Source: http://docplayer.fi/37167082-Kannuksen-tuulipuiston-melumallinnus.html
Timestamp: 2019-10-14 11:54:20+00:00
Document Index: 19884461

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS - PDF
Download "KANNUKSEN TUULIPUISTON MELUMALLINNUS"
1 KANNUKSN TUULIPUISTON MLUMALLINNUS
2 Yleistä wpd Finland Oy Keilaranta spoo P F Y-tunnus: Wpd Finland Oy:n suunnittelee tuulivoimalaitosten rakentamista keskustasta etelään Kannuksen alueelle. Tässä selvityksessä on mallinnettu tuulivoimalaitoksista ympäristöön aiheutuvat melutasot sekä tarkasteltu pienitaajuisen melun leviämistä. Melumallinnus tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla laskentaparametreilla. Meluvyöhykkeiden mallinnuksessa on käytetty ympäristölupavaihemenettelyn mukaista tarkempaa Nord2000 laskentamallia, vaikka selvitys on laadittu kaavoitusta varten. Pienitaajuisen melun tarkastelu tehtiin soveltaen DSO 1284 mukaista menetelmää YM:n ohjeen 2/2014 mukaisesti. Laitosmallina laskennassa on käytetty Vestas V laitosta, jonka roottorin halkaisija on 126,0 metriä ja napakorkeus 167 metriä. Kannuksen Tuulipuiston melumallinnus Työ on tehty wpd Finland Oy:n omana selvitystyönä ja sen on tehnyt Johanna Bohn. Meluvaikutukset Tuulivoimaloiden ääni syntyy roottorinlapojen aerodynaamisesta äänestä sekä voimalan koneiston osien aiheuttamasta äänestä. Lapojen pyörimisestä aiheutuva ääni on näistä kahdesta haittavaikutustensa kannalta yleensä merkittävämpi. Lisäksi aerodynaaminen äänen osuus kokonaisäänentuotannosta lisääntyy tuulivoimalan koon kasvaessa. Äänen ominaisuudet, kuten voimakkuus, taajuussisältö ja ajallinen vaihtelu, riippuvat tuulivoimaloiden lukumäärästä, niiden etäisyyksistä tarkastelupisteeseen, sekä tuulen nopeudesta ja etenemisestä, ympäröivästä maastosta ja sääoloista. Taustaääni, kuten tuulen tai aaltojen tuottama kohina, vaikuttaa käyntiäänen kuultavuuteen ja samalla sen synnyttämään häiriövaikutukseen. Pienitaajuisia komponentteja sisältäessään ääni voi edetä pitkiä etäisyyksiä vain vähän vaimentuen. Äänen voimakkuutta mitataan desibeliasteikolla Arviointimenetelmät Tero lo Projektipäällikkö wpd Finalnd Oy Melumallinnus on tehty Vestas V126 3,3 MW voimalatyypille. Melulaskennat on tehty Ympäristöministeriön hallinnon ohjeiden 2/2014 "Tuulivoimaloiden melun mallintaminen" raportin mukaisilla laskentaparametreilla ja -menetelmillä. Melumallinnukset on tehty WindPro melulaskentaohjelmalla sekä ISO9213 menetelmällä että siihen sisältyvällä Nord2000 -melulaskentamallilla Nord laskentamalli huomioi 3-ulotteisessa laskennassa mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset ja maanpinnan absorptioominaisuudet sekä säätiedot. Tulokset on esitetty ohjearvoihin verrannollisina pitkän ajan keskiäänitasoina (LA-eq meluvyöhykkeet) karttapohjalla. Matalataajuisen ääneen osalta melutasot on laskettu Ympäristöministeriön ohjeen mukaan käyttäen dso 1284 laskentamenetelmää valituissa kohteissa. Mallinnuksen tuloksia verrataan valtioneuvoston päätöksen (993/1992) mukaisiin melun ohjearvoihin (taulukko 2) sekä tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvoihin (Ympäristöministeriö 2012) (taulukko 3). Näistä Ympäristöministeriön 2012 antamat suositukset suunnittelussa käytettävistä melun ohjearvoista (taulukko 3) ovat tuoreempina meluvaikutusarvioinnin ensisijainen tavoitenormisto. Vuoden 2012 ohjeet perustuvat pääosin muiden maiden kokemuksiin tuulivoimaloiden tuottaman äänen häiriövaikutuksista ja muissa maissa käytössä oleviin tuulivoimalamelulle annettuihin ohjearvoihin. Tuulivoimalarakentamisen suunnitteluohjearvot ovat
3 riskienhallinnan ja suunnittelun apuväline. Niiden avulla voidaan tunnistaa tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet. Melun ohjearvot Kaista / Hz L eq, 1h / , Meluntorjuntaa ohjaavat Suomessa Valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 mukaiset melutason ohjearvot. Kyseiset ohjearvot on esitetty taulukossa Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.. Yleiset melun keskiäänitasojen ohjearvot (VNp 993/1992). Vaikutuskohde Klo 7-22 Klo 22-7 Ulkona L Ae L Ae Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoitotai oppilaitoksia palvelevat alueet ) 2) Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ulkopuoliset virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet Sisällä Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 Opetus ja kokoontumistilat 35 Liike ja toimistohuoneet 45 1) Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 45. 