Source: http://docplayer.fi/157601123-Energiatodistus-pasteurinkatu-helsinki-uudisrakennusten-maaraystaso-rakennuksen-laskennallinen-kokonaisenergiankulutus-e-luku.html
Timestamp: 2019-11-12 00:25:37+00:00
Document Index: 19803878

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

ENERGIATODISTUS. Pasteurinkatu , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) - PDF
Download "ENERGIATODISTUS. Pasteurinkatu , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)"
1 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 68 Pasteurinkatu A Pasteurinkatu 00790, HELSINKI Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: 4090 Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 59 / (m vuosi) Todistuksen laatija: Vainio, Tuukka Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie 0060, Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
2 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 84 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin - Energiamuodon kertoimella painotettu energia /(m vuosi) sähkö ,7 7 kaukolämpö ,7 89 Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 59 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: B: C: D: E: F: G: 4... Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka D E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
3 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Muut asuinkerrostalot Rakennuksen valmistumisvuosi 00 Lämmitetty nettoala Rakennusvaippa 84 m Ilmanvuotoluku q 50 9,0 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 4, 0,4 74, % Yläpohja 68,4 0,5 55, 7% Alapohja 68,4 0,0 7,7 9% Ikkunat 40,,40 96, % Ulko-ovet 5,0,40 6,0 9% Kylmäsillat ,0 9% Ikkunat ilmansuunnittain A U m W/(m K) Pohjoinen 9,0,40 0,55 Koillinen Itä 6,7,40 0,55 Kaakko Etelä 45,9,40 0,55 Lounas Länsi 84,,40 0,55 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet,60 /,0,8 46% 0,0 Erillispoistot / 0,0, Ilmanvaihtojärjestelmä 0,90 / 0,90,8 - - Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 9% Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90%, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97% 0,8 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle Varaava tulisija Ilmalämpöpumppu Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Määrä kpl Tuotto kwh Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla m /(h m ) lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen g kohtisuora -arvo Lämmitysenergian nettotarve Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 60%,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0%,0 -
4 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 00 Lämmitetty nettoala, m 84 E-luku, / (m vuosi) 59 E-luvun erittely Muut asuinkerrostalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus - /vuosi /(m vuosi) sähkö 76 4, kaukolämpö 44 0, YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 46, - Tuloilman lämmitys 40,4 - Lämpimän käyttöveden valmistus 0,8 9,5 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 7,9 - - Jäähdytysjärjestelmä Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 6,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet 8 76 Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä 08 Laskentatyökalun nimi ja versionumero Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..
5 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 84 m² Ostettu energia Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
9 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 68 Pasteurinkatu B Pasteurinkatu 00790, HELSINKI Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: 4004 Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 59 / (m vuosi) Todistuksen laatija: Vainio, Tuukka Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie 0060, Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
10 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 84 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin - Energiamuodon kertoimella painotettu energia /(m vuosi) sähkö ,7 7 kaukolämpö ,7 89 Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 59 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: B: C: D: E: F: G: 4... Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka D E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
11 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Muut asuinkerrostalot Rakennuksen valmistumisvuosi 00 Lämmitetty nettoala Rakennusvaippa 84 m Ilmanvuotoluku q 50 9,0 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 67,9 0,4 80, 5% Yläpohja 68,4 0,5 55, 7% Alapohja 68,4 0,0 7,7 9% Ikkunat 7,,40 64, 0% Ulko-ovet,,40 56,9 0% Kylmäsillat - - 7,0 9% Ikkunat ilmansuunnittain A U m W/(m K) Pohjoinen 9,0,40 0,55 Koillinen Itä 57,8,40 0,55 Kaakko Etelä 4,0,40 0,55 Lounas Länsi 77,,40 0,55 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet,00 /,70,87 5% 0,0 Erillispoistot / 0,0, Ilmanvaihtojärjestelmä 0,90 / 0,90, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 8% Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90%, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97% 0,8 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle Varaava tulisija Ilmalämpöpumppu Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Määrä kpl Tuotto kwh Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla m /(h m ) lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen g kohtisuora -arvo Lämmitysenergian nettotarve Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 60%,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0%,0 -
12 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 00 Lämmitetty nettoala, m 84 E-luku, / (m vuosi) 59 E-luvun erittely Muut asuinkerrostalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus - /vuosi /(m vuosi) sähkö 76 74, kaukolämpö 969 0, YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 45, - Tuloilman lämmitys 4, - Lämpimän käyttöveden valmistus 0,8 9,5 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 8, - - Jäähdytysjärjestelmä Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 6,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet 8 76 Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä 08 Laskentatyökalun nimi ja versionumero Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..
