Source: http://docplayer.fi/1639433-Tulipalo-kylpylahotellissa-oulussa-26-4-1998-ja-kuntoutumiskeskuksessa-siilinjarvella-27-9-1998.html
Timestamp: 2017-05-29 17:41:53+00:00
Document Index: 14919325

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ']

Tulipalo kylpylähotellissa Oulussa ja kuntoutumiskeskuksessa Siilinjärvellä - PDF
Tulipalo kylpylähotellissa Oulussa ja kuntoutumiskeskuksessa Siilinjärvellä
Download "Tulipalo kylpylähotellissa Oulussa 26.4.1998 ja kuntoutumiskeskuksessa Siilinjärvellä 27.9.1998"
1 Tulipalo kylpylähotellissa Oulussa ja kuntoutumiskeskuksessa Siilinjärvellä Tutkintaselostus C 1/1998 Y ja Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta tai vahingonkorvausvelvollisuutta. Tutkintaselostuksen käyttämistä muuhun tarkoitukseen kuin turvallisuuden parantamiseen on vältettävä.2 Onnettomuustutkintakeskus Centralen för undersökning av olyckor Accident Investigation Board Finland Osoite / Address: Sörnäisten rantatie 33 C Adress: Sörnäs strandväg 33 C FIN HELSINKI HELSINGFORS Puhelin / Telefon: (09) Telephone: Fax: (09) Fax: Sähköposti: E-post: Internet: tai eller or Henkilöstö / Personal / Personnel: Johtaja / Direktör / Director Hallintopäällikkö / Förvaltningsdirektör / Administrative director Osastosihteeri / Avdelningssekreterare / Assistant Toimistosihteeri / Byråsekreterare / Assistant Tuomo Karppinen Pirjo Valkama-Joutsen Sini Järvi Leena Leskelä Ilmailuonnettomuudet / Flygolyckor / Aviation accidents Johtava tutkija / Ledande utredare / Chief air accident investigator Erikoistutkija / Utredare / Aircraft accident investigator Tero Lybeck Esko Lähteenmäki Raideliikenneonnettomuudet / Spårtrafikolyckor / Rail accidents Johtava tutkija / Ledande utredare / Chief rail accident investigator Erikoistutkija / Utredare / Rail accident investigator Esko Värttiö Reijo Mynttinen Vesiliikenneonnettomuudet / Sjöfartsolyckor / Maritime accidents Johtava tutkija / Ledande utredare / Chief maritime accident investigator Erikoistutkija / Utredare / Maritime accident investigator Martti Heikkilä Risto Repo ISBN ISSN Multiprint Oy, Helsinki 20023 TIIVISTELMÄ Kylpylähotellin palo Oulussa Oulussa olevan kylpylähotelli Edenin aularavintolan avokeittiössä syttyi sunnuntai-aamuna kello kymmenen jälkeen tulipalo, jonka seurauksena kaikki rakennuksessa olleet asiakkaat ja henkilökunta jouduttiin evakuoimaan ulos. Kukaan ei loukkaantunut, mutta aineelliset vahingot olivat yhteensä yli euroa. Kylpylän allasbaarissa ja aulan ravintolassa työskennellyt tarjoilija valmisteli keittiötä kuntoon niin, että kokin tullessa kaikki olisi valmista. Hän muun muassa kytki virran parilaan, pitsauuniin ja rasvakeittimeen (öljykeitin). Rasvakeitin oli kuitenkin tyhjennetty edellisenä iltana, minkä vuoksi vastukset kuumenivat liikaa ja keittimen pohjalla ollut öljy syttyi palamaan. Syttymishetkellä keittimen luona ei ollut henkilökuntaa, mutta paikalle tullut allasosaston valvoja huomasi tapahtuneen ja hetkeä myöhemmin myös automaattinen paloilmoitin alkoi hälyttää. Henkilökunta yritti alkusammutusta muistamansa mukaan kolmella käsisammuttimella, mutta muun muassa ilmanvaihtokanavaan levinnyt tuli ei sammunut. Alkuvaiheessa sammuttamisen epäonnistumiseen vaikutti se, että ensin käsiin saatu sammutin oli tyhjä. Palokunta saapui paikalle seitsemässä minuutissa automaattisen paloilmoittimen hälytyksestä ja sai palon nopeasti hallintaan. Tulipalon syy oli se, että tarjoilija laittoi epähuomiossa päälle tyhjennetyn rasvakeittimen. Öljyn pinta oli keittimen lämpötilaa säätävän termostaatin alapuolella, minkä vuoksi öljy kuumeni liikaa ja leimahti. Keittimestä tuli levisi nopeasti, koska sen yläpuolella ollut huuva oli matalalla ja sen läheisyydessä oli runsaasti helposti syttyvää materiaalia. Palo levisi myös ilmanvaihtokanavaan ja sitä kautta aina vesikatolle asti. Savua levisi runsaasti aulaan ja muun muassa myös majoitusosan kaikkiin kerroksiin. Majoitusosaan savu levisi pääosin hissikuilun kautta. Kuntoutumiskeskuksen palo Siilinjärvellä Siilinjärven Vuorelan taajamassa olevan kuntoutumiskeskuksen drinkkibaarissa syttyi sunnuntaina yöllä vähän ennen puoli kahta tulipalo, jonka seurauksena kaksi asiakasta loukkaantui lievästi. Noin 30 henkeä oli palon aikana hengenvaarassa. Aineelliset vahingot olivat noin euroa. Kuntoutumiskeskuksen yöportieeri kuuli vastaanottotilan takana olevaan huoneeseen poikkeavia ääniä. Tultuaan vastaanottotiskin taakse hän havaitsi baarin suunnasta liekkien heijastuvan ikkunoihin. Hän soitti heti aluehälytyskeskukseen ja avustettavien osaston yöhoitajalle. Yöhoitaja tuli apuun ja he lähtivät käsisammuttimien kanssa yrittämään palon sammuttamista. Palo oli kuitenkin jo levinnyt niin paljon, että sammutusyrityksestä jouduttiin luopumaan. Vasta tämän jälkeen automaattinen paloilmoitin alkoi hälyttää, sillä syttymistilassa oli ainoastaan paloilmoitinpainikkeet. Savuilmaisimet olivat viereisessä palo-osastossa. Yöportieeri lähti sulkemaan hotellisiipeen johtavia palo-ovia, ja yöhoitaja palasi avustettavien osastolle siirtämään avustettavia potilaita ulos. Palokohteen yläpuolella toisessa kerroksessa oli paloyönä majoittuneena 27 asiakasta. Baarin ikkunoiden rikkouduttua liekit löivät majoituskerroksen ikkunoiden yli. Asukkaat heräsivät paloil- I4 moittimen summeriin, ääniin tai muiden asukkaiden herättäminä. Asukkaita pyrki pääoven kautta ulos. Koska savua oli portaiden alapäässä runsaasti, asukkaat poistuivat kahta muuta reittiä, osa kattotasanteelle ja osa lastauslaiturin kautta ulos rakennuksen itäpuolelle. Yksi asukas kuitenkin syöksyi savun läpi pääovesta ulos saaden savumyrkytyksen. Palokunta ja poliisi auttoivat kattotasanteelle menneet myöhemmin tikkailla alas. Yksi asukas loukkasi kattotasanteella liikkuessaan jalkansa. Ensimmäiset palokunnan yksiköt saapuivat paikalle 12 minuutin kuluttua ilmoituksesta. Palo ei ollut tällöin levinnyt baaritilasta laajemmalle, joten se saatiin nopeasti