2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja. Ympäristöministeriön oppaassa Tuulivoimarakentamisen ohjeet (4/2012) esitetään lisäksi ohjearvoja melulle. Ohjearvot on esitetty alla olevassa taulukossa. Ympäristöministeriön tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot Ulkona L Ae L Ae 45 Klo ) 4) Klo 22-7 Tulokset ja yhteenveto Nord 2000 laskennat ja ISO mukaisen laskelmien tulokset ovat hyvin linjassa toistensa suhteen. Niiden perusteella Ympäristöministeriön asettamat ohjearvot ylittyvät 0.5 tai 0.6 lähimmällä kesäasunnolla HH04:ssa. Melulaskenta perustuu arvioon suunnitteilla olevasta V 126 turbiinin lähtömelutasosta, jotka on valittu pienemmän samantyyppisen voimalan melutasoista laskemalla. Laskentaan on huomioitu varmuuskerrointa. Näin voidaan olettaa, että todellinen lopputilanne voimalamelun mittauksissa olisi pienempi kuin saadut tulokset. Jos taas vastoin tätä oletusta meluarvot olisivat suurempia, voidaan osaa voimaloista käyttää meluvaimennustoiminnoilla. Melumallinnuksen tiedot Laatija: Johanna Bohn, wpd europe mbh Päivämäärä: Hankevastaava: Hankealue: Mallinnusohjelman tiedot wpd Finland Oy Mallinnusohjelma ja versio: WindPRO Maaliskuu 2014 Mallinnusmenetelmä: ISO general ja Nord2000 Tuulivoimaloiden perustiedot Tuulivoimalan valmistaja: Tyyppi: Sarjanumero: - Vestas V126 Nimellisteho: napakorkeus: Roottorin halkaisija: 3,3 MW 167 m 126 m Tornin tyyppi: Putkitorni Laskennan lähtötiedot (Melupäästötiedot; Tuulennopeus ilmoitettu referenssikorkeudella 10 m maanpinnasta) Asumiseen käytettävät alueet, lomasumiseen käytettävät alueet taajamissa, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamien ulkopuolella, leirintäalueilla, luonnonsuojelualueilla Äänitehotaso L WA Tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 107,5 Suurin äänitehotaso L WA : Sen lisäksi on esitetty ohjearvoja matalataajuiselle melulle koskien tunnin taajuuspainottamattomia keskiäänitasoja sisätiloissa. Ohjearvot on esitetty taulukossa. Yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun ohjearvot terssikaistoittain (Asumisterveysohje, STM:n oppaita 2003:1) 107,5 Äänitehotaso 1/3-oktaaveittain (A-painotettu) kokonaisäänitehotasolla 107,5 : Ääni arvot ovat ekstrapoloitu V112 voimalan äänikaistoista, koska V126 1/3- oktaavista taajuuskaistoja ei ole saatavilla
4 L WA () Laskentaverkko Laskentakorkeus: Laskentaruudukon koko 4 metriä ISO ja 2 metriä Nord * 10 ISO ja N2000 tasot laskettu häiriintyvissä kohteissa Sääolosuhteet Suhteellinen kosteus: Lämpötila: 70 % 15 o C Maastomalli Maastomallin lähde: Vaakaresoluutio: Pystyresoluutio: Maanmittauslaitos, Korkeusmalli 2 m 2 m 0,1 m Yht Taajuuskaista (Hz) Hankealueen korkeuserot Tuulivoimalan perustusten ja altistuvan kohteen korkeusero yli 60 m (3km etäisyydellä voimaloista) Kyllä Jos kyllä, niin mitkä voimalat: i X Äänitehotaso tuulennopeuden funktiona Äänitehotasot L WA m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s 11 m/s 12 m/s 13 m/s Melun erityispiirteiden mittaus ja havainnot: Tuulenopeus referenssikorkeudella 10 m Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (Amblitudimodulaatio) i i i Ilmakehän stabiilius laskennassa / meteorologinen korjaus Neutraali 0 neutraali stabiili sääolosuhde Laskennassa käytetty tuulen tilastollinen jakauma (vain Nord2000) Tuulen suunta Tuulennopeus Tuulen suunta (%) Tuulennopeus (m/s) (%) (m/s) Pohjoinen telä Koillinen Lounas Itä Länsi Kaakko Luode Muu, mikä: tuulennopeus 8 m/s 10 metrin korkeudella, downwind-tilanne Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus X Muu Suunnitteluohjearvot ylittävälle melulle altistuvat kohteet Melulle altistuvat rakennukset ja kohteet, lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) Asuinrakennukset Lomarakennukset Hoito ja oppilaitokset Virkistysalueet Luonnonsuojelualueet 0 kpl 1 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl Melulle altistuvat rakennukset ja kohteet, lkm (meluntorjunta/voimalan ohjaus huomioiden) Asuinrakennukset Lomarakennukset Hoito ja oppilaitokset Virkistysalueet Luonnonsuojelualueet 0 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl 0 kpl