13 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 84 m² Ostettu energia Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
14 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Huomiot ylä- ja alapohja /m vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät /m vuosi /m vuosi
15 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät /m vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon /m vuosi Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,
17 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 68 Pasteurinkatu C Pasteurinkatu 00790, HELSINKI Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: 4007 Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 59 / (m vuosi) Todistuksen laatija: Vainio, Tuukka Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie 0060, Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
18 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 84 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin - Energiamuodon kertoimella painotettu energia /(m vuosi) sähkö ,7 7 kaukolämpö ,7 89 Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 59 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: B: C: D: E: F: G: 4... Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka D E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
19 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Muut asuinkerrostalot Rakennuksen valmistumisvuosi 00 Lämmitetty nettoala Rakennusvaippa 84 m Ilmanvuotoluku q 50 9,0 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 67,9 0,4 80, 5% Yläpohja 68,4 0,5 55, 7% Alapohja 68,4 0,0 7,7 9% Ikkunat 7,,40 64, 0% Ulko-ovet,,40 56,9 0% Kylmäsillat - - 7,4 9% Ikkunat ilmansuunnittain A U m W/(m K) Pohjoinen 9,0,40 0,55 Koillinen Itä 57,8,40 0,55 Kaakko Etelä 4,0,40 0,55 Lounas Länsi 77,,40 0,55 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet,00 /,70,87 5% 0,0 Erillispoistot / 0,0, Ilmanvaihtojärjestelmä 0,90 / 0,90, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 8% Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90%, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97% 0,8 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle Varaava tulisija Ilmalämpöpumppu Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Määrä kpl Tuotto kwh Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla m /(h m ) lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen g kohtisuora -arvo Lämmitysenergian nettotarve Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 60%,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0%,0 -
20 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 00 Lämmitetty nettoala, m 84 E-luku, / (m vuosi) 59 E-luvun erittely Muut asuinkerrostalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus - /vuosi /(m vuosi) sähkö 76 74, kaukolämpö 969 0, YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 45, - Tuloilman lämmitys 4, - Lämpimän käyttöveden valmistus 0,8 9,5 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 8, - - Jäähdytysjärjestelmä Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 6,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko Henkilöt Kuluttajalaitteet 8 76 Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä 08 Laskentatyökalun nimi ja versionumero Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..
21 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 84 m² Ostettu energia Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
22 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Huomiot ylä- ja alapohja /m vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät /m vuosi /m vuosi
23 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät /m vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon /m vuosi Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,
25 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 68 Pasteurinkatu D Pasteurinkatu 00790, HELSINKI Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: 4009 Energiatehokkuusluokka Uudisrakennusten määräystaso 0 Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 60 / (m vuosi) Todistuksen laatija: Vainio, Tuukka Yritys: Caverion Suomi Oy Panuntie 0060, Helsinki Allekirjoitus: Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä: Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/0).
26 YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 84 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Käytettävä energiamuoto Laskettu ostoenergia Energiamuodon kerroin - Energiamuodon kertoimella painotettu energia /(m vuosi) sähkö ,7 7 kaukolämpö 5 7 0,7 89 Sähkön kulutukseen sisältyvä valaistus- ja kuluttajalaitesähkö Kokonaisenergiankulutus (E-luku) 60 Rakennuksen energiatehokkuusluokka Käytetty E-luvun luokitteluasteikko Asuinkerrostalot Luokkien rajat asteikolla A: B: C: D: E: F: G: 4... Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka D E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja ulkovalot eivät sisälly E-lukuun. ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
