Source: http://docplayer.fr/1242535-Lot-n-7-plomberie-sanitaire.html
Timestamp: 2018-02-23 09:34:39+00:00
Document Index: 257932158

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

LOT N 7 - PLOMBERIE SANITAIRE - PDF
Download "LOT N 7 - PLOMBERIE SANITAIRE"
1 50 - LOT N 7 - PLOMBERIE SANITAIRE 0 - GENERALITES 1 - DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER 2 - NOMENCLATURE DES OUVRAGES 3 - EQUIPEMENT SANITAIRE
2 GENERALITES : NORMES ET TEXTES REGLEMENTAIRES Les ouvrages du présent devis descriptif seront exécutés selon les règles de l'art et les normes en vigueur et principalement : - aux normes françaises P , , à normes des classes : D (économies domestiques) S (acoustique) T (matières plastiques, tube PVC) - aux documents techniques unifiés (DTU) et recommandations relatifs aux travaux de plomberie sanitaire - au règlement sanitaire de la ville - au cahier des charges du Syndicat Général des Industries Mécaniques et Transformatrices des Métaux - au règlement sanitaire du département - à la prescription du Conseil Supérieur de l'hygiène - au Code de la construction et de l'habitat, articles R et L aux règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique - les installations électriques devront répondre aux clauses de la norme NFC et de ses additifs et Prescriptions administratives actuellement en vigueur et aux règles départementales - règlement acoustique Loi et additifs - en général, tous textes et normes, dernière édition, à la date d'exécution des travaux - Les installations de production et de distribution d eau chaude sanitaire devront respecter les exigences de l Arrêté du 30 novembre 2012 modifiant l article 36 de l Arrêté du 23 juin 1978 et de la circulaire ministérielle DGS/SD7A/DCS/DGUHC/DGE/DPPR/n 126 concernant la prévention des risques liés aux légionelles et les risques liés aux brûlures : GENERALITES Le matériel devra être conforme aux dernières prescriptions des documents Techniques Unifiés (DTU) et répondre exactement aux conditions nécessaires à la bonne exécution des travaux Tout appareil ou tout travail présentant des défectuosités sera refusé, et toutes les conséquences de ce refus seront à la charge de l'entreprise Les appareils devant être de marque NF : PLANS D'EXECUTION L'entreprise retenue pour l'exécution des travaux devra fournir avant commande du matériel : - les plans de percements (réservations des trous et fourreaux) - les notes de calcul - les plans détaillés de l'installation - les précisions sur les caractéristiques des différents appareils retenus, et les soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre et du bureau de contrôle
3 : ESSAIS Les essais ont pour but de vérifier l'étanchéité des canalisations et le bon fonctionnement de l'installation Ils seront conformes aux prescriptions des DTU n 60 et 61 chapitre "Contrôle et essais et aux prescriptions COPREC Font partie du marché, les essais suivants : - essais d'étanchéité des canalisations d'eau - essais d'étanchéité des canalisations d'évacuation - essais de fonctionnement des appareils - essais relatifs aux bruits : CONTROLES DES INSTALLATIONS Les contrôles effectués au cours ou à la fin des travaux ont pour but de vérifier que l'installation est bien conforme à celle prévue au devis descriptif et que son exécution ne présente pas de dispositions contraires aux prescriptions particulières du marché ou aux règles de l'art : DESINFECTION Toutes les canalisations devront être désinfectées avant la mise en service. Après désinfection, une analyse d'eau devra être effectuée et l'entrepreneur devra fournir un certificat (délivré par le laboratoire ayant analysé l'eau) indiquant que l'eau distribuée est potable Une analyse de l eau sera effectuée avant compteur en pied d immeuble sera transmise au maître d ouvrage. Il devra être réalisé une deuxième analyse de l eau après robinetterie après travaux et rinçage. (Cette analyse devra porter au minimum sur les mêmes points que l analyse effectuée avant le compteur et sur la