5 Vaihtoehto 1 17x V126 Tuulen suunnan vaikutus melutasoon HH04 osalta (Punainen katkoviiva YM ohjearvo, sininen viiva n2000 laskennan tulos) ISO mukaan laskettu melunleviämiskartta V126 voimalalla Leq, Pienitaajuinen melu sisälla (DSO 1284) HH 01 HH 02 HH 04 HH 07 RH 25 RH , STM:n oppaita 2003:1 Taajuus, Hz WT 1-17 Lomarakennus Asuinrakennus 35 (A) 40 (A) 45 (A) 50 (A) Tuulivoimat V126 Nord2000 ISO HH 01 33,1 33,0 HH 02 32,4 32,3 HH 04 35,5 35,5 HH 07 31,4 30,1 RH 25 34,9 34,8 RH 26 34,3 33,6 Melulaskennan tulosten vertailu eri laskentatavoilla; N2000 ja ISO Pienitaajuisen melun laskentatulokset sisätiloissa suhteutettuna STM:n asumisterveysohjeen 2003:1 arvoihin valituissa kohteissa Leq, Pienitaajuinen melu ulkona , Taajuus, Hz Pienitaajuisen melun arvot valituissa kohteissa ulkona HH 01 HH 02 HH 04 HH 07 RH 25 RH 26 STM:n oppaita 2003:
6 Vaihtoehto 2 14x V126 Tuulen suunnan vaikutus melutasoon HH04 osalta (Punainen katkoviiva YM ohjearvo, sininen viiva n2000 laskennan tulos) ISO mukaan laskettu melunleviämiskartta V126 voimalalla Leq, Pienitaajuinen melu sisälla (DSO 1284) HH 01 HH 02 HH 04 HH 07 RH 25 RH , STM:n oppaita 2003:1 Taajuus, Hz WT 1-14 Lomarakennus Asuinrakennus 35 (A) 40 (A) 45 (A) 50 (A) Tuulivoimat V126 Nord2000 ISO HH 01 32,4 32,2 HH 02 32,2 32,0 HH 04 35,6 35,6 HH 07 31,8 30,4 RH 25 31,8 31,6 RH 26 32,7 31,9 Melulaskennan tulosten vertailu eri laskentatavoilla; N2000 ja ISO Pienitaajuisen melun laskentatulokset sisätiloissa suhteutettuna STM:n asumisterveysohjeen 2003:1 arvoihin valituissa kohteissa Leq, Pienitaajuinen melu ulkona , Taajuus, Hz Pienitaajuisen melun arvot valituissa kohteissa ulkona HH 01 HH 02 HH 04 HH 07 RH 25 RH 26 STM:n oppaita 2003:
7 Height Check Tuulen suunta Tuulensuunnan prosenttiosuudet (Finnish Windatlas) Maaston kovuuden määrittely Maastoon kovuus on mallinnettu N2000 laskennassa jokaiselle maaston aluetyypille erikseen maanmittauslaitoksen maastomallin perusteella. Alla oleva taulukko näyttää mitä kovuusarvoa on käytetty millekin aluetyypille. Taustakovuus on asetettu luokkaan B, joka vastaa metsän kovuusluokkaa. tuulipuistoalueen korkeustaso-kartta Korkein rakennus 3km Matalin rakennus 3km Korkein ja matalin voimala 1 ja 2 Muut voimalat vaihtoehdoissa 1 ja 2 Nimi Sijainti(TRS-TM35FIN) korkeusasema Korkein voimala Vaihtoehto 2, voimala 13 X = , Y = ,6 m matalin asunto 3 km -- X = , Y = ,4 m Korkeusero 55,2 m Korkein voimala matalin asunto 3 km HH 08 Vaihtoehdot 1 ja 2, voimala 1 Korkeusero X = , Y = X = , Y = ,4 m 107,1 m 43,7 m Object type Suo, helppokulkuinen metsää kasvava Suo, vaikeakulkuinen metsää kasvava hietikko puisto pelto puutarha niitty Suo, helppokulkuinen puuton soistuma turvetuotantoalue kaatopaikka täytemaa urheilu- ja virkistysalue avoin metsämaa varvikko hautausmaa Class B B
8 Kallio - alue Harva louhikko kivikko louhos sorakuoppa Taajaan rakennettu alue Suo, vaikeakulkuinen puuton avoin vesijättöalue Merivesi maatuva vesialue tulva-alue Allas - alue Varastoalue Asuinrakennus,? krs Asuinrakennus, 1-2 krs Asuinrakennus, 3-n krs Liike- tai julkinen rakennus,? krs Liike- tai julkinen rakennus, 1-2 krs Liike- tai julkinen rakennus, 3-n krs Lomarakennus,? krs Lomarakennus, 1-2 krs Lomarakennus, 3-n krs Teollinen rakennus,? krs Teollinen rakennus, 1-2 krs Teollinen rakennus, 3-n krs Kirkollinen rakennus,? krs Kirkollinen rakennus, 1-2 krs Kirkollinen rakennus, 3-n krs Muu rakennus,? krs Muu rakennus, 1-2 krs Muu rakennus, 3-n krs Järvivesi Vesikivikko Liikennealue Virtavesialue F F F F F F DCIBL - Main Result Calculation: Option 1-17x V126 Noise calculation model: ISO eneral Wind speed: m/s round attenuation: eneral, round factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 Type of demand in calculation: 1: WT noise is compared to demand (DK, D, S, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WT source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 (A) WTs New WT :33 / :19/ Scale 1: Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 WT type Noise data ast North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [(A)] WT ,4 