27 E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Muut asuinkerrostalot Rakennuksen valmistumisvuosi 00 Lämmitetty nettoala Rakennusvaippa 84 m Ilmanvuotoluku q 50 9,0 A U U A Osuus lämpöhäviöistä m W/(m K) W/K % Ulkoseinät 58,8 0,4 78, 4% Yläpohja 68,4 0,5 55, 7% Alapohja 68,4 0,0 7,7 9% Ikkunat 0,8,40 69, % Ulko-ovet 7,6,40 64,6 0% Kylmäsillat , 9% Ikkunat ilmansuunnittain A U m W/(m K) Pohjoinen 9,0,40 0,55 Koillinen Itä 64,4,40 0,55 Kaakko Etelä 6,4,40 0,55 Lounas Länsi 76,4,40 0,55 Luode. Ilmanvaihtojärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä Ilmavirta Järjestelmän LTO:n Jäätymisenesto tulo/poisto SFP-luku lämpötilasuhde (m /s) / (m /s) kw / (m /s) - C Pääilmanvaihtokoneet,00 /,70,87 5% 0,0 Erillispoistot / 0,0, Ilmanvaihtojärjestelmä 0,90 / 0,90, Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 7% Lämmitysjärjestelmä Lämmitysjärjestelmän kuvaus: Vesiradiaattorit (eristetyt jakojohdot) Tuoton Jaon ja luovutuksen Lämpökerroin Apulaitteiden hyötysuhde hyötysuhde sähkönkäyttö Tilojen ja iv:n lämmitys 97 % 90%, Lämpimän käyttöveden valmistus 97 % 97% 0,8 vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle Varaava tulisija Ilmalämpöpumppu Jäähdytysjärjestelmä Jäähdytysjärjestelmä Lämmin käyttövesi Määrä kpl Tuotto kwh Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin - Ominaiskulutus dm /(m vuosi) Lämmin käyttövesi Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla m /(h m ) lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen g kohtisuora -arvo Lämmitysenergian nettotarve Käyttöaste Henkilöt Kuluttajalaitteet Valaistus - W/m W/m W/m Sisäiset lämpökuormat 60%,0 4,0 Sisäiset lämpökuormat 0%,0 -
28 E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET Rakennuskohde Rakennuksen käyttötarkoitusluokka Rakennuksen valmistumisvuosi 00 Lämmitetty nettoala, m 84 E-luku, / (m vuosi) 60 E-luvun erittely Muut asuinkerrostalot Käytettävät energiamuodot Laskettu Energiamuodon Energiamuodon kertoimella ostoenergia kerroin painotettu energiankulutus - /vuosi /(m vuosi) sähkö , kaukolämpö 5 0, YHTEENSÄ Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus Rakennuksen teknisten järjestelmien energiankulutus Sähkö Lämpö Kaukojäähdytys Lämmitysjärjestelmä Tilojen lämmitys, 45,5 - Tuloilman lämmitys 4,6 - Lämpimän käyttöveden valmistus 0,8 9,5 Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus 8, - - Jäähdytysjärjestelmä Kuluttajalaitteet ja valaistus 0,7 - - YHTEENSÄ 4,0 7,0 0,0 ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen Energian nettotarve Tilojen lämmitys Ilmanvaihdon lämmitys Lämpimän käyttöveden valmistus Jäähdytys sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa laskettu lämmöntalteenoton kanssa Lämpökuormat Aurinko 0 8 Henkilöt Kuluttajalaitteet 8 76 Valaistus Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöistä 08 Laskentatyökalun nimi ja versionumero Laskentatyökalun nimi ja versionumero Caverion Energiaselvityslaskenta..
29 TOTEUTUNUT ENERGIANKULUTUS Saatavilla olevat ostoenergian määrät ilmoitetaan sellaisenaan ilman lämmöntarvelukukorjausta. Toteutunut ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 84 m² Ostettu energia Kaukolämpö Kokonaissähkö Kiinteistösähkö Käyttäjäsähkö Kaukojäähdytys Ostetut polttoaineet polttoaineen määrä vuodessa yksikkö muunnoskerroin kwh:ksi Kevyt polttoöljy litra 0 Pilkkeet (havu- ja sekapuu) pino-m 00 Pilkkeet (koivu) pino-m 700 Puupelletit kg 4,7 Selostus ostettujen polttoaineiden määrän arvioinnista (yksikköä vuodessa) tulee esittää kohdassa "Lisämerkintöjä". Toteutunut ostoenergia yhteensä Sähkö yhteensä Kaukolämpö yhteensä Polttoaineet yhteensä Kaukojäähdytys YHTEENSÄ Toteutunut energiankulutus riippuu mm. rakennuksen käyttäjien lukumäärästä ja käyttötottumuksista, käyttöajoista, sisäisistä kuormista, rakennuksen sijainnista ja vuotuisista sääolosuhteista. Laskennallisessa tarkastelussa nämä asiat on vakioitu. Taulukossa ilmoitetut luvut saattavat sisältää kulutusta, joka ei sisälly laskennalliseen ostoenergiankulutukseen. Taulukosta voi myös puuttua energiankulutuksia, joiden kulutustietoja ei ollut saatavilla todistusta laadittaessa. Näiden syiden vuoksi toteutunut ostoenergiankulutus ei ole verrattavissa laskennalliseen ostoenergian kulutukseen.
30 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI Tämä osio ei koske uudisrakennuksia Huomiot - ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat Huomiot ylä- ja alapohja /m vuosi Huomiot - tilojen ja käyttöveden lämmitysjärjestelmät /m vuosi /m vuosi
31 Huomiot - ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät Huomiot - valaistus, jäähdytysjärjestelmät, sähköiset erillislämmitykset ja muut järjestelmät /m vuosi Suosituksia rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon /m vuosi Lisätietoja energiatehokkuudesta Motiva Oy - Asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä,
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskennallinen ostoenergiankulutus ja energiatehokkuuden vertailuluku (Eluku) Lämmitetty nettoala 5 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö / kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän