes de fixation murales ou sur les montants de fixation murale.6 . profondeur 500) Armoire Prisma PH (IP 5.6 .6 .6 .6 "+ .6 ?D=KBBA $+ #+ "+ !+ + + A J +##&#!+ + + ###!!#""##FKEII= ?A @EIIEF A 9Coffret Prisma G (IP3) Condition d’essai : Enveloppe largeur 500 mm.6 $#&###"#%#D=KJAKH @K ? BBHAJ !+ !+ + + + "#+ Coffret Prisma GK (IP5) Condition d’essai : Enveloppe largeur 550 mm. fixation murale directe sans pattes de fixation.6 . profondeur 1000) =HCAKH Prisma G / GX / GK Les échauffements internes indiqués sont ceux à mi-hauteur de l’enveloppe. Coffret Prisma GX (IP4) Condition d’essai : Enveloppe largeur 500 mm. FKEII= ?A @EIIEF A 9FKEII= ?A @EIIEF A 9$#"!"#%.6 .6 . profondeur 700) =HCAKH Armoire Prisma P/PH (IP 5.6 .6 . Schneider Electric .6 .6 .6 . D=KJAKH @K ? BBHAJ Coffret Prisma G (IP4) Condition d’essai : Enveloppe largeur 500 mm.6 . fixation murale directe sans pattes de fixation.6 %&'"+ "+ !+ .Catalogue distribution électrique 2002 .6 .6 .6 .
1 x (P ∆T . jeux de barres.) dissipant une puissance de 1000 W. Quel doit être le débit du ventilateur ? La surface totale libre de l’armoire est de 4.5 x 4. Ventilation des tableaux L’air pénètre en partie basse à travers le ventilateur et s’échappe par la partie haute : b soit par un toit ventilé b soit par un orifice de ventilation. La différence de température (intérieure.Catalogue distribution électrique 2002 .90 m2. On choisira dans la gamme des accessoires des armoires Prisma un ventilateur de puissance 38 W avec une grille de sortie d’air. Schneider Electric . etc. Le débit d’air fourni par le ventilateur est déterminé par la formule D = 3.Gestion thermique des tableaux Ventilation.9) 15 D = 122 m3/h. Abaque de détermination de résistance quels que soient les coffrets ou armoires. Exemple Une armoire Prisma P. placée en bas du tableau. contient du matériel (appareillage.5 W/m2 °C pour la tôle peinte K = 4 W/m2 °C pour le polyester D: débit de ventilation (exprimé en m3/h) Nota : la puissance dissipée par les appareils est donnée par les constructeurs (voir page K434). La puissance de la résistance chauffante est donnée : b soit par la formule : Pr = (∆T x S x K) .5. maintient un écart de température de 10 °C par rapport à l’extérieur.1 x ( 1000 . Chauffage K325 1n Données utilisées pour les calculs P: puissance dissipée par l’appareillage les connexions et les jeux de barres (exprimée en Watts) Pr : puissance de la résistance chauffante (exprimée en Watts) Tm : température interne maximale de la zone appareillage (exprimée en °C) Ti : température interne moyenne (exprimée en °C) Te : température externe moyenne (exprimée en °C) ∆Tm = Tm – Te ∆T = Ti – Te S: surface totale libre de l’enveloppe (exprimée en m2) K: coefficient de conduction thermique du matériau (W/m2 °C) K = 5. Lorsque le tableau n’est pas en service. Chauffage des tableaux La résistance chauffante. connaissant la puissance à dissiper. Rajouter environ 30 % pour tenir compte des connexions et des jeux de barres. de 400 mm de profondeur et de 700 mm de largeur. la différence de température (interne-externe) et la surface libre de l’enveloppe. Abaque de détermination de résistance pour les petits coffrets (surfaces extérieures i 1 m2). Le débit du ventilateur sera de D = 3.P b soit par les abaques ci-contre en connaissant la surface libre de l’enveloppe et la différence de température que l’on veut obtenir. elle compense la puissance thermique normalement émise dans le tableau.KS ) L’abaque ci-contre permet de déterminer le débit.extérieure) ne peut dépasser 15 °C.
Les jeux de barre et répartiteurs Merlin Gerin sont dimensionnés pour fonctionner sans aucune contrainte spécifique pour des applications en tableaux Prisma dans les conditions d'ambiance normale (configuration standard du tableau. l'intensité d'utilisation peut être inférieure à l'intensité installée dans le rapport des facteurs de diversité.. 25 kA en Prisma : Le profil Linergy 1000 est dimensionné pour tenir 39 kA en contrainte thermique.).8 0..7 0. Les températures atteintes sur les conducteurs.Catalogue distribution électrique 2002 . il faut procéder à un calcul sur la base des tableaux pages suivantes. il est recommandé de majorer ces facteurs.6 Les jeux de barres doivent pouvoir résister aux contraintes thermiques et mécaniques qui résultent d'un court-circuit en aval. Intensité d'utilisation et intensité installée Tous les récepteurs alimentés par un jeu de barres ne sont pas nécessairement utilisés à pleine charge. il faudra utiliser 3 supports de barres sur la hauteur du profil. Schneider Electric . Tenue au courant de court-circuit La contrainte thermique liée à l'énergie dispersée par le court-circuit (c'est-à-dire. Ces conducteurs subissent un échauffement supplémentaire lié au courant les traversant. Au delà de ces conditions standard qui sont définies dans les pages catalogue présentant ces produits. ni en même temps. Courant en fonction de la température La nature et la section des conducteurs doit permettre de véhiculer l'intensité demandée en fonction des températures atteintes dans le tableau (le paragraphe "gestion thermique des tableaux" permet de déterminer ces températures).9 0. Les contraintes mécaniques sur court-circuit résultent des efforts électrodynamiques entres phases.K326 Etude d’une installation Installation en enveloppe Dimensionnement des jeux de barres L'intensité maximum d'utilisation d'un jeu de barres est fonction de son environnement thermique.7 (ensembles d'appareillage à basse tension) définit le tableau ci-dessous. 35 °C à l'extérieur du tableau électrique. implique un dimensionnement suffisant des conducteurs pour emmagasiner cette énergie sans dépasser des températures qui risqueraient d'endommager le produit. ne doivent pas excéder les températures maximales pour lesquelles les produits ont été conçus. Ces contraintes mécaniques conditionnent la nature et le nombre de supports des conducteurs. nombre de circuits 2 et 3 4 et 5 6 à 9 inclus 10 et au-dessus facteur de diversité 0. La norme NF EN 60439. la puissance du court-circuit par son temps de maintien RI2t). matériaux isolants. Il s'applique à une armoire de distribution regroupant plusieurs circuits où les indications relatives aux conditions de charge font défaut. Si l'armoire est composée principalement de circuits d'éclairage.1§ 4.. Le facteur assigné de diversité permet de déterminer l'intensité d'utilisation maximale permettant de dimensionner ce jeu de barres. Sur un jeu de barres dérivé. Pour tenir la contrainte mécanique correspondant à 25 kA. Exemple appliqué au jeu de barres Linergy du système Prisma : tableau des tenues aux Icc des différents profils Linergy nombre de supports en fonction de l'ICC 23 kA 30 kA 39 kA 52 kA 60 kA 66 kA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 85 kA Linergy 630 Linergy 800 Linergy 1000 Linergy 1250 Linergy 1600 6 Choix d'un jeu de barres 1000 A..
Jeu de barres jusqu’à 1600 A (profil Linergy) Jeu de barres jusqu’à 3 200 A (barres plates) reset I Schneider Electric .Dimensionnement des jeux de barres Jeu de barres principal jusqu’à 3200 A Le jeu de barres principal d’un tableau électrique est fonction de l’intensité nominale de l’appareil de tête. prévoir un support de barres supplémentaire.Catalogue distribution électrique 2002 . type de profils In d’arrivée 630 750 800 900 1000 1050 1250 1450 1600 type de jeux de barres Linergy 630 Linergy 800 Linergy 1000 Linergy 1250 Linergy 1600 IP i 30 Linergy 630 Linergy 800 Linergy 800 Linergy 1000 Linergy 1000 1250 1250 1600 1600 IP > 30 Linergy 630 Linergy 800 Linergy 1000 Linergy 1000 1250 1250 1600 1600 K327 1n nombre de supports (en fonction de l'ICC) 23 kA 30 kA 39 kA 52 kA 60 kA 66 kA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 85 kA 6 Nota : lorsque l’alimentation du tableau se fait par câbles directement sur le jeu de barres Linergy.
Courant assigné de courte durée admissible Icw (kA eff. il faudra placer : b 1 support à 50 mm de l’extrémité droite b 1 support à 50 mm de l’extrémité gauche. On choisit dans le 1er tableau dans la colonne IP i 30 la valeur immédiatement supérieure. soit 550 A. pour respecter l’entraxe de 425 mm et la position du 1er et du dernier support. Icc eff. Bridage du jeu de barres plates jusqu'à 1650 A Entraxe entre phases 75 mm.5 mm. épaisseur 5 mm. Courant assigné de courte durée admissible Icw (kA eff. l'entraxe entre phase est par ailleurs de 75 mm. Les supports se fixant sur l’ossature de l’armoire (perforée au pas de 25 mm). répartir les 4 autres supports en ne dépassant pas l’entraxe maxi de 425 mm tout en respectant les intervalles au pas de 25 mm. ce qui nécessite Icw 12 kA eff./1 s.K328 Etude d’une installation Installation en enveloppe Dimensionnement des jeux de barres Jeu de barres principal jusqu’à 3200 A Dimensionnement d’un jeu de barres plates pour un tableau Prisma jusqu’à 3200 A 1 En fonction de l’intensité nominale d'emploi (à 35 °C) et de la valeur de 2 Déterminer en fonction du courant de courte durée admissible Icw l’entraxe maximal à respecter entre les supports du jeu de barres./1 s) IP y 30 350 440 770 1030 550 1000 1280 650 1150 750 1350 1750 1000 1650 1200 1900 1350 Intensité 35 °C IP u 31 320 400 710 950 500 890 1160 600 1000 700 1150 1600 900 1450 1050 1600 1200 12 section 1b x 25 1b x 32 2b x 32 3b x 32 1b x 40 2b x 40 3b x 40 1b x 50 2b x 50 1b x 63 2b x 63 3b x 63 1b x 80 2b x 80 1b x 100 2b x 100 1b x 125 15 19 23 26 500 650 575 650 200 650 250 750 1000 325 850 325 1000 375 29 450 600 500 550 175 575 225 675 1000 300 775 300 1000 350 33 400 550 450 500 500 200 575 950 250 675 250 1000 300 35 350 425 400 450 475 175 550 850 250 625 250 900 275 37 275 350 325 400 450 150 525 750 225 600 225 800 275 39 200 250 250 325 425 150 500 650 175 525 225 700 250 42 225 225 250 400 425 625 175 450 200 650 225 44 200 200 225 375 400 450 150 425 175 600 225 46 175 175 200 350 350 475 150 375 175 550 200 52 175 275 275 375 125 300 150 400 175 66 150 175 175 225 175 125 250 150 69 125 150 200 175 225 125 75 125 175 125 175 125 85 100 150 100 150 - distance maximale en mm 425 325 425 325 250 1000 775 650 575 1000 1000 750 700 425 325 250 225 1000 1000 775 650 1000 1000 1000 750 475 375 300 250 1000 1000 900 725 550 425 350 275 1000 1000 1000 850 1000 1000 1000 1000 725 575 450 325 1000 1000 1000 975 725 575 450 375 1000 1000 1000 1000 850 675 525 425 Bridage du jeu de barres plates jusqu'à 3200 A Entraxe entre phases 112. Schneider Electric . épaisseur 5 mm. Barre cu.Catalogue distribution électrique 2002 .88 soit 4 intervalles d’où 5 supports. La longueur du jeu de barres étant de 1750 mm. En déduire le nombre de supports nécessaires. L’intervalle entre ces 2 supports est de : 1750 . présumé : 12 kA. Pour le tableau choisi./1 s) Intensité 35 °C P y 30 IP u 31 1000 900 1200 1050 1350 1200 1000 890 1150 1000 1350 1150 1650 1450 1900 1600 2150 1950 1280 1160 1500 1320 1750 1600 2150 1900 2550 2200 3200 2800 #12 section 23 550 650 700 700 800 850 900 950 1000 900 1000 1000 1000 1000 1000 30 350 375 425 600 650 750 850 900 1000 825 925 1000 1000 1000 1000 35 37 39 225 250 275 400 525 575 675 775 825 700 700 725 750 775 800 42 200 225 275 425 475 550 625 675 700 600 600 625 625 650 700 44 200 225 250 350 450 525 575 600 625 550 550 550 575 600 625 46 175 200 250 300 425 500 525 550 575 500 500 525 525 550 575 52 150 175 200 375 400 400 425 450 375 400 400 400 425 450 55 175 200 300 350 375 375 400 350 350 350 375 375 400 58 175 200 250 300 325 350 350 300 300 325 350 350 350 66 150 175 200 225 250 275 275 225 250 250 250 275 69 125 150 200 225 250 250 225 225 250 250 250 75 125 150 150 175 200 200 175 175 200 200 200 85 100 125 125 125 150 175 150 150 150 175 distance maximale en mm 1b x 80 1b x 100 1b x 125 2b x 40 2b x 50 2b x 63 2b x 80 2b x 100 2b x 125 3b x 40 3b x 50 3b x 63 3b x 80 3b x 100 3b x 125 700 850 950 850 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 250 225 275 250 325 300 500 475 575 550 650 625 750 700 850 800 975 900 775 725 875 775 900 800 925 825 950 850 1000 900 "#"#$#"#"##Exemple de dimensionnement Jeu de barres largeur 1750 mm en armoire Prisma (IP 20) alimenté par un transformateur 315 kVA / 380 V. choisir dans les tableaux le nombre et la section des barres à utiliser pour une phase (3 barres maxi par phase). Barre cu. ce qui donne 1 barre de 40 x 5. indique un entraxe de 425 mm.100 = 1650 mm 1650 : 425 = 3. dans la colonne Icw 12 kA eff. IP (IP y 30 au IP u 31). In = 465 A./1 s. Le même tableau.
Ses performances mécaniques. il faut procéder à un calcul sur la base des tableaux cicontre. Nombre de supports Les contraintes mécaniques sur court-circuit résultent des efforts électrodynamiques entre phases. Dans l’exemple. sont complètement conservées. Jdb principal : barres plates 2500 A .7./1s) Linergy Linergy Linergy Linergy Linergy 630 800 1000 1250 1600 25 3 3 3 3 3 30 3 3 3 3 3 39 52 60 66 85 3 3 3 3 3 3 3 4 6 Nota : lorsque l’alimentation du tableau est réalisé par câbles directement sur le jeu de barres Linergy. 35 °C à l’extérieur du tableau électrique. prévoir un support de barres supplémentaire. pour une température ambiante de 45 °C à l’intérieur du tableau. reset I La norme NF EN 60439-1§ 4. Jdb dérivé Linergy alimentant 7 départs dont la somme des courants assignés est 1300 A. électriques et sa longévité. Section/Phase Linergy 630 Linergy 800 Linergy 1000 Linergy 1250 Linergy 1600 25 °C IP y 30 730 880 1120 1320 1830 30 °C IP y 30 680 850 1060 1280 1740 K329 1n Exemple Appareil arrivée : Masterpact 2500 A. Schneider Electric .7 0.7 = 910 A.Dimensionnement des jeux de barres Jeu de barres dérivé Linergy jusqu’à 2000 A Calcul d’un jeu de barres dérivé Linergy Type de barres Tous les récepteurs alimentés par un jeu de barres ne sont pas nécessairement utilisés à pleine charge. le facteur de diversité est égal à 0.Icc 52 kA. Au-delà de ces conditions standard qui sont définies dans les pages catalogue présentant ces produits. le profil Linergy 800 conduit des courants de 920 A maxi.7 définit le tableau ci-dessous. nombre de circuits 2 et 3 4 et 5 6 à 9 inclus 10 et au-dessus facteur de diversité 0. Les jeux de barres Merlin Gerin sont dimensionnés pour fonctionner sans aucune contrainte spécifique pour des applications en tableaux Prisma dans les conditions d’ambiance normale (configuration standard du tableau.). Le facteur assigné de diversité permet de déterminer l’intensité d’utilisation maximale permettant de dimensionner ce jeu de barres. ni en même temps..6 Tableau des intensités d'utilisation des profils Linergy en fonction de la température ambiante autour du tableau 35 °C IP y 30 630 810 1020 1250 1650 IP u 31 570 750 920 1060 1480 40 °C IP y 30 600 780 960 1140 1570 IP u 31 540 700 880 1000 1360 45 °C IP y 30 570 750 920 1060 1480 IP u 31 520 720 840 980 1400 50 °C IP y 30 540 700 860 1000 1360 IP u 31 500 680 800 920 1300 IP u 31 680 810 1020 1250 1650 IP u 31 630 780 960 1140 1570 Nombre de supports en fonction de l'Icw Icw (kA eff.Catalogue distribution électrique 2002 .8 0. Dans l’exemple. Ces contraintes mécaniques conditionnent la nature et le nombre de supports des conducteurs..9 0. L’intensité d’utilisation sera égale à : 1300 x 0.
K330 Schneider Electric .Catalogue distribution électrique 2002 .
Documents Similar To k1n_enveloppes
4_11_4_1_2_barres cuivre et supports.pdf
Catalogue Me-Cub
exo15.pdf