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,5 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,1 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,0 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,2 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,4 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,6 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,9 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,1 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,6 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,8 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,9 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,0 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,6 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,8 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,9 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,8 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 Calculation Results Sound Level Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name ast North Z Imission height Noise From WTs Noise [m] [m] [(A)] [(A)] CH Noise sensitive point: User defined (391) ,8 4,0 35,0 32,2 Yes HH 01 Noise sensitive point: User defined (386) ,6 4,0 35,0 33,0 Yes HH 02 Noise sensitive point: User defined (387) ,4 4,0 35,0 32,3 Yes HH 03 Noise sensitive point: User defined (388) ,0 4,0 35,0 31,7 Yes HH 04 Noise sensitive point: User defined (390) ,1 4,0 35,0 35,5 No HH 05 Noise sensitive point: User defined (389) ,3 4,0 35,0 29,3 Yes HH 06 Noise sensitive point: User defined (382) ,0 4,0 35,0 30,0 Yes HH 07 Noise sensitive point: User defined (383) ,7 4,0 35,0 30,1 Yes HH 08 Noise sensitive point: User defined (385) ,1 4,0 35,0 29,2 Yes HH 09 Noise sensitive point: User defined (384) ,1 4,0 35,0 28,3 Yes RH 01 Noise sensitive point: User defined (396) ,1 4,0 40,0 31,6 Yes RH 02 Noise sensitive point: User defined (394) ,6 4,0 40,0 32,1 Yes RH 03 Noise sensitive point: User defined (400) ,6 4,0 40,0 32,7 Yes RH 04 Noise sensitive point: User defined (401) ,8 4,0 40,0 32,6 Yes RH 05 Noise sensitive point: User defined (402) ,7 4,0 40,0 32,7 Yes RH 06 Noise sensitive point: User defined (398) ,8 4,0 40,0 32,8 Yes RH 07 Noise sensitive point: User defined (403) ,3 4,0 40,0 32,8 Yes RH 08 Noise sensitive point: User defined (399) ,3 4,0 40,0 32,9 Yes RH 09 Noise sensitive point: User defined (404) ,4 4,0 40,0 32,9 Yes RH 10 Noise sensitive point: User defined (405) ,2 4,0 40,0 32,9 Yes To be continued on next page
9 :33 / :33 / 3 DCIBL - Main Result Calculation: Option 1-17x V :19/ DCIBL - Map m/s Calculation: Option 1-17x V :19/ continued from previous page Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name ast North Z Imission height Noise From WTs Noise [m] [m] [(A)] [(A)] RH 11 Noise sensitive point: User defined (406) ,7 4,0 40,0 33,0 Yes RH 12 Noise sensitive point: User defined (407) ,3 4,0 40,0 33,2 Yes RH 13 Noise sensitive point: User defined (393) ,9 4,0 40,0 33,3 Yes RH 14 Noise sensitive point: User defined (408) ,2 4,0 40,0 33,4 Yes RH 15 Noise sensitive point: User defined (409) ,0 4,0 40,0 33,5 Yes RH 16 Noise sensitive point: User defined (410) ,7 4,0 40,0 33,5 Yes RH 17 Noise sensitive point: User defined (397) ,6 4,0 40,0 33,0 Yes RH 18 Noise sensitive point: User defined (413) ,6 4,0 40,0 33,7 Yes RH 19 Noise sensitive point: User defined (411) ,2 4,0 40,0 33,8 Yes RH 20 Noise sensitive point: User defined (412) ,0 4,0 40,0 33,9 Yes RH 21 Noise sensitive point: User defined (417) ,2 4,0 40,0 33,9 Yes RH 22 Noise sensitive point: User defined (414) ,4 4,0 40,0 34,1 Yes RH 23 Noise sensitive point: User defined (415) ,9 4,0 40,0 34,3 Yes RH 24 Noise sensitive point: User defined (416) ,3 4,0 40,0 34,4 Yes RH 25 Noise sensitive point: User defined (395) ,0 4,0 40,0 34,8 Yes RH 26 Noise sensitive point: User defined (392) ,5 4,0 40,0 33,6 Yes Noise [(A)] 35 (A) 40 (A) 45 (A) 50 (A) 55 (A) Distances (m) WT NSA WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT WT 11 WT 12 WT 14 WT 13 WT 15 WT 16 WT CH HH HH HH HH HH HH HH HH HH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH New WT km Map: T20, Print scale 1:75.000, Map center TRS 89 Zone: 35 ast: North: Noise sensitive area Noise calculation model: ISO eneral. Wind speed: m/s Height above sea level from active line object
10 :34 / :34 / 2 DCIBL - Main Result Calculation: Option 2-14x V126 Noise calculation model: ISO eneral Wind speed: m/s round attenuation: eneral, round factor: 0,4 Meteorological coefficient, C0: 0,0 Type of demand in calculation: 1: WT noise is compared to demand (DK, D, S, NL etc.) Noise values in calculation: All noise values are mean values (Lwa) (Normal) Pure tones: Pure and Impulse tone penalty are added to WT source noise Height above ground level, when no value in NSA object: 4,0 m Don't allow override of model height with height from NSA object Deviation from "official" noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.: 0,0 (A) WTs New WT :19/ Scale 1: Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 WT type Noise data ast North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name Wind LwA,ref Pure rated diameter height speed tones [m] [kw] [m] [m] [m/s] [(A)] WT ,4 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,3 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,6 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,9 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,6 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,3 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,3 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,0 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,9 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,0 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,6 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,9 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,6 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 WT ,0 VSTAS V rstr 3rdOc... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V ,5 0 Calculation Results Sound Level Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name ast North Z Imission height Noise From WTs Noise [m] [m] [(A)] [(A)] CH Noise sensitive point: User defined (391) ,8 4,0 35,0 29,9 Yes HH 01 Noise sensitive point: User defined (386) ,6 4,0 35,0 32,2 Yes HH 02 Noise sensitive point: User defined (387) ,4 4,0 35,0 32,0 Yes HH 03 Noise sensitive point: User defined (388) ,0 4,0 35,0 31,5 Yes HH 04 Noise sensitive point: User defined (390) ,1 4,0 35,0 35,6 No HH 05 Noise sensitive point: User defined (389) ,3 4,0 35,0 29,3 Yes HH 06 Noise sensitive point: User defined (382) ,0 4,0 35,0 30,3 Yes HH 07 Noise sensitive point: User defined (383) ,7 4,0 35,0 30,4 Yes HH 08 Noise sensitive point: User defined (385) ,1 4,0 35,0 29,5 Yes HH 09 Noise sensitive point: User defined (384) ,1 4,0 35,0 28,4 Yes RH 01 Noise sensitive point: User defined (396) ,1 4,0 40,0 29,6 Yes RH 02 Noise sensitive point: User defined (394) ,6 4,0 40,0 30,1 Yes RH 03 Noise sensitive point: User defined (400) ,6 4,0 40,0 30,1 Yes RH 04 Noise sensitive point: User defined (401) ,8 4,0 40,0 30,0 Yes RH 05 Noise sensitive point: User defined (402) ,7 4,0 40,0 30,1 Yes RH 06 Noise sensitive point: User defined (398) ,8 4,0 40,0 30,3 Yes RH 07 Noise sensitive point: User defined (403) ,3 4,0 40,0 30,2 Yes RH 08 Noise sensitive point: User defined (399) ,3 4,0 40,0 30,3 Yes RH 09 Noise sensitive point: User defined (404) ,4 4,0 40,0 30,2 Yes RH 10 Noise sensitive point: User defined (405) ,2 4,0 40,0 30,3 Yes RH 11 Noise sensitive point: User defined (406) ,7 4,0 40,0 30,3 Yes RH 12 Noise sensitive point: User defined (407) ,3 4,0 40,0 30,5 Yes To be continued on next page... DCIBL - Main Result Calculation: Option 2-14x V :19/ continued from previous page Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Demands Sound Level Demands fulfilled? No. Name ast North Z Imission height Noise From WTs Noise [m] [m] [(A)] [(A)] RH 13 Noise sensitive point: User defined (393) ,9 4,0 40,0 30,7 Yes RH 14 Noise sensitive point: User defined (408) ,2 4,0 40,0 30,6 Yes RH 15 Noise sensitive point: User defined (409) ,0 4,0 40,0 30,7 Yes RH 16 Noise sensitive point: User defined (410) ,7 4,0 40,0 30,7 Yes RH 17 Noise sensitive point: User defined (397) ,6 4,0 40,0 30,2 Yes RH 18 Noise sensitive point: User defined (413) ,6 4,0 40,0 30,8 Yes RH 19 Noise sensitive point: User defined (411) ,2 4,0 40,0 30,9 Yes RH 20 Noise sensitive point: User defined (412) ,0 4,0 40,0 31,0 Yes RH 21 Noise sensitive point: User defined (417) ,2 4,0 40,0 30,9 Yes RH 22 Noise sensitive point: User defined (414) ,4 4,0 40,0 31,1 Yes RH 23 Noise sensitive point: User defined (415) ,9 4,0 40,0 31,2 Yes RH 24 Noise sensitive point: User defined (416) ,3 4,0 40,0 31,3 Yes RH 25 Noise sensitive point: User defined (395) ,0 4,0 40,0 31,6 Yes RH 26 Noise sensitive point: User defined (392) ,5 4,0 40,0 31,9 Yes Distances (m) WT NSA WT 01 WT 02 WT 09 WT 04 WT 05 WT 07 WT 03 WT 06 WT 08 WT 10 WT 11 WT 12 WT 14 WT 13 CH HH HH HH HH HH HH HH HH HH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH RH
11 :34 / :36 / 1 DCIBL - Map m/s Calculation: Option 2-14x V :19/ NORD Main Result Calculation: Option 1-17x V126Type: Speed/Direction analysis Assumptions Noise [(A)] Weather stability Relative humidity 70,0 % Air temperature 15,0 C Height for air temperature 2,0 m Stability parameters Night;Clear sky Inverse Monin Obukhov lenght 0,0100 Temperature scale T* 0,0500 Terrain levation based on object DM 2m Uniform roughness length 0,0500 m Uniform roughness class 1,4 Terrain type based on area object TDB Hardness Month for calculation March Wind speed criteria Uniform wind speed at 10 m agl. Height above ground level for receiver 2,0 m Wind speed has been extrapolated to calculation height using IC profile shear (z0 = 0.05m) No stability correction Version New WT Scale 1: Noise sensitive area WTs TRS 89 Zone: 35 WT type Noise data ast North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name rated diameter height [m] [kw] [m] [m] WT ,4 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,5 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,1 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,0 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,2 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,4 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,6 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,9 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,1 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,6 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,8 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,9 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,0 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,6 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,8 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,9 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,8 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 Calculation Results Sound Level Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed From WTs [m] [m] [m/s] [(A)] HH 01 Noise sensitive point: User defined (418) ,6 2,0 33,1 HH 02 Noise sensitive point: User defined (419) ,4 2,0 32,4 HH 04 Noise sensitive point: User defined (420) ,1 2,0 35,5 HH 07 Noise sensitive point: User defined (421) ,7 2,0 31,4 RH 26 Noise sensitive point: User defined (422) ,5 2,0 34,3 RH 25 Noise sensitive point: User defined (423) ,0 2,0 34,9 New WT km Map: T20, Print scale 1:75.000, Map center TRS 89 Zone: 35 ast: North: Noise sensitive area Noise calculation model: ISO eneral. Wind speed: m/s Height above sea level from active line object Sound Level Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed Dir From WTs [m] [m] [m/s] [ ] [(A)] HH 01 Noise sensitive point: User defined (418) ,6 2,0 0,0 2 HH 01 30,0 15,1 HH 01 60,0 1,0 HH 01 90,0 0,5 To be continued on next page
12 :36 / :36 / 3 NORD Main Result Calculation: Option 1-17x V126Type: Speed/Direction analysis...continued from previous page Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed Dir From WTs [m] [m] [m/s] [ ] [(A)] HH ,0 22,4 HH ,0 28,4 HH ,0 31,7 HH ,0 32,8 HH ,0 33,1 HH ,0 33,1 HH ,0 32,3 HH ,0 30,9 HH 02 Noise sensitive point: User defined (419) ,4 2,0 0,0 31,7 HH 02 30,0 29,4 HH 02 60,0 27,1 HH 02 90,0 26,9 HH ,0 27,1 HH ,0 29,4 HH ,0 31,0 HH ,0 32,0 HH ,0 32,2 HH ,0 32,4 HH ,0 32,4 HH ,0 32,3 HH 04 Noise sensitive point: User defined (420) ,1 2,0 0,0 35,5 HH 04 30,0 35,5 HH 04 60,0 35,4 HH 04 90,0 35,5 HH ,0 35,2 HH ,0 34,7 HH ,0 34,3 HH ,0 33,8 HH ,0 33,3 HH ,0 34,3 HH ,0 34,9 HH ,0 35,5 HH 07 Noise sensitive point: User defined (421) ,7 2,0 0,0 31,3 HH 07 30,0 31,3 HH 07 60,0 29,4 HH 07 90,0 25,6 HH ,0 22,3 HH ,0 21,7 HH ,0 21,8 HH ,0 24,4 HH ,0 29,0 HH ,0 31,4 HH ,0 31,4 HH ,0 31,3 RH 26 Noise sensitive point: User defined (422) ,5 2,0 0,0 33,9 RH 26 30,0 33,9 RH 26 60,0 33,9 RH 26 90,0 33,9 RH ,0 34,0 RH ,0 34,3 RH ,0 33,0 RH ,0 29,9 RH ,0 28,9 RH ,0 29,5 RH ,0 32,2 RH ,0 34,0 RH 25 Noise sensitive point: User defined (423) ,0 2,0 0,0 31,8 RH 25 30,0 32,2 RH 25 60,0 33,3 RH 25 90,0 34,3 To be continued on next page... NORD Main Result Calculation: Option 1-17x V126Type: Speed/Direction analysis...continued from previous page Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed Dir From WTs [m] [m] [m/s] [ ] [(A)] RH ,0 34,7 RH ,0 34,8 RH ,0 34,9 RH ,0 34,8 RH ,0 34,7 RH ,0 34,3 RH ,0 33,6 RH ,0 32,
13 :36 / :36 / 5 NORD Assumptions for NORD2000 calculation Calculation: Option 1-17x V126Type: Speed/Direction analysis NORD Assumptions for NORD2000 calculation Calculation: Option 1-17x V126Type: Speed/Direction analysis Assumptions Weather stability Relative humidity 70,0 % Air temperature 15,0 C Height for air temperature 2,0 m Stability parameters Night;Clear sky Inverse Monin Obukhov lenght 0,0100 Temperature scale T* 0,0500 NSA: Noise sensitive point: User defined (422)-RH 26 NSA: Noise sensitive point: User defined (423)-RH 25 Terrain levation based on object DM 2m Uniform roughness length 0,0500 m Uniform roughness class 1,4 Terrain type based on area object TDB Hardness Month for calculation March Wind speed criteria Uniform wind speed at 10 m agl. Height above ground level for receiver 2,0 m Wind speed has been extrapolated to calculation height using IC profile shear (z0 = 0.05m) No stability correction Version WT: VSTAS V rstr 3rdOc !O! Noise: Third Octave Data - extrapolation from V112 Source Source/Date Creator dited USR :09 Octave data Wind speed LwA,ref [m/s] [(A)] [(A)] [(A)] [(A)] [(A)] [(A)] [(A)] [(A)] [(A)] 12,0 107,5 88,2 95,5 98,8 101,1 103,0 99,7 93,4 78,2 NSA: Noise sensitive point: User defined (418)-HH 01 NSA: Noise sensitive point: User defined (419)-HH 02 NSA: Noise sensitive point: User defined (420)-HH 04 NSA: Noise sensitive point: User defined (421)-HH
14 :36 / :36 / 7 Calculation: Option 1-17x V126NSA: HH 01 - Noise sensitive point: User defined (418) 0,0 2 30,0 15,1 60,0 1,0 90,0 0,5 120,0 22,4 150,0 28,4 180,0 31,7 210,0 32,8 240,0 33,1 270,0 33,1 300,0 32,3 330,0 30,9 Calculation: Option 1-17x V126NSA: HH 02 - Noise sensitive point: User defined (419) 0,0 31,7 30,0 29,4 60,0 27,1 90,0 26,9 120,0 27,1 150,0 29,4 180,0 31,0 210,0 32,0 240,0 32,2 270,0 32,4 300,0 32,4 330,0 32,
15 :36 / :36 / 9 Calculation: Option 1-17x V126NSA: HH 04 - Noise sensitive point: User defined (420) 0,0 35,5 30,0 35,5 60,0 35,4 90,0 35,5 120,0 35,2 150,0 34,7 180,0 34,3 210,0 33,8 240,0 33,3 270,0 34,3 300,0 34,9 330,0 35,5 Calculation: Option 1-17x V126NSA: HH 07 - Noise sensitive point: User defined (421) 0,0 31,3 30,0 31,3 60,0 29,4 90,0 25,6 120,0 22,3 150,0 21,7 180,0 21,8 210,0 24,4 240,0 29,0 270,0 31,4 300,0 31,4 330,0 31,
16 :36 / :36 / 11 Calculation: Option 1-17x V126NSA: RH 25 - Noise sensitive point: User defined (423) 0,0 31,8 30,0 32,2 60,0 33,3 90,0 34,3 120,0 34,7 150,0 34,8 180,0 34,9 210,0 34,8 240,0 34,7 270,0 34,3 300,0 33,6 330,0 32,4 Calculation: Option 1-17x V126NSA: RH 26 - Noise sensitive point: User defined (422) 0,0 33,9 30,0 33,9 60,0 33,9 90,0 33,9 120,0 34,0 150,0 34,3 180,0 33,0 210,0 29,9 240,0 28,9 270,0 29,5 300,0 32,2 330,0 34,
17 :36 / :37 / 1 Calculation: Option 1-17x V126NSA: RH 26 - Noise sensitive point: User defined (422) NORD Main Result Calculation: Option 2-14x V126Type: Speed/Direction analysis Assumptions Weather stability Relative humidity 70,0 % Air temperature 15,0 C Height for air temperature 2,0 m Stability parameters Night;Clear sky Inverse Monin Obukhov lenght 0,0100 Temperature scale T* 0,0500 Terrain levation based on object DM 2m Uniform roughness length 0,0500 m Uniform roughness class 1,4 Terrain type based on area object TDB Hardness Month for calculation March Wind speed criteria Uniform wind speed at 10 m agl. Height above ground level for receiver 2,0 m Wind speed has been extrapolated to calculation height using IC profile shear (z0 = 0.05m) No stability correction Version New WT Scale 1: Noise sensitive area WTs TRS 89 Zone: 35 WT type Noise data ast North Z Row data/description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Creator Name rated diameter height [m] [kw] [m] [m] WT ,4 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,3 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,6 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,9 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,6 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,3 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,3 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,0 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,9 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,0 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,6 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,9 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,6 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 WT ,0 VSTAS V rstr 3r... Yes VSTAS V rstr 3rdOc ,0 167,0 USR Third Octave Data - extrapolation from V112 Calculation Results Sound Level Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed From WTs [m] [m] [m/s] [(A)] HH 01 Noise sensitive point: User defined (418) ,6 2,0 32,4 HH 02 Noise sensitive point: User defined (419) ,4 2,0 32,2 HH 04 Noise sensitive point: User defined (420) ,1 2,0 35,6 HH 07 Noise sensitive point: User defined (421) ,7 2,0 31,8 RH 26 Noise sensitive point: User defined (422) ,5 2,0 32,7 RH 25 Noise sensitive point: User defined (423) ,0 2,0 31, m Map: T20, Print scale 1:50.000, Map center TRS 89 Zone: 35 ast: North: New WT Noise sensitive area Sound Level Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed Dir From WTs [m] [m] [m/s] [ ] [(A)] HH 01 Noise sensitive point: User defined (418) ,6 2,0 0,0 27,0 HH 01 30,0 17,5 HH 01 60,0 2,8 HH 01 90,0 6,2 HH ,0 23,4 HH ,0 28,4 To be continued on next page
18 :37 / :37 / 3 NORD Main Result Calculation: Option 2-14x V126Type: Speed/Direction analysis...continued from previous page Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed Dir From WTs [m] [m] [m/s] [ ] [(A)] HH ,0 31,2 HH ,0 32,2 HH ,0 32,4 HH ,0 32,4 HH ,0 31,7 HH ,0 29,9 HH 02 Noise sensitive point: User defined (419) ,4 2,0 0,0 31,4 HH 02 30,0 28,6 HH 02 60,0 26,0 HH 02 90,0 25,5 HH ,0 26,1 HH ,0 29,3 HH ,0 31,0 HH ,0 31,8 HH ,0 32,0 HH ,0 32,1 HH ,0 32,2 HH ,0 32,0 HH 04 Noise sensitive point: User defined (420) ,1 2,0 0,0 35,6 HH 04 30,0 35,6 HH 04 60,0 35,5 HH 04 90,0 35,5 HH ,0 35,3 HH ,0 34,7 HH ,0 33,7 HH ,0 32,6 HH ,0 32,7 HH ,0 33,6 HH ,0 34,5 HH ,0 35,5 HH 07 Noise sensitive point: User defined (421) ,7 2,0 0,0 31,8 HH 07 30,0 31,8 HH 07 60,0 29,6 HH 07 90,0 25,5 HH ,0 22,1 HH ,0 20,7 HH ,0 21,9 HH ,0 26,2 HH ,0 29,7 HH ,0 31,8 HH ,0 31,8 HH ,0 31,8 RH 26 Noise sensitive point: User defined (422) ,5 2,0 0,0 32,4 RH 26 30,0 32,4 RH 26 60,0 32,4 RH 26 90,0 32,4 RH ,0 32,5 RH ,0 32,7 RH ,0 31,6 RH ,0 28,6 RH ,0 27,0 RH ,0 27,3 RH ,0 30,3 RH ,0 32,3 RH 25 Noise sensitive point: User defined (423) ,0 2,0 0,0 26,5 RH 25 30,0 27,0 RH 25 60,0 28,8 RH 25 90,0 30,9 RH ,0 31,7 RH ,0 31,8 To be continued on next page... NORD Main Result Calculation: Option 2-14x V126Type: Speed/Direction analysis...continued from previous page Noise sensitive area TRS 89 Zone: 35 Sound Level No. Name ast North Z Imission height Wind speed Dir From WTs [m] [m] [m/s] [ ] [(A)] RH ,0 31,8 RH ,0 31,8 RH ,0 31,6 RH ,0 30,8 RH ,0 29,1 RH ,0 27,
wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo P + 358 9 4520 1500 F + 358 9 4520 1555 www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus Katri Backman wpd Finland Oy 2.5.2017 Yleistä Wpd
wpd Finland Oy Keilaranta 13 02150 Espoo www.wpd.fi Y-tunnus: 2087967-3 Nuolivaaran tuulipuiston melumallinnus Elina Piekkola, Paul Bade wpd Finland Oy 5.2.2019, päivitetty edellisestä versiosta 25.11.2017
Vastaanottaja Ilmatar Loviisa Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.4.2019 Viite 1510014407 TETOMIN TUULIVOI- MAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS TETOMIN TUULIVOIMAYLEISKAAVA, LOVIISA MELUSELVITYS Päivämäärä