dureté de l eau). En cas d écarts constatés, l entreprise devra mener les actions nécessaires pour lever ces derniers. Pour le logement individuel, un taux d échantillonnage de 5% des maisons est retenu : PROTECTION DU MATERIEL Tout matériel devra être protégé de manière efficace, toute détérioration due à une protection imparfaite du matériel sera à la charge de l'entreprise, titulaire du présent lot : NETTOYAGE DU CHANTIER L'entrepreneur titulaire du présent lot devra le nettoyage du chantier, de façon permanente, pour ce qui le concerne avec enlèvement de tous les gravats et détritus relatifs à ses propres travaux : RENSEIGNEMENTS GENERAUX Les caractéristiques des fluides alimentant l'installation sont : EAU : une analyse d'eau sera fournie par le Maître d'ouvrage
4 : CALORIFUGEAGE Les canalisations d'eau froide exposées au gel seront calorifugées par un isolant tubulaire en manchons préfabriqués de polyuréthanne cellulaire avec bandes adhésives à chaque raccordement d'élément ou par coquilles de laine de verre Les canalisations passant en sous sol seront calorifugées avec un isolant non inflammable : EVACUATIONS Chute et évacuations d'eaux usées en tuyaux de PVC (classe M1) genre NICOLL ou similaire, assemblage par collage L'installation devra pouvoir supporter sans préjudice une température constante maximum de 68 C et éventuellement de 90 C pour l'évacuation de 50 l d'eau bouillante en 3 minutes Les colliers de fixation devant être pourvus d'une bande plastique Des tés avec tampon de visite hermétique seront prévus à tout changement de direction ou de pente et au pied de chaque chute avant raccordement au réseau encastré dans le plancher L évacuation des appareils du rez de chaussée sera raccordée sur les culottes prévues en attente par le lot 1 dans le plancher du rez de chaussée Les réseaux EU-EV dans le logement sur V.S. sont à la charge du présent lot jusqu'au raccordement laissé en attente par le VRD : CHUTES ET DESCENTES - toutes les évacuations d'eaux usées et d'eaux vannes seront assurées depuis les appareils jusqu'au réseau d'assainissement passant en terre plein, chaque pied de chute comportera un té et un tampon de dégorgement - les évacuations d'eaux pluviales des toitures seront exécutées par l'entreprise de couverture - les chutes EU et EV seront réalisées en PVC dans les dimensions et épaisseurs prescrites dans les normes agréées CSTB non inflammables (classés M1) - les ventilations seront entourées d'un coffrage Pical ou similaire dans les sous sols : VIDANGES D'APPAREILS Toutes les canalisations de vidange seront exécutées en PVC depuis l'appareil jusqu'à la chute ou descente Les vidanges des groupes sécurité seront exécutées en tube cuivre jusqu'à la vidange PVC Un siphon ø 40 sera prévu pour l'évacuation de la machine à laver et du lave vaisselle Le diamètre des chutes sera déterminé suivant le nombre d'appareils à évacuer et devra satisfaire aux exigences de l'arrêté du 14/6/69 concernant l'isolation phonique des logements Des tampons de dégorgement seront prévus systématiquement à tout changement de direction ou de pente et à l'extrémité de chaque collecteur horizontal en vide sanitaire ou rez de chaussée permettant un nettoyage aisé du réseau
5 : VENTILATION DE CHUTES OU DESCENTES Les ventilations primaires des descentes EU et EV seront prolongées jusqu'en sortie de toiture dans leur diamètre et nature A leur sortie en toiture, les ventilations primaires seront branchées en attente en zinc ou PVC prévue au lot COUVERTURE : CANALISATIONS INTERIEURES APPARENTES La nature des canalisations a été définie aux articles ci-avant pour les différents fluides Au passage des sols et des murs, toutes précautions seront prises (fourreaux) pour éviter : - la corrosion des canalisations par les eaux de lavage - la possibilité de projection des poussières d'un étage à l'autre Les fourreaux seront en tube plastique rigide Les tuyauteries seront placées : - hors des parois ou des planchers sauf nécessité absolue formellement spécifiée - à 3 cm des maçonneries y compris arêtes et angles - les tuyauteries seront façonnées avec soin, les coupures fraisées, elles seront placées avec un souci d'esthétique parallèlement et d'aplomb - les cintrages jusqu'au tube de 50 mm pourront être exécutés à froid - toutes les canalisations seront maintenues par des : colliers cadmiés, ATLAS ou à sceller pour tube galvanisé colliers cadmiés, pour tube PVC Ces colliers seront à vis tamponnés et posés en nombre suffisant Les canalisations employées seront éprouvées aux pressions requises et comporteront toutes pièces de raccords, tés, coudes, manchons, réductions, etc.. En tête de chaque colonne d'eau froide, il sera prévu un appareil anti-bélier efficace Les appareils sanitaires devront pouvoir y être démontés sans déformation des raccordements s'y rattachant Les canalisations de vidange en PVC seront exécutées dans les diamètres adaptés aux appareils et suivant les siphons préconisés dans les normes Des bouchons de dégorgement en PVC seront placés en bout de collecteurs horizontaux, afin de permettre un débouchage rapide de la canalisation Ne jamais raccorder plus de deux appareils sans ventilation complémentaire : TUYAUTERIE EN PVC Les tuyauteries en PVC utilisées seront conformes aux agréments et normes, les dimensions et les épaisseurs seront celles préconisées dans les DTU et suivant qu'il s'agit d'eaux pluviales ou d'eaux usées Les tubes porteront un marquage définissant la qualité et éventuellement l'utilisation Les évacuations et descentes seront mises en œuvre en suivant rigoureusement les recommandations du fournisseur, notamment en ce qui concerne la libre dilatation des descentes et la position des colliers de serrage et des colliers libres Toutes les pièces nécessaires à la libre dilatation, à la fixation, aux raccordements d'appareils seront donc prévues dans le cadre des prestations dues De même, tous tampons de dégorgement aux changements de direction et en pied de chute (dans le cas de collecteur accroché) seront prévus Aucun thermo formage ne sera réalisé sur le parcours des canalisations les dérivations, piquages et réductions seront exécutés à l'aide de raccords injectés
6 ROBINETTERIE Robinets : diamètres nominaux de 15 à 50 - la robinetterie sera marquée NF - robinets à boisseau sphérique, passage intégral - corps taraudé en laiton matricé - bille en laiton chromé dur - joint d'étanchéité et presse - étoupe téflon - poignée ¼ tour acier forgé plastifié - pression de marche à froid - 16 bars Les robinetteries devront bénéficier d'une garantie de dix ans (fourniture des pièces de rechange) Les robinetteries devront répondre au classement "ECAU" dans les conditions prévues par la norme NF.D , à savoir au minimum : - robinetterie de douche E1 A3 U3 - robinetterie de baignoire E1 A3 U3 - robinetterie de lavabos E1 A3 U3 - robinetterie d'évier E1 A3 U3 - le robinet flotteur des WC sera de classement NFI Les robinetteries classées acoustiquement devront porter sur le corps une marque comprenant : - le sigle ou le nom du fabricant - le classement ECAU Un échantillon de chaque type de robinetterie sera soumis au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre avant approvisionnement : CHROMAGE Toutes les robinetteries des appareils sanitaires seront protégées par un revêtement électrolytique cuivre rouge, nickel, et chrome : COMPTEURS Compteur général eau froide L'installation comportera un compteur général, fourni et posé par le Service des Eaux en coffret en façade (voir plans) Le raccordement est du par le présent lot : FIXATIONS Les précautions seront prises pour la fixation des appareils, notamment pour les lavabos contre les cloisons de doublage : QUALITE ACOUSTIQUE La pression de distribution sur les appareils sanitaires devra être inférieure à 3 bars Toutes les dispositions seront prises à cet effet en fonction de la pression du réseau de distribution public. Réducteur de pression si nécessaire. Par ailleurs, la vitesse de circulation de l'eau dans les canalisations sera limitée suivant article règle de calcul La robinetterie des appareils sanitaires sera classée du point de vue acoustique dans les conditions prévues par les Normes AFNOR NF S S et additifs n 1 à la NF D (E1 U3 minimum)
7 56 Les robinetteries classées acoustiquement et le réducteur de pression devront porter sur le corps une marque comportant - le sigle ou le nom du fabricant - l'estampille NF robinetterie Bâtiment. - le groupe acoustique et la classe acoustique L'arrêté du 14 juin 1969 relatif à l'isolation acoustique dans les bâtiments d'habitation devra être respecté par le présent lot pour ce qui concerne les bruits d'équipement et de circulation de l'eau dans les canalisations ainsi que la Loi et additifs : NOTE PRELIMINAIRE - l'attention de l'entreprise est attirée sur le fait qu'elle devra impérativement prendre à sa charge toutes les dispositions nécessaires quant au franchissement des parois par l'ensemble de ses installations techniques. Toutes les consoles, fer et tiges filetées de fixation des appareils devront impérativement être inclus par le présent lot - l'entreprise adjudicataire du présent lot devra impérativement prendre contact avec l'entreprise adjudicataire du lot électricité avant le commencement des travaux. En cas de problème de réalisation les représentants des lots devront en avertir l'architecte et les bureaux d'études compatibilité (espaces suffisants, croisements possibles) dans les faux plafonds entre les cheminements de tubes, les chemins de câbles et les emplacements des appareils d'éclairage compatibilité (espaces suffisants, croisements possibles) dans les faux plafonds entre les cheminements de gaines, les chemins de câbles, les emplacements des bouches, les emplacements des appareils d'éclairage compatibilité entre les attentes électriques et les appareils (emplacement, tension et puissance) : DEMOLITIONS A la charge du présent lot, dépose de toutes les installations plomberie existantes y compris appareils et évacuation à la décharge publique 7.1. DEFINITION DES TRAVAUX A REALISER Nota : l'entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour maintenir l'étanchéité à l'air des bâtiments suite aux percements et rebouchages donnant sur l'extérieur et sur les locaux non chauffés (passages de gaines, de canalisations..) - La liste suivante n'est pas limitative et l'entreprise devra prévoir toutes les sujétions nécessaires de mise en œuvre quant à la réalisation de ses travaux et au respect de l'étanchéité à l'air des bâtiments Les présents travaux comprennent la totalité des prestations à réaliser dans l'ensemble du logement
8 : GENERALITES - Les plans de réservations dans les murs, planchers et poutres - Protection du matériel en cours de chantier - L'ensemble des percements, rebouchages, raccords au plâtre et ciment nécessaires - Toutes sujétions pour le maintien de l'étanchéité à l'air des bâtiments - attention contrôle d'étanchéité à l'air des bâtiments - Le fourreautage de toutes les traversées de parois + finitions et étanchéité soignées - Le supportage de toutes les installations techniques y compris à l'extérieur - Tous les travaux de peinture seront réalisés par des peintres de métier - Le nettoyage et l'enlèvement de ses gravats en fin de chantier - Notice de fonctionnement, certificats de garantie et d'entretien de l'appareillage - Mise en service, équilibrage et réglage des installations - Etiquetage en fin de travaux - Essais en fin de travaux - Essais COPREC : PLOMBERIE SANITAIRE - branchements d'eau AEP Dans le logement, alimentation en EF en canalisation enterrée (tranchée, lit de sable, grillage et rebouchage hors lot) en tube PEHD depuis le compteur AEP situé dans le citerneau existant pénétration dans le logement sous fourreaux avec remontée vanne d'isolement générale et panoplie AEP (filtre, clapet anti pollution, manomètre..) à l'arrivée dans le logement - plomberie - sanitaire Alimentation EF des appareils sanitaires en tube PE sous fourreaux en dalle et en apparent (limitation des canalisations apparentes) depuis l'arrivée générale pour le logement Alimentation EC des appareils sanitaires en PE sous fourreaux en dalle et en remontée en cloisons (limitation des canalisations apparentes) depuis le C.E. Calorifuge des canalisations EF/EC dans les locaux non chauffés (faux plafonds, coffres ) La production d'eau chaude se fera par le C.E. électrique Fourniture, pose et raccordement des appareils sanitaires dans la cuisine, la salle de bains et les WC Mise en place de robinet EF et siphon PVC pour la machine à laver Mise en place d'un robinet ¼ de tour raccord au nez à l'extérieur (coté jardin) raccordé sur un robinet à purge Fourniture, pose et raccordement d'un anti coup de bélier en point haut de la distribution EF pour le logement Les évacuations EU/EV à l'intérieur du logement en PVC et les raccordements sur les attentes au sol
9 58 - Les réseaux en PVC des vidanges des appareils sanitaires situés dans les faux plafonds seront calorifugés acoustiquement Prévoir des manchettes rallonges sur les chutes afin de ne pas avoir de joints dans l'épaisseur des planchers Les ventilations primaires en PVC et leur raccordement sur les sorties en toiture (fourniture et pose des sorties hors lot) Chaque appareil sera alimenté par le PE à partir de la nourrice avec raccords spéciaux type AEHAU ou similaire pour sorties et branchement 7.2 NOMENCLATURE DES OUVRAGES : ALIMENTATION EAU FROIDE Depuis le compteur disposé dans un citerneau en limite de façade (voir plan VRD et G.O.), alimentation en tube PVC série renforcée ø 19/25 amené suivant plans avec robinet d'arrêt (suivant plan) ¼ de tour Eurovalve ou équivalent. Boisseau sphérique Robinet d arrêt eau froide à purge à l intérieur du logement avant le robinet raccord au nez Le branchement et le compteur ne sont pas prévus au présent lot Le fourreau de pénétration en fondations est prévu au présent lot Distribution intérieure d'eau froide sous tube P.E pour alimentation de tous les appareils et machines à laver linge et vaisselle Prévoir un clapet anti retour après comptage NOTA : la limite de pression d'alimentation sera limitée à 3 bars. Si nécessaire, prévoir un limiteur de pression : PRODUCTION EAU CHAUDE Chauffe eau électrique VILENGO de chez ATLANTIC ou similaire, capacité 300 litres, posé sur socle Le chauffe eau sera équipé : - d une commande digitale nomade (liaison radio-embarquée sur chauffe eau) - d une sonde de température - d une protection dynamique anti corrosion ACI hybride - d un thermostat électronique et fonction anti chauffe à sec L ensemble sera livré en 230 V mono Résistance steatite Réseaux dielectrique (fourni) La commande digitale nomade comprendra - écran LCD - 3 modes Sérénité Contrôle Absence - verrouillage des commandes - visualisation de la qualité d eau chaude - visualisation des relances - visualisation du cycle anti légionelle Capacité : 300 litres Puissance : 220 V Dimensions : φ 570, hauteur 1755 Pose sur socle (fourni)
10 : DISTRIBUTION EAU CHAUDE L'installation de distribution d'eau chaude sera dans son principe identique au réseau d'eau froide en ce qui concerne la nature des canalisations Cette distribution s'effectuera depuis le C.E. jusqu'aux appareils d'utilisation (douche, lavabo, évier) Les canalisations éventuellement encastrées seront en tube WICU "PLUS" ou de qualité équivalente Les installations de production et de distribution d eau chaude sanitaire devront respecter les exigences de l arrêté du 30 novembre 2012 modifiant l article 36 de l arrêté du 23 juin 1978 et de la circulaire interministérielle DGS/SD7A/DSC/ DGUHC/DGE/DPPR/n 126 concernant la prévention des risques liés aux légionelles et les risques liés aux brûlures.» Les installations devront respecter les exigences du DTU (NF P ) «règles de calcul des installations de Plomberie sanitaire pour bâtiments à usage d habitation» pour la distribution individuelle de l eau chaude sanitaire dans le logement. Pour les réseaux de distribution d eau chaude sanitaire encastrés en dalle, ils devront être installés sous fourreau jeu 30% (jeu entre tube et fourreau supérieur à 30%) : EVACUATION DES EAUX USEES - EAUX VANNES et E.P Les chutes verticales E.U et E.V. indépendantes jusqu'aux collecteurs ainsi que les collecteurs en terre plein à rez de chaussée seront en tuyaux de P.V.C. agréés C.S.T.B. du type PEVEDUR "S" SOTRA ou de qualité équivalente non inflammable (classés M1) prolongés jusqu'à 0,50 m au-delà de la façade (voir lot 1 canalisations fourreaux) Chaque chute sera prolongée en ventilation hors toiture et raccordée sur une chatière prévue par le lot 3 Le diamètre des chutes sera déterminé suivant le nombre d'appareils à évacuer et devra satisfaire aux exigences de l'arrêté du 14 juin 1969 modifié par arrêté du 22 décembre 1975 concernant l'isolation phonique du logement Des tampons de dégorgement seront prévus systématiquement au pied de chaque chute, à tout changement de direction ou de pente et à l'extrémité de chaque collecteur horizontal Toutes dispositions seront prises pour permettre la libre dilatation des réseaux notamment par la mise en place d'éléments coulissants Les évacuations des appareils seront en P.V.C. résistant aux fortes températures Les pipes de wc seront en P.V.C Prévoir tous éléments accessoires : coudes, culottes, embranchements, réductions, joints de dilatation, manchons, pied de biche, etc.. Le parcours de canalisations est donné à titre indicatif sur les plans. Toutefois, l'entrepreneur étudiera ces parcours en tenant compte des impératifs de raccordement. Voir avec les services compétents avant exécution des travaux L'évacuation des receveurs siphonnés est prévue au présent lot L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge toutes les canalisations, collecteurs en terre plein, les attentes dans le plancher à rez de chaussée des chutes d'étages et des appareils à rez de chaussée (prises directes) Les réseaux d'évacuation sur V.S. sont dus par le présent lot Dans le V.S. jusqu'au regard de branchement laissé en attente par le gros oeuvre : VENTILATION DE CHUTE Les chutes et évacuations seront ventilées hors toiture en prolongeant la chute A noter que le raccordement en toiture et le chapeau sont prévus au couvreur
11 EQUIPEMENT SANITAIRE Les appareils sanitaires sont de couleur blanc La robinetterie est garantie 5 ans, titulaire du label NF ou similaire : BLOC EVIER ET MEUBLE SOUS EVIER Evier inox 1,20 à double bac marque BENTOR ou similaire type RUISSEL ou de qualité équivalente de 1,20 x 0,60 comprenant 2 cuves et 1 égouttoir Bondes et siphon Hostaform, bouchon inox et chaînette Robinetterie avec mitigeur à bec orientable type VICTORIA de chez ROCCA, ou de qualité équivalente Classement acoustique CSTB IB Meuble sous évier mélaminé blanc toutes faces, jouées 16 mm à vérins de réglage, 3 portes, fermeture magnétique, charnières à ouverture 180 avec un plancher et une étagère en stratifié blanc, fixations murales isolantes (isolation phonique renforcée) type CUISINOR ou similaire. Pose sur U plastique pour protection contre les remontées d'humidité Joint d'étanchéité à prévoir sur coté de l'évier avant pose du revêtement mural A prévoir : dans la cuisine : WC HANDICAPES Ensemble WC suspendu rallongé PMR avec réservoir encastré de marque PORCHER type MATURA ou équivalent, comprenant : - cuvette suspendue à sortie horizontale Long 70 cm Larg 35 cm - abattant double blanc THERMODUR avec descente assistée - bâti support autoportant de marque DELABIE type TEMPOFIX WC ou équivalent, comprenant : piétement monobloc et renfort solidaires, réservoir de chasse avec isolation, mécanisme double commande 3/6 l à bouton poussoir chromé (Respect de la Norme NF D12-208) largeur : 334 mm tube de chasse φ 32 mm pipe de wc coudée φ 100 mm - alimentation en E.F. - Accessoires Barre de relèvement, coudée à 135 Localisation : Sanitaires handicapés : LAVABOS HANDICAPES Lavabo 65x50 autoportant type MATURA de chez PORCHER Pose sur console et hauteur suivant Normes handicapés Robinetterie mitigeuse type ORUYS2 - D1508 de chez PORCHER ou de qualité équivalente, avec tirette et bonde laiton à clapet rentrant Bondes et siphons Hostaform Localisation : lavabo salle de bains RdC
12 : EQUIPEMENT HANDICAPES Suivant plans dans douches handicapés et WC, fourniture et pose de barres d'appui et sièges relevables en PVC renforcé pour douche handicapés type NORMBAU ou similaire (main courante de maintien d angle pour douche) Pose suivant normes handicapés Localisation : douches handicapés rez de chaussée Tous les équipements handicapés seront fixés sur les cloisons et doublages avec renforts métalliques incorporés (à la charge du présent lot) : DOUCHES Fourniture et pose de mitigeur mural pour douches REF de chez PORCHER Ensemble barre coulissante type ULTIMA ref avec flexible métallo plastique A 95/1 et une douchette Rockette Plus chromée Localisation : douche handicapés rez de chaussée : PAROIS DE DOUCHE - OPTION Mise en place d une porte de douche et d une paroi de douche fixe pour chaque douche dans les salles de bains RdC dimensions 90x90 Porte pivotante de douche en verre naturel de sécurité de 3 mm de marque LEDA de type SUPRA TOP ou similaire Paroi fixe réversible en verre naturel de sécurité de 3 mm de marque LEDA de type SUPRA TOP ou équivalent. Ref : TDST L ensemble ne sera en aucun cas fixé dans le sol (raidisseurs en partie haute) : RECEVEUR DE DOUCHE A la charge du présent lot, fourniture et pose de receveur de douche dans le WC douche du RdC type MATURA 90x90 de chez IDEAL STANDARD ou similaire Pose encastrée par le présent lot dans la réservation réalisée par le lot gros œuvre Raccordement à l évacuation laissée en attente, y compris au siphoïde φ 90 Spéciale étanchéité et toutes sujétions de bonne finition Joint souple d étanchéité périphérique à la charge du présent lot Localisation : douche du RdC : MACHINE A LAVER ET LAVE VAISSELLE - un robinet d'arrêt en laiton chromé nez fileté ø 20/27 par machine - une attente EU bouchonnée avec siphon par machine Localisation : dans la cuisine suivant plan architecte NOTA : l'évier, le lavabo, seront raccordés aux canalisations par raccords filetés
13 : ROBINET DE PUISAGE EAU FROIDE Robinet incliné en laiton brossé 15/21, filetage au nez À prévoir à proximité de la porte d accès en façade AV : ROBINETTERIE A BOISSEAU SPHERIQUE Conformément à l article , il sera prévu des robinetteries à boisseau sphérique type robinet d arrêt ¼ de tour EUROVALVE ou similaire brute d utilisation. Température -30 à 180 C. Puissance 16 à 20 bars selon diamètre Robinets type 281 à prévoir pour : - robinet d arrêt eau froide à l arrivée de chaque logement - robinet EF pour remplissage chaudière - robinet isolement pour chaque antibelier - robinet d arrêt eau froide sur collecteur pour chaque départ - robinet d arrêt eau chaude sur collecteur pour chaque départ - robinet à purge type : DISPOSITIF ANTI BELIER Il sera prévu un dispositif avertisseur de coups de béliers sur chaque distribution eau froide, de marque LRI ou équivalent, de type anti bélier à membrane : DESINFECTION DES CIRCUITS D'EAU POTABLE Conformément aux instructions de la Circulaire Ministérielle du 17 août 1970, toutes les canalisations d'eau froide et d'eau chaude subiront une désinfection Le processus de réalisation de cette prestation sera conforme à la notice d'exécution fournie par le Service des Eaux Elle comprend plus particulièrement : - le remplissage de l'installation par introduction régulière d'une solution de permanganate de potassium, dosée suivant les bases prescrites à l'aide d'une pompe d'épreuve - la purge des têtes de colonnes et extrémités des dérivations avec vérification de l'aboutissement de la solution - le cycle de la stagnation de la solution dans l'ensemble de l'installation pendant une durée fixée par la notice - les rinçages abondants jusqu'à l'obtention d'une eau parfaitement claire en tous points de l'installation - le prélèvement exécuté par le spécialiste du Service des Eaux ou par un Laboratoire agréé, aux fins d'analyse