sammutettua. Savua ehti kuitenkin levitä ravintolaan, pääsisäänkäynnin aulaan, pohjakerroksen kokoustiloihin ja avustettavien osastolle. Savu pääsi leviämään toisiin palo-osastoihin virheellisesti toimineiden automaattisten palo-ovien vuoksi, avoimesta tuuletusluukusta ja epätiiviiden väliseinien kautta. Palon syttymissyy oli todennäköisesti drinkkibaarin juomien jäähdyttämiseen ja säilyttämiseen tarkoitetun kylmäaltaan käynnistysreleen vioittuminen, jonka seurauksena kylmäkone syttyi palamaan. Suositukset Onnettomuustutkintakeskus suosittaa vastaavien tulipalojen ehkäisemiseksi ja niiden seurausten lieventämiseksi palo-osastoinnin kehittämistä hissinovien, automaattisten palo-ovien ja osastoivien seinien tiiveyden osalta. Keittiöiden paloturvallisuutta tulisi kehittää huolehtimalla järjestyksestä ja siisteydestä sekä tekemällä rasvakeittimiin parannuksia. Lisäksi tulisi hankkia rakennuksiin varasammuttimia, parantaa poistumishälytyksen kuuluvuutta ja tunnistettavuutta, sijoittaa paloilmaisimia kaikkiin palo-osastoihin ja edistää sisustusmateriaalien paloturvallisuutta. II5 SUMMARY FIRE AT A SPA HOTEL IN OULU ON 26 APRIL 1998 AND AT A REHABILITATION CENTRE AT SIILINJÄRVI ON 27 SEPTEMBER 1998 Fire at a Spa Hotel in Oulu on 26 April 1998 After 10 o'clock in the morning a fire broke out in the open kitchen of the lobby restaurant at the spa hotel Eden in Oulu. As a result, all the guests and personnel in the building had to be evacuated. No one was injured, but the material damage was over 700,000 euros. The waiter working in the spa's pool bar and lobby restaurant was setting up the kitchen for the arrival of the chef. Among other things, he turned on the grill, the pizza oven and the deep-fry cooker. However, the cooker had been emptied of oil the previous evening, which is why its heating coils overheated and the oil left at the bottom of the cooker caught fire. There was no one near the cooker when the fire broke out, though fairly soon the pool section supervisor came by and noticed the event; after a moment, the automatic fire detector also gave an alarm. The personnel remembers having used three portable fire extinguishers in an attempt to extinguish the fire, but they were unsuccessful as the fire had then spread into the ventilation duct and other areas. A factor contributing to the failure of the initial extinguishing attempts was that the first extinguisher to hand was empty. The fire brigade arrived in seven minutes from the automatic alarm and was rapidly able to contain the fire. The cause of the fire was that the waiter inadvertently turned on the empty oil cooker. The oil level was below the heat-regulating thermostat, which is why the oil overheated and flash ignited. From the cooker the fire spread rapidly because of the low-hanging extractor hood and the presence of plenty of combustible material around the cooker. The fire also spread into the ventilator duct and through it up to the roof. Plenty of smoke spread into the lobby and to several other sections of the hotel, including all floors containing guest rooms. To the guest floors the smoke spread primarily through the lift well. Fire at a Rehabilitation Centre at Siilinjärvi on 27 September 1998 Slightly before half past one on the Sunday night a fire broke out in the drinks bar of a rehabilitation centre situated in the Vuorela village in Siilinjärvi. As a consequence, two customers were slightly injured. The fire caused a risk of death to about 30 persons. The material damage came up to about 550,000 euros. The night porter of the rehabilitation centre was in a room behind the reception area when she heard abnormal sounds. On coming out to the reception she noticed the reflections of flames in the windows towards the bar. She immediately phoned the regional Emergency Centre and the night nurse on the ward for patients requiring assistance. The night nurse arrived in the reception, and the two took portable fire extinguishers and attempted to put out the fire. However, the fire had spread to such an extent that the attempts had to be given up. It was only after this that the III6 automatic fire detector gave an alarm, as there were only manual call buttons in the section where the fire had broken out. The fire detector system was located in the adjacent fire section. The night porter went to close the fire doors leading to the hotel wing, and the night nurse returned to the ward to assist the patients in getting out of doors. During the night in question there were 27 guests accommodated on the second floor above the fire. As the bar windows broke, the flames shot up above the windows of the guest room floor. The guests were woken by the fire detector buzzer, by noise or by other guests. Some of them attempted to get out through the main door. However, as the smoke was thick at the bottom of the stairs, the guests exited through two other routes: some of them to a level section of roof and others through the loading bay to the eastern side of the building. However, one guest got out through the main door despite the smoke and suffered from smoke poisoning. Later the fire brigade and the police assisted those on the roof to come down by a ladder. One of the guests received a foot injury while moving on the roof. The first fire brigade units arrived in 12 minutes after the alarm. At that time the fire had not spread outside the bar, so that it could be rapidly extinguished. However, smoke had spread to the restaurant, the main lobby, the meeting rooms on the ground floor and to the ward of patients requiring assistance. The smoke was able to spread to other fire sections because of the faulty functioning of the automatic fire doors, an open ventilation hatch and the deficient insulation of the sectioning walls. The probable cause of the fire was a fault in the start relay of the cooler basin in which beverages were cooled and stored in the drinks bar, as a result of which the refrigerating machine ignited. Recommendations In order to prevent other similar fires and to diminish their consequences, the Accident Investigation Board recommends that the structures of fire sections are improved as regards lift doors, automatic fire doors and the impermeability of sectioning walls. The fire safety of kitchens should be improved through a better attention to order and cleanliness and through improvements in oil cookers. Moreover, all buildings should have reserve fire extinguishers, the audibility and recognisability of evacuating alarms should be improved, fire detectors should be installed in all fire sections and the fire safety of interior construction and decorating materials should be improved. IV7 ALKUSANAT Onnettomuustutkintakeskus päätti käynnistää onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain (373/1985) perusteella virkamiestutkinnan Oulussa sattuneesta kylpylähotellin tulipalosta. Noin viisi kuukautta myöhemmin, , sattui myös Siilinjärven kuntoutumiskeskuksessa tulipalo, jonka tutkijoiksi määrättiin suostumuksensa mukaisesti samat tutkijat Tutkijoina ovat toimineet osastopäällikkö, lääninvalmiusjohtaja Markku Haranne Etelä-Suomen lääninhallituksesta, johtava palotarkastaja, diplomi-insinööri Seppo Männikkö Tampereen aluepelastuslaitokselta ja rikoskomisario Ismo Yijälä Jämsän poliisilaitokselta. Asiantuntijoina ovat toimineet rikosylikonstaapeli Erkki Eskelinen Jyväskylän poliisilaitokselta sekä loppuvaiheessa diplomi-insinööri Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskuksesta. Paikkatutkinnassa molemmissa paloissa ovat avustaneet poliisin teknisten rikostutkimuskeskusten tutkijat. Lisäksi tutkintaa ovat helpottaneet poliisin suorittamat kuulustelut, joiden pöytäkirjat ovat olleet tutkijoiden käytettävissä. Siilinjärvellä sattuneen palon osalta Turvatekniikan keskus (TUKES) on antanut lausunnon sähkölaitepalon syttymissyystä. Tutkimuksen TUKES oli teettänyt keskusrikospoliisin laboratoriossa. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) Kuopion aluetoimisto teki tutkimuksen automaattisten palo-ovien toiminnasta. Molempien palojen tutkinta suoritettiin rinnakkain siten, että tuloksia on voitu yhdistää johtopäätöksissä ja suosituksissa. Johtopäätökset ja suositukset on esitetty tämän tutkintaselostuksen lopussa. Tässä tutkintaselostuksessa esitetään tapahtumat palon aikaan, pelastustoiminnan kulku, tutkinnan eri vaiheet ja onnettomuuteen vaikuttaneiden syiden ja taustatekijöiden analysointi. Lopuksi esitetään suosituksia, jotka toteuttamalla vastaavanlaisia onnettomuuksia voitaisiin mahdollisesti välttää tai lieventää niiden seurauksia. Tutkinnan ensisijaisena tarkoituksena on turvallisuuden parantaminen, joten syyllisyys- ja vahingonkorvauskysymyksiin ei oteta kantaa. Oulun kylpylähotellissa sattuneen palon tutkinnassa kävi ilmi, että savu pääsi leviämään paloosastosta toiseen hissikuilun kautta. Sen vuoksi tutkijat antoivat sisäasiainministeriölle turvallisuusesityksen, jossa havaittu turvallisuuspuute tuotiin viranomaisten tietoon. Turvallisuusesitys on liitteessä 2. Ennen tutkintaselostuksen julkaisemista tämä tutkintaselostus on ollut lausunnolla sisäasiainministeriön pelastusosastolla, ympäristöministeriön asunto- ja rakennusosastolla ja Turvatekniikan keskuksessa (TUKES). Lisäksi tutkintaselostusluonnosta ovat saaneet kommentoida Oulun kaupunki, Siilinjärven kunta, Kuopion aluepalopäällikkö, Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto SHR ry. ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry. Saadut lausunnot ovat tutkintaselostuksen liitteessä 1. Lausunnot on otettu huomioon tutkintaselostusta viimeisteltäessä. Tämä tutkintaselostus on myös Onnettomuustutkintakeskuksen internet-sivuilla osoitteessa V8 9 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... I SUMMARY... III ALKUSANAT...V 1 OULUN KYLPYLÄHOTELLI EDENIN PALO Tiedot onnettomuuskohteesta Oulun kaupungin palo- ja pelastustoimi Onnettomuuden kuvaus Palon syttyminen ja tapahtumat palon alkuvaiheessa Pelastustoiminta Terveydenhuolto, sosiaalitoimi ja henkinen huolto Poliisin toiminta Vahingot Onnettomuuden analyysi Palon välitön syttymissyy Palon laajeneminen Pelastustoiminnan analyysi SIILINJÄRVEN KUNTOUTUMISKESKUKSEN PALO Tiedot onnettomuuskohteesta Siilinjärven kunnan palo- ja pelastustoimi Onnettomuuden kuvaus Palon syttyminen ja tapahtumat palon alkuvaiheessa Pelastustoiminta Terveydenhuolto, sosiaalitoimi ja henkinen huolto Poliisin toiminta Vahingot Onnettomuuden analyysi Palon välitön syttymissyy Palon laajeneminen Pelastustoiminnan analyysi JOHTOPÄÄTÖKSET Oulun kylpylähotelli Edenin palo Siilinjärven kuntoutumiskeskuksen palo VII10 4 SUOSITUKSET LIITTEET Liite 1. Lausunnot Liite 2. Turvallisuusesitys, LÄHDELIITELUETTELO LÄHDELUETTELO VIII11 1 OULUN KYLPYLÄHOTELLI EDENIN PALO Kuva 1. Figure 1. Kylpylähotelli Edenin ja Oulun paloasemien sijainnit. Location of the spa hotel Eden and the fire stations of Oulu. 112 1.1 Tiedot onnettomuuskohteesta Oulun Kylpylähotelli Eden (aikaisemmin Nallikarin Merikylpylä) sijaitsee Hietasaaren kaupunginosassa, noin viiden kilometrin ajomatkan päässä kaupungin keskustasta. Rakennus on valmistunut vuonna Viisikerroksisen rakennuksen kerrosala on m 2 ja tilavuus m 3. Kylpylätoiminnot sijaitsevat rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Kellarikerroksessa on teknisten tilojen lisäksi muun muassa erilaisia hoitoja liikuntatiloja. Ravintolatiloja on ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa kerroksessa yhteensä lähes m 2. Kylpylän yhteydessä omana rakennussiipenä on lisäksi hotelliosa, jossa on majoitushuoneita viidessä kerroksessa. Hotellissa on yhteensä 250 majoituspaikkaa. Rakennuksen paloluokka on palonkestävä (P1). Rakennus on muodostettu paloosastoiksi siten, että ensimmäisen kerroksen allastilat ja niiden pukeutumistilat, toisen kerroksen ravintola ja kolmannen kerroksen baari muodostavat yhden kolmen kerroksen korkuisen palo-osaston; ensimmäisessä kerroksessa aularavintola- ja vastaanottotilat on osastoitu allastiloista. Vastaanottotilan ja allasosaston pukeutumistilojen välissä on paloovi, joka oli ohjattu sulkeutumaan palotilanteessa lämpösulakkeella. Kellarikerroksessa hoitotilat, liikuntatilat, sosiaalitilat ja varastotilat sekä tekniset tilat on muodostettu omiksi palo-osastoiksi. Hotelliosassa kukin majoituskerros on oma palo-osasto. Lisäksi porrashuoneet, hissikuilut ja viidennessä kerroksessa oleva saunaosasto on muodostettu omiksi palo-osastoiksi. Rakennus oli varustettu määräysten mukaisella turva- ja merkkivalaistuksella. Rakennuksessa oli automaattinen paloilmoitin, joka kattoi koko rakennuksen. Ensimmäinen ilmoitus tulipalosta tuli Oulun aluehälytyskeskukseen automaattisesta paloilmoittimesta. Kohteessa oli asianmukainen alkusammutuskalusto, joka käsitti pikapaloposteja ja käsisammuttimia. Kylpylähotelli Edeniin oli tehty suojelusuunnitelma yhteistyössä Oulun palolaitoksen kanssa. Kohteessa oli järjestetty palontorjuntakoulutusta. Kaikki palon aikana alkusammutusta yrittäneet henkilöt eivät olleet osallistuneet koulutukseen. Pelastustoimintaan osallistunutta henkilökuntaa kylpylähotellissa oli kymmenen. Tulipalon aikaan kylpylähotellissa oli noin 300 asiakasta, joista osa oli vain käymässä kylpylässä. Matkaa Oulun pääpaloasemalta on noin 6,5 km ja Tuiran sivupaloasemalta noin 3,5 km. Oulun palolaitoksen toimintavalmiusaika kohteeseen on riskianalyysin mukaan 7 minuuttia. Onnettomuuskohdetta koskevat tiedot on kuvattu onnettomuuden aikaisen tilanteen mukaisina. 213 Kuva 2. Figure 2. Kylpylähotelli Edenin 1. kerros. Palo-osastointi on merkitty paksuilla viivoilla. The 1 st floor of Spa Eden. Fire sections are marked with thick lines. 314 Kuva 3. Figure 3. Kylpylähotelli Edenin 2. kerros. Palo-osastointi on merkitty paksuilla viivoilla. The 2 nd floor of Spa Eden. Fire sections are marked with thick lines. 415 Kuva 4. Figure 4. Kylpylähotelli Edenin 5. kerros. Palo-osastointi on merkitty paksuilla viivoilla. The 5 th floor of Spa Eden. Fire sections are marked with thick lines. 516 1.2 Oulun kaupungin palo- ja pelastustoimi Oulun kaupungissa on vakinainen palokunta. Henkilöstö on sijoitettu kahdelle asemalle, pääpaloasemalle ja Tuiran kaupunginosassa sijaitsevalle sivupaloasemalle. Palokunnan vuorovahvuus on Operatiivista henkilöstöä palokunnassa on yhteensä 99 ja muuta henkilöstöä 38. Sopimuspalokuntana toimii Oulun VPK. Oulussa on tehty riskianalyysi vuonna 1996 ja siinä Kylpylähotelli Eden kuuluu riskialueeseen II. Ensimmäisen toimintakykyisen yksikön tulisi siten saavuttaa kohde 10 minuutin kuluessa hälytyksestä, ja koko peruslähdön tulisi olla paikalla 20 minuutissa. Hälytysohjeen mukaan kohteeseen hälytetään Tuiran peruslähtö, johon kuuluu johtoyksikkö O 3 (1+0+1), Tuiran aseman sammutusyksikkö O 21 (0+1+4), sammutusyksikkö O 12 (0+1+3), säiliöyksikkö O 14 (0+0+1), puomitikas O 161 (0+0+1) ja sairasauto. Palonehkäisytoimintaa Oulussa hoitaa päätoimisesti johtava palotarkastaja, palotarkastaja ja palotarkastusmies. Palotarkastustoimintaan osallistuu lisäksi operatiivinen henkilöstö. Kylpylähotelli Edenissä on suoritettu palotarkastus vuosittain. Oulun kaupungin palo- ja pelastustoimi on edellä kuvattu onnettomuuden aikaisen järjestelmän mukaisena. 1.3 Onnettomuuden kuvaus Palon syttyminen ja tapahtumat palon alkuvaiheessa Ensimmäisen kerroksen aularavintolan avokeittiössä syttyi tulipalo sunnuntaina kello jälkeen. Kylpylän allasbaarissa ja aulan ravintolassa työskennellyt tarjoilija oli alkanut valmistella aularavintolaa toimintakuntoon, jotta se olisi valmis kokin tullessa töihin kello Kytkettyään virran parilaan, rasvakeittimeen ja pitsauuniin hän palasi allasbaarin puolelle. Hetkeä myöhemmin toinen allasosastolla olleista valvojista meni hakemaan itselleen kahvia aularavintolasta ja havaitsi tulen ilmanvaihtohuuvan päällä. Valvoja palasi allasosastolle, jossa hän käski työtoveriaan ottamaan allasosaston sammuttimen ja tulemaan palopaikalle. He yrittivät sammuttaa paloa, mutta sammutin olikin tyhjä. Sammutinta oli käytetty henkilökunnan kertoman mukaan edellisenä päivänä roskakoripalon sammuttamiseen. Sammutusyrityksen jälkeen valvojat käskivät aularavintolassa ja allasosastolla olleita asiakkaita poistumaan. Toinen valvojista katsoi samalla, että onko pukuhuoneessa sammutinta, mutta ei ollut. Keittiölaitteet päälle laittanut tarjoilija havahtui allasbaarissa ollessaan paloilmoittimen ääneen. Hän meni katsomaan tilannetta ja havaitsi keittiössä olevan tulen irti. Koska sammutinta ei ollut käsillä, hän lähti hakemaan seuraavaa sammutinta toisen kerroksen ravintolasta. Sieltä tuli kolme ravintolahenkilökuntaan kuuluvaa hänen mukaansa. 1 Tässä tutkintaselostuksessa käytetään pelastusalan merkintätapaa, jossa päällystön, alipäällystön ja miehistön määrät ilmoitetaan numeroilla +-merkeillä erotettuina. 617 Vastaanotossa työskennelleet virkailijat kuulivat ensin ääniä, joita he eivät tunnistaneet palon aiheuttamiksi. Sitten paloilmoitin alkoi hälyttää. Toinen virkailijoista lähti ohjeiden mukaan paloilmoitinkeskukselle tarkastamaan hälytyksen syytä. Samalla toinen virkailija näki aularavintolasta liekkejä. Hän soitti aluehälytyskeskukseen varmistaen, että kysymys on todellisesta tulipalosta. Hän otti sammuttimen ja lähti kohti palopaikkaa. Virkailija tyhjensi sammuttimen liekkeihin, mutta palo ei sammunut. Sen jälkeen hän kävi toisen henkilökuntaan kuuluvan kanssa hakemassa sammuttimen alemmasta kerroksesta. He eivät kuitenkaan enää voineet palata takaisin palavaan keittiöön runsaan savun vuoksi. Henkilökunta yritti alkusammutusta muistamansa mukaan yhteensä kolmella käsisammuttimella, mutta paloa saatiin hillittyä vain keittiön pinnoilla. Ilmanvaihtokanavassa paloa ei saatu sammumaan. Siksi palo laajeni aina nopeasti uudelleen. Palo sai sellaisen voiman, että henkilökunnan oli poistuttava paikalta. Savunmuodostus oli jo niin voimakasta, että viimeiseksi poistuneet joutuivat pelastautumaan konttaamalla. Paloilmoitinkeskuksella käynyt vastaanottovirkailija lähti vastaanottoon palattuaan hotellin kerroksiin huolehtimaan asiakkaista. Hän kiersi kerrokset ensimmäisestä viidenteen ja ilmoitti asiakkaille tulipalosta ja käski poistua majoitusosan päädyssä olevan varatieportaan kautta. Kun virkailija tuli jälleen aulaan, siellä oli niin paljon savua, että hän joutui palaamaan takaisin ylempiin kerroksiin. Tällöin näihin majoituskerroksiin oli tullut myös kolme muuta henkilökuntaan kuuluvaa, jotka kaikki kehottivat kerroksissa vielä olevia poistumaan pikaisesti. Palokunnan saapumisen aikoihin kerroksissa oli jo sen verran savua, että henkilökuntakin poistui varatien kautta. Sen jälkeen palokunta huolehti jatkoevakuoinnista. Majoituskerroksiin, erityisesti ylimpään, oli levinnyt runsaasti savukaasuja pääosin toisen hissikuilun kautta. Allasosastolle palanneet valvojat evakuoivat siellä olleita uimapukuisia ihmisiä. Ensin oli tarkoitus hakea pukuhuoneesta vaatteet, mutta pian sinnekin tuli niin paljon savua, että ihmiset piti ohjata vähissä vaatteissa ulos. Ihmiset joutuivat olemaan jonkin aikaa, minuuttia, uima-asussa noin +5 C lämpötilassa, kunnes heille saatiin toimitettua pyyhkeitä ja kylpytakkeja. Pian asiakkaat siirrettiin paikalla olleisiin kahteen turistibussiin ja myöhemmin rakennuksen alakerrassa olevaan kokoustilaan. Allasosastolla oli palohetkellä noin 50 asiakasta. Toisen kerroksen ravintolasta tullut tarjoilija palasi takaisin ravintolaan, koska siellä oli vielä kymmenkunta aamiaisasiakasta. Heidät hän ja ravintolassa vielä ollut muu henkilökunta ohjasi turvallista reittiä varatien kautta ulos. Palo oli saanut alkunsa keittiön rasvakeittimestä (öljykeitin). Se leimahti, koska se oli erehdyksessä kytketty lähes tyhjänä päälle. Liekit levisivät välittömästi keittimen yläpuolella noin 40 cm korkeudella olevaan poistoilmakanavaan. Myös huuvan päällä olleita pahvisia hampurilaisrasioita ja paperisia ruokaliinoja syttyi nopeasti. Palo havaittiin varsin nopeasti, ja henkilökunta yritti alkusammutusta. Alkusammutus ei kuitenkaan onnistunut, koska palo oli jo levinnyt ilmanvaihtokanavaan. Alkusammutus viivästyi siksi, että lähin sammutin oli tyhjä. Palo levisi nopeasti keittiötilan rakenteisiin ja kalusteisiin. Palon kehittymistä nopeutti keittiötilan yläpuolella ollut muovinen katos, joka keräsi läm- 718 mön tehokkaasti pienelle alalle. Myös muovikatos syttyi nopeasti. Palo levisi vielä aularavintolan asiakastilaan tuhoten siellä pintarakenteet ja kalusteet. Palo onnistuttiin rajoittamaan aularavintolaan. Savukaasut levisivät nopeasti koko paloosastoon vastaanottotilaan asti. Savukaasut levisivät edelleen muihin palo-osastoihin. Allasosastolle savua pääsi ainakin ilmanvaihtokanavan kautta ja erityisesti pukuhuoneeseen johtavan palo-oven kautta. Palo-ovi oli auki. Se oli varustettu lämpösulakkeella, jonka tehtävänä on sulkea ovi palon sattuessa. Lämpötila ei kuitenkaan näin etäällä noussut niin korkeaksi, että se olisi laukaissut oven kiinni Pelastustoiminta Aluehälytyskeskuksen nauhoituksen mukaan kohteesta tuli automaattisen paloilmoittimen hälytys kello , ja hälytysohjeen mukaisesti tehtävään hälytettiin Tuiran peruslähtö kello Tähän lähtöön kuuluu Oulun pääpaloasemalta johtoyksikkö (O 3), sammutusyksikkö (O 11), säiliöyksikkö (O 14), tikasyksikkö (O 16) ja sairasauto (O 193) sekä Tuiran sivupaloasemalta sammutusyksikkö (O 21) ja säiliöyksikkö (O 24). Koska tilanne varmistettiin tulipaloksi puhelimella nauhoituksen mukaan kello , määräsi Oulun päivystävä palomestari (P 3) hälytettäväksi vielä toisen sammutusyksikön (O 12) pääpaloasemalta. Oulun palolaitoksen yksiköt saapuivat kohteeseen 6-8 minuutin kuluttua hälytyksestä vahvuudella Saavuttuaan kello kohteeseen P 3 määräsi hälytettäväksi vielä Oulun VPK:n sammutusyksikön (O 31) ja säiliöyksikön (O 34). Oulun VPK:n yksiköt olivat onnettomuuspaikalla valmiudessa, mutta ne eivät osallistuneet sammutustoimintaan. Hälytysselosteen hälytyksiä koskevat kellonajat ovat nauhoitustiedoista jonkin verran poikkeavat. Päivystävä palomestari P 3 määräsi toisen yksiköistä O 11 ja O 21 sammuttamaan paloa hotellin sisäänkäynnistä ja toisen ravintolan sisäänkäynnistä. Palokunta sai ravintolan palon hallintaan ja sammutettua varsin nopeasti. Sammutushyökkäys tehtiin ravintolan ikkunoiden kautta, jotka olivat särkyneet juuri ennen sammutustyön aloittamista. Myöhemmin sammutettiin vielä viidennen kerroksen vesikatolla kyteneet rakenteet, jotka olivat syttyneet ilmanvaihtokanavan kautta. Vesikattoa raivattiin sammuttamisen yhteydessä noin 10 m 2. Päivystävä palomestari P 3 antoi heti alkuvaiheessa yksikölle O 12 tehtäväksi varmistaa hotelliasukkaiden pääsy ulos majoitustiloista. Yksikkö siirsi toisesta kerroksesta pyörätuolipotilaan ulos ja haki viidennestä kerroksesta koiran. Tässä vaiheessa majoituskerroksissa ei enää pystynyt liikkumaan ilman paineilmalaitteita. Viidennessä kerroksessa oli suurehkon huoneiston kattoterassilla savun saartamina ihmisiä, mutta heillä ei ollut palon aikana vaaraa. Palomestari kehotti heitä pysymään rauhallisina siellä, ja he pääsivät savutuuletuksen jälkeen rakennuksen sisäkautta ulos. Päivystävä palomestari P 3 ja hotellin johtaja järjestivät tiedotustilaisuuden pääpaloasemalla kello Jälkivahinkojentorjuntaliike aloitti saneeraustyöt välittömästi palon sammuttamisen jälkeen. 819 Kuva 5. Figure 5. Aulabaari ennen paloa. Paloalue on aulan perällä. Lobby bar before the fire. The place which was on fire is at the back of the lobby. Kuva 6. Figure 6. Aulabaari palon jälkeen ennen raivausta. Paloalue on aulan perällä. Lobby bar after the fire. The place which was on fire is at the back of the lobby. 920 Kuva 7. Figure 7. Aularavintolan ulkopuoli palokohdan läheltä. Lobby bar seen from the outside near the place where the fire was. Kuva 8. Figure 8. Vastaanottotila aulabaarin suunnasta. Reception seen from the direction of the lobby bar. 10 Näytä lisää
SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT HELSINGISSÄ 12.-13.2.2014 Sairaalan ja pelastuslaitoksen välinen yhteistyö savunpoistossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos Keijo Kangastie Pelastuspäällikkö SAVUNPOISTO Rakennukseen Lisätiedot Tukimateriaaliin on koottu opetusvideoiden sisältämät opetukset, jotka tulee käydä keskustelunomaisesti läpi, aina kun video on katsottu.
TURVALLISEEN HUOMISEEN perheen pelastautumissuunnitelma 1 Poistu palavasta rakennuksesta, mutta älä mene savuun! Tulipalo yllättää aina, ja huonetilaan alkaa heti muodostua tultakin vaarallisempaa savua. Lisätiedot Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu
Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi Lisätiedot anna minun kertoa let me tell you
anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta Lisätiedot D1/2009Y Tulipalo kerrostalossa Helsingissä 14.3.2009
D-TUTKINTA D1/2009Y Tulipalo kerrostalossa Helsingissä 14.3.2009 Tapahtumatiedot Tapahtuma-aika 14.3.2009 klo 2.40 Tapahtumapaikka Kallio, Helsinki Tapahtuman luonne Asuinkerrostalossa huoneistopalo, joka Lisätiedot HIKLU. Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita. Jarkko Häyrinen Sähköverkkoon kytkettävien palovaroittimien asentaminen
HIKLU Rakenteellinen paloturvallisuus Ohjepäivityksiä Tekeillä olevia ohjeita Ohjetarpeita Jarkko Häyrinen 7.2.2012 Sähköverkkoon kytkettävien Sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla varustettavat Lisätiedot Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta
Onnettomuuksista oppiminen tutkinnan näkökulmasta Onnettomuuksien ehkäisy 2012, Espoo 7.2.2012 Johtaja, dosentti Direktör, docent Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Olycksutredningscentralen Uutisointia: Lisätiedot Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)
SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla Lisätiedot Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena
Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto- Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Hämeenlinnan Seurakuntayhtymä - kiinteistötoimisto Verhonkatu 25-27, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: Lisätiedot Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi
Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi Lisätiedot YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA
Liite 8 YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION POISTUMISSUUNNITELMA ONNETTOMUUKSIA SEKÄ UHKATILANTEITA VARTEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä poistumissuunnitelmasta... 3 2. Toiminta onnettomuus- ja uhkatilanteissa... Lisätiedot 18.9.2014. Turvallisuustutkinta
18.9.2014 Turvallisuustutkinta Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien Lisätiedot Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville
Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction Lisätiedot Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016
Tuulimäen kalliosuojan turvaopas 2016 Viite: Espoon kaupungin Tuulimäen väestösuojan turvallisuussuunnitelma 9.2.2016 Miksi turvallisuusohjeita tarvitaan Tuulimäen kalliosuojan turvaopas on tarkoitettu Lisätiedot Tietoa Joensuun Eliittikisoista
Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali Lisätiedot OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen
OTKESin palontutkinnat, suositukset ja niiden toteutuminen Johtava tutkija Kai Valonen Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos Kuva: Poliisi Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus Lisätiedot Vaaratilanne junaliikenteessä Kirkkonummen ja Masalan asemien välillä 21.3.1996
Tutkintaselostus C 2/1996 R Vaaratilanne junaliikenteessä Kirkkonummen ja Masalan asemien välillä 21.3.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta Lisätiedot sähköpostitse osoitteeseen (allekirjoitettuna ja skannattuna) 2. postitse osoitteeseen:
OHJE 1 (7) POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma (jatkossa toteuttamissuunnitelma) tarkoittaa toiminnanharjoittajan laatimaa suunnitelmaa siitä, Lisätiedot AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS
AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti Lisätiedot esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C
esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Kuopion Musiikkikeskus, Kuopionlahdenkatu 23 C Kunta: Kuopio Päivämäärä: 4.1.2017 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Rakennuskohteen Lisätiedot Vaaratilanne junaliikenteessä Hyvinkään ja Jokelan välillä
Tutkintaselostus C 6/1998R Vaaratilanne junaliikenteessä Hyvinkään ja Jokelan välillä 24.4.1998 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Lisätiedot KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI
KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044 Lisätiedot MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS
Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you. Lisätiedot PALOTURVALLISUUTTA KOTONA
TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin Lisätiedot KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet
KODIN TURVALLISUUS Puutaloalueet päällikkö Tomi Honkakunnas 112 Sivu 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN Noin 310 vakinaista ja noin 450 sivutoimista Lisätiedot ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN
ASUNTOSUUNNITTELU TÄNÄÄN MINIMIASUMINEN JAETUT TILAT HANNU HUTTUNEN 12.12.2016 GOLBAALIT HAASTEET ILMASTON MUUTOS SIIRTOLAISUUS KAUPUNKIEN KASVU KOTOISET HAASTEET UUDET TEKNOLOGIAT ENERGIATEHOKKUUS KESTÄVÄ Lisätiedot Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu
2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta Lisätiedot Pelastuslaitosten palontutkinnassa havaittua
Pelastuslaitosten palontutkinnassa havaittua Ja vähän Onnettomuustutkintakeskukselta 1 Kuka puhuu? Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Suomen palontutkijat ry:n puheenjohtaja Onnettomuustutkintakeskuksen Lisätiedot TURVALLISUUSSUUNNITELMA
TURVALLISUUSSUUNNITELMA Tapahtuma: Osallistujat: Taekwon-do Akatemian leiri noin 200 osallistujaa Ajankohta: 2.11.2007 4.11.2007 Tapahtumapaikka: Järjestäjä: Rajakylän koulu Taekwon-do Akatemia ry ----------------------------------------------------------------------------------- Lisätiedot 17.6.2015 Näkymä museoiden edestä, puutarha musoiden välissä / View from the front of the museums, garden between the museums
17.6.2015 Näkymä museoiden edestä, puutarha musoiden välissä / View from the front of the museums, garden between the museums 17.6.2015 Näkymä suoraan museoiden edestä / View from the front of the museums Lisätiedot KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI
KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2 Lisätiedot TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2
1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA SM-Keskimatka R2 Suunnistuskilpailu SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN TARKOITUS...2 2. YLEISTIEDOT...2 3. HENKILÖSTÖ YHTEYSTIETOINEEN TAPAHTUMA-AIKANA 3 4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT, Lisätiedot HOITOLAITOKSISSA TULIPALO USEAMMIN KUIN JOKA TOINEN PÄIVÄ, AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO PELASTI JA OLISI PELASTANUT IHMISHENKIÄ
HOITOLAITOKSISSA TULIPALO USEAMMIN KUIN JOKA TOINEN PÄIVÄ, AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO PELASTI JA OLISI PELASTANUT IHMISHENKIÄ Yhteenveto hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tukiasunnoissa vuonna 2015 Lisätiedot esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3
esteettömyysselvitys s. 1 / 7 ESTEETTÖMYYSSELVITYS Hankkeen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Opiskelijankatu 3 Kunta: Varkaus Päivämäärä: 13.12.2016 esteettömyysselvitys s. 2 / 7 KOHTEEN YHTEYSTIEDOT Lisätiedot HOITOLAITOKSISSA TULIPALO USEAMMIN KUIN JOKA TOINEN PÄIVÄ, AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO PELASTI JA OLISI PELASTANUT IHMISHENKIÄ
HOITOLAITOKSISSA TULIPALO USEAMMIN KUIN JOKA TOINEN PÄIVÄ, AUTOMAATTINEN SAMMUTUSLAITTEISTO PELASTI JA OLISI PELASTANUT IHMISHENKIÄ Yhteenveto hoitolaitoksissa ja palvelu- ja tukiasunnoissa vuonna 2015 Lisätiedot Onnettomuuksien ehkäisy / TP 4.3.2010
1 Ohje on laadittu yhteistyössä; Helsingin pelastuslaitoksen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa Itä-Uudenmaan pelastuslaitos; Lisätiedot PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL
MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä Lisätiedot POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA
POISTUMISTURVALLISUUDEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Tämä ohje käsittelee pelastuslain 379/2011 20 mukaisen poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman laatimista. Poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelma Lisätiedot PELASTUSSUUNNITELMA. YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi
PELASTUSSUUNNITELMA YRITYSPUISTO LEIVONEN Maitokuja 4, 74700 Kiuruvesi 2 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN YLLÄPITO 3 2. SUUNNITTELUVELVOITE 5 3. HÄTÄILMOITUSOHJE 6 4. ELVYTYSOHJE 7 5. HUOMIOITAVAT VAARATILANTEET Lisätiedot Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data
Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen Lisätiedot Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997
Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen Lisätiedot Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet
2016 Kerrostalon yleisten tilojen palovaroittimet Päijät-Hämeen pelastuslaitos MOk 31.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 1 2 Määritelmiä... 1 3 Palovaroittimien sijoittaminen... 2 4 Palovaroitinjärjestelmän asentaminen... Lisätiedot Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen
Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo Lisätiedot Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112
lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin. Lisätiedot Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta. Piia Manninen HELPE
Asuinkiinteistöjen paloturvallisuudesta Piia Manninen HELPE 22.9.2016 Sisältö Helsingin alueen keikkatilastoja Onnettomuuksien ehkäisy Rakenteellinen paloturvallisuus Palo-osastointi asuinkiinteistössä Lisätiedot Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus
Onnettomuustutkintakeskuksen katsaus Johtava tutkija Kai Valonen Kuva: Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuva: Kymenlaakson pelastuslaitos Kuva: Poliisi ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS VAKAVIEN ONNETTOMUUKSIEN Lisätiedot Uloskäytävät ja lukitukset
2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen... Lisätiedot Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) Pelastuslaitos 48/2014 07.11.2014
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (9) 68 Poistumisturvallisuuden arviointi / Barnavårdsföreningen i Finland r.f., Stenbäckinkatu 7 HEL 2014-009245 T 09 00 00 Poistumisturvallisuusselvitys 18.7.2014 Päätös Lisätiedot Information on preparing Presentation
Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals Lisätiedot PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET
PALOILMOITINKESKUS MC 805 KÄYTTÖ- JA HOITO- OHJEET KUNNOSSAPITO-OHJELMA KESKUKSEN NUMERO : Palo Vika HÄTÄKESKUS : Puh LISMAR OY Telinetie 3 33880 LEMPÄÄLÄ p 03 31249110 f 03 3672116 http//www.lismar.fi Lisätiedot Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka
Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lisätiedot Haluatko polttaa työpaikkasi?
Haluatko polttaa työpaikkasi? VAHINKOKORVAUKSIA 25 2 Miljoonaa euroa 15 1 5 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 6 8 1 12 2 1 VAHINKOMÄÄRIÄ 8 7 6 1 kpl 5 4 3 2 1 Palo Murto Vuoto 88 9 92 94 96 98 2 4 Lisätiedot Mikä on EN81-28? Jumittunut hissiin?
Mikä on EN81-28? Jumittunut hissiin? Me voimme auttaa! Hisselektronik kehittää ja valmistaa elektroniikkaa hissiteollisuudelle. Tuotteet ovat pääasiassa hissipuhelimia sekä langalliseen puhelinverkkoon Lisätiedot Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto
Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän Lisätiedot Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa
Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella Lisätiedot Linja-autojen palot Suomessa vuonna 2001
Tutkintaselostus D 1/2001 Y Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta Lisätiedot Tekniikka ja turvallisuus. Ilpo Leino SPEK
Tekniikka ja turvallisuus Ilpo Leino SPEK 1 Turvallisuus EI ole pelkkää tekniikkaa 2 Turvallisuus ON tekniikkaa 3 Turvallisuus ON tekniikkaa ja OIKEAA asennetta sekä osaamista! 4 Sisäisen turvallisuuden Lisätiedot POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA
POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA Johtaja Matti Orrainen SPEK 15.2.2013 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä Lisätiedot Alueella ei ole päätoimista henkilökuntaa. 041 455 2220 (Petri) 044 344 5866 (päivystäjä)
2 TIETOA LEIRIKESKUKSESTA Alue on tarkoitettu alle 100 henkilön majoittumiseen päärakennuksessa, 6 majoitusmökissä ja asuntovaunuissa / asuntoautoissa. Alueella järjestetään satunnaisesti muutaman tunnin Lisätiedot Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla
Tutkintaselostus D4/2007L Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla 3.2.2007 OH-U454 Ikarus C42B Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan Lisätiedot PELASTUSSUUNNITELMA. 1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT 1.1 Tilaisuuden nimi S-JKL 100 v. suunnistuskilpailut 5.8.2012.
Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön Lisätiedot FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL
FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database... Lisätiedot TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015
1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti Lisätiedot Palonehkäisyn uudet tuulet
pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten Lisätiedot Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen
Palovaroitinjärjestelmät ja sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet Mikael Siitonen 8.11.2011 Uhattuna olleet ja pelastetut henkilöarvot rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa (Hki) Vuosi Tehtävien lukumäärä Lisätiedot Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari
Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu Lisätiedot KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta
KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien Lisätiedot KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2
KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut... Lisätiedot PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA
PALOTURVALLISUUS MAANALAISISSA TILOISSA Esko Mikkola ja Tuomo Rinne VTT Copyright VTT LÄHTÖKOHTIA Maanalaisissa tiloissa tulipalo on erityisen vaarallinen: Poistuminen hidasta (pitkät etäisyydet, nousut, Lisätiedot Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja
Vantaan kaupunki Hakunilan kalliosuojan turvallisuusasiakirja Sisällysluettelo 1) Palvelun tarjoaja ja kohde... 3 2) Turvallisuusasioista vastaava henkilö... 3 3) Ennakoitavat vaaratilanteet ja toimenpiteet Lisätiedot LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus
1 (8) LASTEN KARKAAMISET KUNNALLISESSA PÄIVÄHOIDOSSA VUONNA 2013 - kunnalliset päiväkodit, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus 5 lapsi kiipesi päiväkodin aidan yli, työntekijä kiipesi perässä ja sai Lisätiedot INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI
INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials Lisätiedot OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN
OPAS VIDEOIDEN KÄYTTÖÖN Ransu ja Valtteri opastavat välttämään vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuuksissa. Valtteri Väyrynen on Tampereen aluepelastuslaitoksen koulutussuunnittelija. Tämä opas Lisätiedot Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen. Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä
Lapin pelastuslaitos Tehtävät, vastuu ja varautuminen Lapin alueellinen maanpuolustuskurssi nro 51 Sodankylä 1.2.2017 Martti Soudunsaari Pelastusjohtaja Yksi maamme 22 pelastuslaitoksesta. Lapin liiton Lisätiedot Puu pintamateriaalina_halli
1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää Lisätiedot HOO B00 - B01 HOO B20 - B24
31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar Lisätiedot Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen
Rakennusten paloturvallisuutta koskevan ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen uudistaminen Jorma Jantunen Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Hotelli Käpylä 27.09.2016 Lisätiedot Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja
TOT-RAPORTTI 8/00 Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN oli pysäyttänyt kuorma-autonsa lastausta varten Lisätiedot VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto
VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia, Lisätiedot S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA
S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen Lisätiedot Turvallisuussuunnitelma. Lauttasaaren Kisa-Siskot ry
Turvallisuussuunnitelma Lauttasaaren Kisa-Siskot ry LAUTTASAAREN KISA-SISKOT RY TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2 (6) Sisällysluettelo 1 Turvallisuussuunnitelman tarkoitus... 3 2 Yhdistyksen toiminnan kuvaus... Lisätiedot SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)
Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Lisätiedot 2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle
Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan Lisätiedot Miten estetään liekehtivät tornit rakenteellisella palonsujauksella? Tomas Fagergren
Miten estetään liekehtivät tornit rakenteellisella palonsujauksella? Savukaasujen leviämisen estäminen Luoko palo painetta tai virtausta? Palo aiheuttaa aina ilman laajenemista riippuen palon tehosta ja Lisätiedot ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko
ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus Lisätiedot TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning
TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje Lisätiedot TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS
31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop. Lisätiedot Yhteenveto kynttilöiden sytyttämistä tulipaloista vuosina 2000-2002
1 (12) Yhteenveto kynttilöiden sytyttämistä tulipaloista vuosina 2000-2002 Sisältö Sisältö... 1 1 Johdanto... 2 1.1 Tausta... 2 1.2 Tilastoaineisto... 2 2 Kynttilästä syttyneiden tulipalojen lukumäärä... Lisätiedot Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site
4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, Lisätiedot Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja. Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset
Tulityökurssinjohtajapäivät 22.5.2015 Tulityövahinkoja Sampo Martiskainen Riskipäällikkö/Underwriter Suuret yritykset Palo-, murto- ja vuotovahingot 1988-2013 (kpl) Palovahinkokorvaukset 1988-2013 Kotitaloudet Lisätiedot TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo
TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral, Lisätiedot Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto
Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan Lisätiedot Savua porrashuoneessa. Pelastuslaitosten teematutkinta
Savua porrashuoneessa Pelastuslaitosten teematutkinta Savua porrashuoneessa Asuinrakennusten palovahingoista kerrostalot muodostavat merkittävän osuuden Sekä henkilö- että omaisuusvahingoissa Vuodesta Lisätiedot Onnettomuustietokanta PRONTOn kehittäminen
Onnettomuustietokanta PRONTOn kehittäminen Kati Tillander, VTT Esa Kokki, Pelastusopisto Sisältö Mitä tehtiin ja minkä takia? Tavoitteet ja toteutus Tulokset yleisellä tasolla Mitä jatkossa? 2 1 Motivaatio Lisätiedot VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS