Source: http://docplayer.fi/1914884-Vantaanjoen-valuma-alueen-jatevesiylivuodot-esiselvitys-ja-toimenpideohjelma-helsingin-seudun-ymparistopalvelut.html
Timestamp: 2016-10-23 12:07:32+00:00
Document Index: 19738632

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUODOT. Esiselvitys ja toimenpideohjelma. Helsingin seudun ympäristöpalvelut
VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUODOT. Esiselvitys ja toimenpideohjelma. Helsingin seudun ympäristöpalvelut
Download "VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUODOT. Esiselvitys ja toimenpideohjelma. Helsingin seudun ympäristöpalvelut"
1 VANTAANJOEN VALUMA-ALUEEN JÄTEVESIYLIVUODOT Esiselvitys ja toimenpideohjelma Helsingin seudun ympäristöpalvelut2 3 Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuodot Esiselvitys ja toimenpideohjelma4 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Lisätietoja Mari Heinonen, puhelin Copyright Kansikuva Kartat: Helsingin kaupunki, KMO 102/2010; Maanmittauslaitos, lupa 59/MML/11; SYKE Kuvat: HSY/Aninka Urho MorgueFile Helsinki 20115 Esipuhe Jätevesien viemäröinti ja puhdistaminen on keskeinen osa yhteiskunnan vesiensuojelua. Viemäröintijärjestelmä kuljettaa jätevedet alueelta pois puhdistamoille. Nykyaikaisen ja tehokkaan puhdistuksen seurauksena vesistövaikutukset jäävät normaalitilanteessa vähäisiksi. Voimakkaiden sateiden tai laiterikkojen myötä tilanne voi tilapäisesti muuttua eikä viemäröinti tai puhdistus toimi enää normaalisti. Jätevesien johtaminen vesistöön on ollut poikkeustilanteessa yleisesti käytetty menetelmä koko viemäröinnin historian ajan. Ylivuotojärjestelmien tarkoitus on suojata kiinteistöjä ja infrastruktuuria jätevesitulvilta ohjaamalla jätevesi kellareiden sijasta suoraan vesistöön. Asenteet jätevesipäästöjä kohtaan ovat ajan myötä kiristyneet, ja tarve ylivuotojen vähentämistoimenpiteille on ilmeinen. Niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassakin jätevesipäästöt tuomitaan nykyään täysin. Myös EU:n suhtautuminen jätevesiylivuotoihin on kiristymässä ja lainsäädännön tulkinta on tältä osin kiristymässä. Ylivuotojen johtamistapa on vanha ja vakiintunut, mikä on osaltaan ollut vaikuttamassa ylivuotojen vähentämiseksi tehtävän teknisen kehityksen jähmeyteen ja näköalattomuuteen. Ylivuodoista tiedottaminen on muuttunut avoimemmaksi ja vuorovaikutteiseksi, mikä on nostanut vakiintuneiden käytäntöjen mielekkyyden vesihuoltolaitoksilla uudelleen arvioitavaksi. Tämä raportti on lähtenyt tarpeesta vastata yhteiskunnan muuttuneisiin vaatimuksiin. HSY ja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. ovat lähteneet yhteistyössä alueen vesilaitosten kanssa etsimään keinoja jätevesipäästöjen vähentämiseksi koko Vantaanjoen valuma-alueella ja osaltaan avaamaan seudullista strategiatyötä tärkeän asian eteenpäin saattamiseksi. Tämän raportin on laatinut MMM Aninka Urho. Työtä ovat ohjanneet HSY:stä yksikön päällikkö Mari Heinonen ja osastonjohtaja Tommi Fred sekä Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksestä toiminnanjohtaja Kirsti Lahti ja ympäristöasiantuntija Jari Männynsalo. Lisäksi työtä on käsitelty VHVSY:n jätevesijaoston kokouksissa. Jätevesijaostossa on edustettuna Tuusulan vesihuoltolaitos, Riihimäen Vesi, Hyvinkään Vesi, Nurmijärven Vesi, HSY, Altia Oyj, Helsingin ympäristökeskus, Vantaan ympäristökeskus sekä Uudenmaan ELY-keskus. Työn aikana on lisäksi käyty lukuisia keskusteluja Vantaanjoen eri toimijoiden kanssa. Helsingissä kesäkuun 15. päivänä Jukka Piekkari Toimialajohtaja Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Kirsti Lahti Toiminnanjohtaja Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry.6 7 Tiivistelmäsivu Julkaisija: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Tekijät: Aninka Urho Päivämäärä Julkaisun nimi: Vantaanjoen valuma-alueen jätevesiylivuodot. Esiselvitys ja toimenpideohjelma Tiivistelmä: Vantaanjoen valuma-alueen kunnissa asuu yli miljoona ihmistä. Joki on merkittävä virkistäytymiskohde kalastuspaikkoineen, melontareitteineen ja uimarantoineen. Puhdistamattoman jäteveden joutuminen Vantaanjokeen on viime aikoina saanut paljon huomiota julkisuudessa, sosiaalisessa mediassa sekä kansanedustajienkin keskuudessa. Tämä raportti on Vantaanjoen kuntien yhteistyössä kokoama selvitys nykyisistä toimenpiteistä jätevesipäästöjen ehkäisemiseksi (luvut 2-5) sekä toimenpideohjelmahahmotelma jätevesiylivuotojen vähentämiseksi (luvut 6-7). Työ on toteutettu kunnallisten vesihuoltolaitosten edustajia ja muita asiantuntijoita haastattelemalla. Vantaanjoen valuma-alueen kunnissa jätevesipumppaamot ovat kattavan kaukovalvonnan ja hälytysjärjestelmän piirissä, huoltotoiminta on useimmissa kunnissa järjestelmällisesti organisoitu, ja laitteistot pääosin nykyvaatimusten tasolla. Takaisinvirtauksenestoläppiä on asennettu vesistöjen lähellä sijaitseviin purkuaukkoihin ja muutamassa kunnassa ylivuodot on suljettu. Useilla suurimmista pumppaamoista virransaanti on varmistettu varavoimajärjestelmällä. Kuitenkin on tunnistettu, että etenkin suurilla pumppaamoilla suuren virtaaman yhteydessä syntyvä tekninen vika johtaa nopeastikin vedenpinnan kohoamisen ylivuotorajalle. Vanhoilla alueilla on kiinteistöjä, jotka ohjaavat tontin hulevedet jätevesiviemäriin. Kiinteistöjen pakkoliittäminen hulevesijärjestelmään nähdään ongelmallisena, sillä vesihuoltolaitoksilla ei ole viranomaisen määräysvaltaa, eikä kunnallisilla ympäristöviranomaisten voimavarat riitä asian hoitamiseen. Vesihuoltolaitoksissa toivottaisiin selkeää toimintamallia kiinteistöjen hulevesien hallintaan. Verkostojen saneeraus nähdään vesihuoltolaitoksilla tärkeänä keinona vähentää ylivuotoja. Saneerausmäärää on useimmissa kunnissa tarpeen kasvattaa lähivuosina ensisijaisesti verkoston toiminnallisen kunnon turvaamiseksi. Missä määrin ja millä menetelmin viemärisaneeraus vähentää vuotovesiä, on aihe, jota ei ole tieteellisesti tutkittu. Oletus on, että tiiviiseen, saneerattuun verkostoon vuotovedet eivät pääse sisään. Nykyään laajasti käytössä olevissa kaivamattomissa menetelmissä on kuitenkin juuri verkoston tiiveyden kannalta avoimia kysymyksiä, ja tutkimusta nimenomaan vuotovesien vähentymisen osalta tulisi lisätä. Toimenpideohjelmassa esitetään Vantaanjoen valuma-alueen vesihuoltolaitosten yhteistyöhankkeita, joiden avulla voidaan vähentää jätevesiylivuotoja. Näistä on merkittävimmäksi nostettu saneerauksen vaikuttavuustutkimus, jossa tutkitaan eri saneerausmenetelmien vaikutusta vuotovesien määrään. Kiinteistöliittymien tarkistaminen toimintamallin tavoitteena on helpottaa kuntien ja vesihuoltolaitosten työtä valmistelemalla menettelytapa kiinteistöjen hulevesien ohjaamiseksi pois jätevesiverkosta. Pumppaamojen käyttötietojen analyysityökalut helpottavat pumppaamojen kaukovalvontaa ja mahdollistavat verkoston tukkeumien nykyistä varhaisemman tunnistamisen. Pumppaamojen kapasiteettiselvityksellä osoitetaan jätevesiverkostojen pullonkaulat. Se on myös ilmastonmuutokseen sopeutumisen työkalu. Pumppaamojen tavoitteellisen varustetason määrittelyllä pyritään turvaamaan pumppaamojen toimintavarmuutta erityisesti poikkeustilanteissa. Pumppaamojen tavoitteellinen huolto-, käyttö- ja saneeraustoimintamallilla yhtenäistetään Vantaanjoen alueen vesihuoltolaitosten toimintatapoja, tavoitteena ongelmien ennakointi ja nopea reagointi. Pumppaamojen huolto- ja käyttö benchmarking on keino kouluttaa pumppaamohenkilökuntaa. Vesihuollon ja kalatalouden yhteistyö toimintamallilla parannetaan tiedon kulkua osapuolten välillä esimerkiksi tulevista hankkeista. Tiedotuskampanjan tavoitteena on lisätä kansalaisten tietämystä viemäriverkon toiminnasta ja neuvoa heitä ottamaan yhteyttä vesihuoltolaitokseen häiriö- tai virhetilanteissa. Toimenpideohjelman toteuttaminen edellyttää Vantaanjoen valuma-alueen vesihuoltolaitosten yhteistä Vantaanjoki 2030 vision ja strategian määrittelyä ja siihen sitoutumista. Avainsanat: Jätevesiverkostot, ylivuoto, ohitus, Vantaanjoki, pumppaamo, jätevesipäästö Sarjan nimi ja numero: HSY:n julkaisuja 2/2011 ISBN (nid.) ISSN (nid.) ISSN-L Sivuja: 43 ISBN (pdf) ISSN (pdf) Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, PL 100, HSY, puhelin , faksi Kieli: suomi8 Sammandragssida Utgivare: Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Författare: Aninka Urho Datum Publikationens titel: Bräddning av avloppsvatten i Vanda ås avrinningsområde. Förundersökning och åtgärdsprogram Sammandrag: I Vanda ås avrinningsområde bor över en miljon människor. Ån är med sina fiskeplatser, paddlingsrutter och badstränder ett viktigt rekreationsmål. Utsläpp av orenat avloppsvatten i Vanda å har under den senaste tiden fått mycket uppmärksamhet i offentligheten, sociala medier och bland politiker på hög nivå. Denna rapport har sammanställts i form av ett samarbete av kommunerna kring Vanda å och är en redogörelse över befintliga åtgärder för att förebygga utsläpp av avloppsvatten (kapitlen 2 5) samt ett utkast till åtgärdsprogram för att minska bräddning av avloppsvatten (kapitlen 6 7). Arbetet har genomförts genom intervjuer med representanter för kommunala vattenförsörjningsverk och övriga experter. Pumpstationerna för avloppsvatten i kommunerna i Vanda ås avrinningsområde har täckande fjärrövervakning och larmsystem, serviceverksamheten är i de flesta kommunerna systematiskt organiserad och utrustningen uppfyller till största delen de nuvarande kraven. Spärrklaffar för tillbakaströmning har installerats i utloppsöppningar som finns nära vattendrag och i några kommuner har bräddavloppen stängts. På många av de största pumpstationerna har strömtillförseln säkrats med reservkraftsystem. Man har emellertid identifierat att speciellt på stora pumpstationer leder tekniska fel i samband med starkt flöde snabbt till att vattenytan höjs till bräddningsgränsen. På gamla områden finns fastigheter där tomtens dagvatten leds till spillvattenavloppet. Tvångsanslutning av fastigheter till dagvattensystemet anses vara problematiskt eftersom vattenförsörjningsverken inte har myndigheternas bestämmanderätt och de kommunala miljömyndigheters resurser är otillräckliga för att ombesörja detta. Vattenförsörjningsverken hoppas på en klar handlingsmodell för hanteringen av fastigheternas dagvatten. Enligt vattenförsörjningsverken är saneringen av ledningsnäten ett viktigt medel för att minska bräddning. I de flesta kommuner finns ett behov av att öka saneringarnas omfång under de närmaste åren för att i första hand säkerställa ledningsnätets funktionsskick. I hur stor omfattning och med vilka metoder avloppssaneringen minskar bräddvatten är något som det inte finns vetenskaplig forskning om. Det antas att bräddvatten inte tränger in i ett tätt, sanerat ledningsnät. De i dagsläget vanliga metoderna, där man inte gräver i marken, lämnar dock många frågor öppna när det gäller just ledningsnätets täthet, och särskilt minskningen av bräddvatten borde undersökas mer. I åtgärdsprogrammet presenteras samarbetsprogram för vattenförsörjningsverken i Vanda ås avrinningsområde, med hjälp av vilka bräddningen av avloppsvatten kan minskas. Den undersökning som har lyfts fram som viktigast är en bedömning av saneringens effekt, där man undersöker olika saneringsmetoders inverkan på mängden bräddvatten. Handlingsmodellen Granskning av fastighetsanslutningar har som mål att underlätta kommunernas och vattenförsörjningsverkens arbete genom att utarbeta ett förfaringssätt, med vilket man kan leda fastigheternas dagvatten bort från avloppsnätverken. Analysverktygen för pumpstationernas driftinformation underlättar pumpstationernas fjärrövervakning och hjälper att identifiera stopp i ledningsnätet tidigare än hittills. Med Utredningen av pumpstationernas kapacitet visas avloppsnätverkens flaskhalsar. Den kan också användas som verktyg för anpassning till klimatförändringen. Med Definition av pumpstationernas målsättning för utrustningsnivån försöker man säkerställa pumpstationernas driftsäkerhet speciellt i undantagssituationer. Pumpstationernas målinriktade handlingsmodell för underhåll, drift och sanering förenhetligar handlingssätten vid vattenförsörjningsverken i området kring Vanda å. Målet är att förutse problem och reagera snabbt. Prestandamätning av pumpstationernas underhåll och drift är en metod för att utbilda pumpstationspersonalen. Med handlingsmodellen Samarbete mellan vattenförsörjningen och fiskerinäringen förbättras informationsförmedlingen mellan parterna till exempel i fråga om kommande projekt. Informationskampanjen har som mål att öka medborgarnas kännedom om avloppsnätets funktion och råda dem att ta kontakt med vattenförsörjningsverket vid fel eller störningar. Genomförandet av åtgärdsprogrammet förutsätter att vattenförsörjningsverken i Vanda ås avrinningsområde utarbetar en gemensam Vision och strategi för Vanda å 2030 och binder sig till att följa den. Nyckelord: Avloppsnätverk, bräddning, förbiledning, Vanda å, pumpstation, utsläpp av avloppsvatten Publikationsseriens titel och nummer: HRM publikationer 2/2011 ISBN (hft) ISSN (hft) ISSN-L Sidantal: 43 ISBN (pdf) ISSN (pdf) Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, PB 100, HRM, tfn , fax Språk: finska9 Abstract page Published by: Helsinki Region Environmental Services Authority Author: Aninka Urho Date of publication Title of publication: Wastewater overflow in the catchment area of Vantaa River. Preliminary study and action programme Abstract: There are more than one million inhabitants in the catchment area of Vantaa River. There are fishing sites, canoeing routes and beaches along the river, which makes it an important recreational area. The flow of non-purified wastewater to Vantaa River has attracted a lot of attention in public and the social media and among politicians. This report was prepared jointly by municipalities situated in the area of Vantaa River, stating current actions to prevent wastewater effluents (Chapters 2-5) and outlining an action programme for reducing wastewater overflows (Chapters 6-7). The report was drawn up on the basis of interviews conducted with the representatives of municipal water service utilities and other experts. The wastewater pumping stations in municipalities situated in the catchment area of Vantaa River are connected to an extensive remote surveillance and alarm system, maintenance operations have been organised systematically in most of the municipalities, and the equipment is mainly in line with modern standards. Backflow prevention flaps have been mounted in discharge ports close to water areas, and overflow points have been closed in some of the municipalities. Many of the largest pumping stations have a secondary power system in order to secure power supply. However, it has been found particularly in large pumping stations that if a technical fault occurs when the flow is great, the water level will quickly reach the overflow limit. Some of the properties in old areas direct run-off rainwater from the plot to a sewer. Forcing such properties to connect to the run-off rainwater system is considered problematic, as water utilities have no authority in the matter, and municipal environmental authorities have insufficient resources to deal with the situation. Water utilities are hoping for a clear-cut model for dealing with the issue of run-off rainwater from properties. They consider the renovation of networks an important means for reducing overflow. Most of the municipalities should increase their renovation volumes in the next few years, particularly in order to secure the condition of the network. It has not been investigated scientifically to what extent and by what means sewer renovation will reduce the amount of leakage water. The assumption is that leakage water cannot enter a tight, renovated network. However, there are open questions particularly regarding network tightness in trenchless methods, which are currently in widespread use, and research into reducing the amount of leakage water in particular should be increased. The action programme presents joint projects for water utilities in the catchment area of Vantaa River, by means of which wastewater overflow can be reduced. The most important programme is the Renovation impact research, which investigates the impact of different renovation methods on the amount of leakage water. The aim of the Property access points model is to facilitate the work of municipalities and water utilities by preparing a procedure for directing run-off rainwater from properties away from the wastewater network. Pumping station operation data analysis tools facilitate the remote surveillance of pumping stations and enable network blockages to be detected earlier. The Pumping station capacity survey, in turn, indicates the bottlenecks of wastewater networks. It also acts as a tool for adapting to climate change. The aim of Determining the target equipment standards for pumping stations is to secure the reliability of pumping stations particularly under exceptional circumstances. The purpose of A targetoriented maintenance, operation and renovation model for pumping stations is to harmonise the operating policies of water utilities in the area of Vantaa River, with the aim of anticipating problems and reacting to them fast. Benchmarking for the maintenance and operation of pumping stations is a means of training pumping station personnel. The Water management and fisheries cooperation action model is used to improve the flow of information between the parties concerning future projects, for instance. The aim of Communication campaign is to increase public understanding of the operation of the sewer network and advise them to contact the water utility in the case of a problem or fault. The implementation of the action programme requires defining a joint vision and strategy for the water utilities in the catchment area of Vantaa River for 2030 and becoming committed to them. Keywords: Wastewater networks, overflow, by-pass, Vantaa River, pumping station, wastewater effluent Publication Series title and number: HSY publications 2/2011 ISBN (print) ISSN (print) ISSN-L Pages: 43 Language: Finnish ISBN (pdf) ISSN (pdf) Helsinki Region Environmental Services Authority, PO Box 100, HSY, Tel , Fax10 11 Sisällys 1 Johdanto Selvityksen lähtökohdat Selvityksen laadintatapa ja rajaukset Vantaanjoki nykyään Vesihuolto ja kunnat Jätevesiylivuodot Vantaanjoen vesistössä Verkostoylivuotojen syntymekanismeja Vantaanjoen jätevesiylivuodot julkisessa keskustelussa Vesihuoltolaitosten toimintatavat Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymä Kerava Tuusula Järvenpää Nurmijärvi Hyvinkää Riihimäki Muut kunnat Jätevesiylivuotojen hallintamenetelmät Verkoston saneeraus Viemäriverkoston liitynnät Pumppaamojen toimintavarmuus Tulva-alueiden toimenpiteet Vesihuoltolaitosten yhteiskuntasuhteet Toteutetut jätevesiylivuotojen torjuntatoimenpiteet Toimenpideohjelma Vantaanjoki 2030 visio ja strategia Jätevesiverkoston saneerauksen vaikutus vuotovesiin tutkimushanke Kiinteistöliittymien tarkistaminen -toimintamalli Pumppaamojen käyttötietojen analyysityökalut Pumppaamojen kapasiteettiselvitys Pumppaamojen tavoitteellisen varustetason määrittely Pumppaamojen tavoitteellinen huolto-, käyttö- ja saneeraustoimintamalli Pumppaamojen huolto ja käyttö -benchmarking Vesihuollon ja kalataloustoimijoiden yhteistyö toimintamalli Tiedotuskampanja Ylivuotohankkeiden koordinointi ja ohjaus... 3512 6.12 Hankeyhteenveto Ylivuotojen hallinnan tulevaisuus... 3713 11 1 Johdanto Häiriötilanteista johtuvat puhdistamattoman jäteveden ylivuodot viemäriverkosta vesistöön ovat saaneet viime aikoina paljon huomiota julkisuudessa erityisesti Vantaanjoella. Mielipideilmasto satunnaisia jätevesipäästöjä kohtaan on kiristymässä, ja tiedonkulun läpinäkyvyys ja uudenlainen media lisäävät tietoisuutta päästöistä. Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän sadantaa ja äärevöittävän sääilmiöitä, (Pääkaupunkiseudun 61) mikä tulee myös lisäämään satunnaisia jätevesipäästöjä, mikäli ehkäiseviin toimenpiteisiin ei ryhdytä. Suomen jätevesiverkostojen ikääntyminen haastaa osaltaan vesihuoltolaitokset toimimaan jätevesipäästöjen hallitsemiseksi. Vesihuollon häiriötilanteisiin varautuminen ja riskien hallinnan kehittäminen ovat valtakunnan politiikassa esiin nostettuja tavoitteita (Valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuojelun suuntaviivoista vuoteen 2015 ja Vesienhoidon toteutusohjelma ). Poliittinen paine vähentää verkostojen ylivuotoja on ilmeinen, ja heikkoja signaaleja on ollut esillä myös EU-tasolla. Tämä raportti on Vantaanjoen kuntien yhteistyössä kokoama selvitys nykyisistä toimenpiteistä jätevesipäästöjen ehkäisemiseksi (luvut 2-5) sekä toimenpideohjelmahahmotelma jätevesiylivuotojen vähentämiseksi (luvut 6-7). Luvussa 2. selvitetään raportin laadintatapa sekä kuvataan Vantaanjokea sekä jätevesihuoltoa joen valuma-alueella. Luvussa 3 kuvataan jätevesiylivuotoja sekä teknisestä että yhteiskunnallisen keskustelun näkökulmasta. Luvussa 4. kuvaillaan kuntien toimintatapoja ylivuotojen estämiseksi. Luvussa 5 esitellään ylivuotojen hallinnan keinoja sekä tehdään yhteenvetoa kuntien nykyisistä toimintatavoista. Luvussa 6. esitetään toimenpideohjelma alustavine kustannusarvioineen. Luvussa 7. pohditaan, ylivuotojen hallinnan tulevaisuudennäkymiä ja esitettyjen toimenpiteiden toteuttamisedellytyksiä. 2 Selvityksen lähtökohdat 2.1 Selvityksen laadintatapa ja rajaukset Tämän selvityksen tiedot on koottu ensisijassa Vantaanjoen valuma-alueen kuntien vesihuoltolaitosten henkilöstöä ja muita asiantuntijoita haastattelemalla. Siten on pyritty selvittämään käytössä olevia toimintatapoja ja vireillä olevia hankkeita ja jätevesiylivuotojen vähentämiseksi tai estämiseksi. Tässä selvityksessä keskitytään kunnallistekniikan piirissä oleviin päästöihin. Haja-asutusalueiden aiheuttama kuormitus rajataan tarkastelun ulkopuolelle. Liitteessä 1. on luettelo selvitystä varten haastatelluista henkilöistä. 2.2 Vantaanjoki nykyään Vantaanjoen ympäristö on tiheästi asuttu: joen valuma-alueen kunnissa asuu yli miljoona ihmistä. Joki muodostaa sen tuntumassa asuville ihmisille merkittävän virkistysalueen. Kalastus, melonta, uinti ja ulkoilu ovat tärkeitä joen ja sen lähiympäristön tarjoamia virkistyspalveluja. Vantaanjokea käytetään Helsingin seudun vararaakavesilähteenä, joten joen veden laadulla on merkitystä huoltovarmuudenkin kannalta. Viimeksi Vantaanjoen vettä on käytetty pääkaupunkiseudun vesilaitosten raakavetenä vuonna 2008, kun Päijänne-tunneli oli remontissa. Ihmisen toiminta on vaikuttanut jokeen ja sen sivuhaaroihin vuosisatoja. Uomia on perattu uittoa ja vesiliikennettä varten, jätevesiä on johdettu jokeen puhdistamattomina, koskia on padottu sähköntuotantotar-14 12 peisiin. Maankäytön muutokset ovat muokanneet veden luonnollista virtausta ja veden laatua. Joen virtaamavaihtelut ovat kasvaneet järvien kuivattamisen ja rakentamisen seurauksena. Järvet luonnollisina virtaamia tasaavina altaina puuttuvat Vantaanjoen vesistöstä lähes kokonaan. Nykyään jokiuomaan kohdistettavilla toimenpiteillä pyritään ensisijassa palauttamaan sen luontaisia ominaisuuksia ja kohottamaan sen virkistysarvoja. Jokiuomaa on kunnostettu kalojen kutupaikkojen lisäämiseksi ja kalojen nousun helpottamiseksi tavoitteena palauttaa meritaimen luontaisille elinalueilleen. Joella on merkittyjä melontareittejä sekä kuntien ylläpitämiä uimarantoja. Vantaanjoen merkittävimpiä kuormittajia ovat maatalous, haja-asutuksen kiinteistökohtaiset jätevedet, kuntien jätevedenpuhdistamot ja taajamien hulevedet. Vantaanjoen valuma-alueella ei ole merkittävästi vesistöä kuormittavaa raskasta teollisuutta tai kaivostoimintaa. Jätevedenpuhdistuksen osuus Vantaanjoen kokonaiskuormituksesta on fosforin osalta noin 5 % ja typen osalta noin 13% (taulukko 1). Jätevesien kuormitusosuuden suuret vuosivaihtelut johtuvat suurelta osin muun kuormituksen suuresta vaihtelusta, johon puolestaan vaikuttavat pääasiassa sade- ja tulvatilanteet. Vantaanjoen ekologinen tila on nykyään tyydyttävä ja joen kokonaisfosforipitoisuuden perusteella sen vedenlaatuluokka on niin ikään tyydyttävä (Vahtera et al 2010). Vaikka ylivuotavan veden määrä on vain promilleluokkaa puhdistetun jäteveden määrästä, sillä voi olla paikallisesti suuri merkitys. Puhdistamattoman jäteveden päästö aiheuttaa aina terveysriskin uimareille ja muille virkistyskäyttäjille, ja pahimmillaan jätevesipäästö johtaa eliökuolemiin. Jätevedet Vantaanjoessa vuosina Fosfori (kok P) Typpi (kok N) Yhdyskuntajätevesien 1 kuormitusosuus Vantaanjoen kokonaiskuormituksesta. Tarkasteluajan keskiarvo sekä vaihteluväli. 5,2 % 3,4 % 8,7 % 12,8% 9,6 % - 22,5 % Ylivuotojen osuus Vantaanjokeen lasketun yhdyskuntajäteveden 1 virtaamasta Keskiarvo ja vaihteluväli. 0,26 % 0,1% - 0,5 % Ylivuotojen osuus Vantaanjokeen lasketun yhdyskuntajäteveden 1 ravinnekuormasta. Keskiarvo ja vaihteluväli. 4,5% 2,5% - 10,2% 0,7% 0,4% - 1,6% Taulukko 1. Yhdyskuntajäteveden osuus Vantaanjoen kokonaiskuormituksesta sekä ylivuotojen osuus jätevesivirtaamasta ja ravinnekuormasta. (Vahtera et al. 2010, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys). 1 Yhdyskuntajätevesi: puhdistettu jätevesi sekä puhdistamattoman jäteveden päästöt. 2.3 Vesihuolto ja kunnat Vantaanjoen valuma-alue sijoittuu usean kunnan alueelle: Loppi, Hausjärvi, Riihimäki, Hyvinkää, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Nurmijärvi, Sipoo, Vantaa ja Helsinki. Lisäksi valuma-alueeseen kuuluu Espoosta ja Vihdistä ja Mäntsälästä osia, joissa ei ole viemäriverkostoja. Kunnallisia jätevedenpuhdistamoja on Vantaanjoen alueella 7 kpl. Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle johdetaan Helsingin alueen ja itäisen Vantaan jätevedet. Myös Keravan, Tuusulan ja Järvenpään, Sipoon sekä Pornaisten jätevedet johdetaan erillistä siirtoviemäritunnelia pitkin Keravalta Viikinmäkeen puhdistet-15 13 tavaksi. Riihimäen jätevedenpuhdistamo käsittelee Riihimäen, Lopen ja Hausjärven jätevesiä, ja purkaa puhdistetut jätevedet Vantaanjoen latvoille. Nurmijärvellä on kaksi jätevedenpuhdistamoa, yksi Nurmijärven kirkonkylällä ja toinen Klaukkalassa. Klaukkalan jätevedenpuhdistamo käsittelee pääosan kunnan jätevesistä. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo laskee puhdistetut jätevedet ojan kautta Vantaanjokeen, ja Klaukkalan jätevedenpuhdistamo puolestaan laskee Luhtajokeen. Hyvinkäällä on nykyään käytössä kolme jätevedenpuhdistamoa, joista suurin on Kaltevan puhdistamo. Kaksi huomattavasti pienempää ovat Ridasjärven ja Kaukasten jätevedenpuhdistamot. Kaltevan jätevedenpuhdistamo purkaa puhdistetut jätevedet Vantaanjokeen, Ridasjärven laitos Aulinjoen kautta Ridasjärveen, ja Kaukasten puhdistamo Keravanjokeen. Vantaanjoen valuma-alueen kuntien pääasiallinen viemäröintitekniikka on erillisviemäröinti. Se tarkoittaa, että sade- ja sulamisvedet johdetaan jätevesiviemärijärjestelmän ulkopuolella kaduilta hulevesiviemäriin, avo-ojiin, vesistöihin tai imeytetään maahan. Jätevedenpuhdistamolle pitäisi siis erillisviemäröinnin vuoksi periaatteessa tulla vain jätevesiä. Kuitenkin käytännössä jätevesiverkkoon joutuu aina sade- ja sulamisvesiä tarkistuskaivojen kansista ja verkoston rikkonaisista kohdista. Vedellä kyllästyneestä maasta suotautuu tai tihkuu vettä viemärikaivoihin tai putkistoon. Jätevesiverkostoon ohjataan myös tarkoituksella kuivatus-, sade- ja sulamisvesiä: näin on toimittu etenkin luvuilla jos esim. kiinteistöllä ei ollut mahdollisuutta ohjata sadevesiä maastoon tai imeyttää tontilla, eikä alueella ollut varsinaista hulevesiviemäröintiä. Kuva 1. Vanhankaupunginkoski on suosittu kalastuspaikka.16 14 3 Jätevesiylivuodot Vantaanjoen vesistössä 3.1 Verkostoylivuotojen syntymekanismeja Viemäriverkoston ylivuoto syntyy karkeasti jaotellen kolmesta eri syystä: sateen tai lumen sulamisen yhteydessä syntyvänä tulvaylivuotona, pumppaamon pysähtymiseen johtavan teknisen vian seurauksena, tai viemärin tukkeutumisesta johtuvana ylivuotona. Tulvaylivuodossa sade- tai sulamisvesi pääsee asiattomasti viemäriverkostoon, jolloin järjestelmän kapasiteetti ylittyy, ja jätevesi purkautuu pumppaamon ylivuotokaivosta hulevesivesiviemäriin, ojaan tai luonnonuomaan. Myös vastaanottavan vesistön pinta voi tulvan aikana kohota viemäriverkostoon saakka ja pääsee verkostoon sisälle purkuaukoista tai verkoston vaurioituneista kohdista, mikä johtaa jätevesiverkoston kapasiteetin ylittymiseen ja lopulta siihen, että puhdistamatonta jätevettä valuu vesistöön. Ylivuotojen johtamisen toimintatapa on kehitetty rakennetun ympäristön suojelemiseksi tulvatilanteissa, eli estämään jäteveden purkautuminen kiinteistöihin ja kellareihin. Tulvaylivuodoille on tyypillistä, että vesistöön vuotava jätevesi on normaalia jätevettä laimeampaa, koska siihen on sekoittunut viemäriverkostossa paljon vuotovesiä. Samoin vesistöön päästessään se sekoittuu yleensä keskimääräistä runsaampaan vesimassaan. Siten tulvanaikaisten ylivuotojen haitalliset vaikutukset ovat lievempiä kuin pumppaamojen teknisten häiriöiden yhteydessä, jolloin ylivuotovesi on laimentumatonta, ja virtaama vastaanottavassa vesistössä voi olla vähäinen. Pumppaamon ylivuotoon johtava tekninen vika on tavallisesti sähkökatko tai pumppujen tukkeutuminen. Mikä tahansa tekninen vika, joka pysäyttää pumppaamon toiminnan, voi johtaa nopeastikin pumppaamon ylikuormittumiseen ja ylivuotoon. Viemärin tukkeutumisen aiheuttama ylivuoto on edellä kuvattuja harvinaisempaa. Tukkeutunut viemäri estää jätevesiverkoston normaalin toiminnan ja verkostoon padottunut jätevesi purkautuu lähimmästä mahdollisesta verkoston ylivuotokohdasta ulos. Vuodon havaitseminen on yleensä vaikeampaa kuin pumppaamoylivuodoissa. Jätevesiverkostoissa on yleinen ratkaisu johtaa ylivuoto hulevesijärjestelmään, ja sitä kautta vesistöön. JÄTEVESIYLIVUOTOJEN SYYT JA MÄÄRÄT VANTAANJOELLA VUONNA 2010 lumensulaminen sähkökatko rankkasade tekninen vika muu YHT Jätevesipäästöt verkostosta ja pumppaamoilta, m³ Jätevesipäästöt jätevedenpuhdistamoilta, m³ YHTEENSÄ, m³ Taulukko 2. Ohitusmäärät perustuvat VHVSY:n keräämiin tietoihin. Tiedot ohitusten syistä on pyydetty vesihuoltolaitoksilta. Näytä lisää
Mikko Siukkola JÄTEVESIVIEMÄRISTÖN TULVIMISEEN LIITTYVÄT VASTUUT SEKÄ VAHINKOJEN ESTO JA MINIMOINTI Diplomityö Tarkastajat: dos. Tapio Katko, TkT. Pekka Pietilä Tarkastajat ja aihe hyväksytetty osastoneuvoston Lisätiedot Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin
Anni Voutilainen Kolme näkökulmaa vesiosuuskuntien teknisiin toimintaedellytyksiin Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 27.10.2014 Valvoja: Lisätiedot EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS. Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010. Helsingin seudun ympäristöpalvelut
EUCO2 80/50 EUROOPAN KAUPUNKISEUTUJEN VÄHÄHIILINEN TULEVAISUUS Pääkaupunkiseudun skenaariotyöpajat 5. 8.10.2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut EUCO2 80/50 Euroopan pääkaupunkien vähähiilinen tulevaisuus Lisätiedot Helsingin seudun asuntoraportti 2012
Helsingin seudun asuntoraportti 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut Lisätiedot 7.9.2011. Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen. www.hsl.fi
26 7.9.2011 Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen www.hsl.fi Helsingin seudun lähijunaliikenteen luotettavuuden parantaminen HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun Lisätiedot HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2011 Helsingin Lisätiedot PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012
PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Lisätiedot HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA
HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA 17 2014 HLJ 2015:n vaikutusten arviointiselostus SOVA HSL:n hallitus on päättänyt lähettää luonnoksen lausuntoja ja kannanottoja varten 21.10.2014 17/2014 Lisätiedot LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ. Tapani Touru. Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa
20 2011 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa Tapani Touru Ilmastovaikutusten huomioon ottaminen liikennejärjestelmäsuunnittelussa Lisätiedot Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030
Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 Ilmastonmuutoksen hillintä keskeiseksi osaksi kaupunkien suunnittelua ja päätöksentekoa Ilmastostrategiatyön johtoryhmä: Lisätiedot JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut
JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY VUOTEEN 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Jätteen synnyn ehkäisy vuoteen 2010, JESSE. Hankkeen loppuraportti. Helsingin seudun ympäristöpalvelut Lisätiedot Raideliikenneasemien turvallisuus pääkaupunkiseudulla
Raideliikenneasemien turvallisuus pääkaupunkiseudulla Raideliikenneasemien turvallisuus pääkaupunkiseudulla YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta Opastinsilta Lisätiedot 19.4.2011. Köysirata Kruunuvuorenranta Helsingin kantakaupunki. Esiselvitys. www.hsl.fi
15 19.4.2011 Köysirata Kruunuvuorenranta Helsingin kantakaupunki Esiselvitys www.hsl.fi Köysirata Kruunuvuorenranta Helsingin kantakaupunki HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Lisätiedot OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA
OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna, 17.5.2010 Mari Saartoala OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian Lisätiedot Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet KUHA
28 20.9.2011 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet KUHA www.hsl.fi HLJ 2011 Metropolialueen liikenneinfrastruktuurin Lisätiedot Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla
Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Lisätiedot KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010
KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Lisätiedot Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ. Diplomityö
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kemian- ja biotekniikan laitos Bio- ja ympäristötekniikan laboratorio Vuokko Kurki VESIHUOLLON YLIKUNNALLINEN SOPIMUSPOHJAINEN YHTEISTYÖ Diplomityö Tarkastajat dos. Tapio Lisätiedot 1.9.2011. Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla. www.hsl.fi
21 1.9.2011 Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla www.hsl.fi Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen toimintamallien kehittäminen Helsingin seudulla HSL Helsingin Lisätiedot Asset Management vesihuollossa
ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 61 Asset Management vesihuollossa Kirjallisuustutkimus Tero Välisalo, Minna Räikkönen & Erkki Lehtinen ISBN 951 38 6613 0 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) Lisätiedot Keskisuurten kaupunkien tontinluovutuspolitiikka
Keskisuurten kaupunkien tontinluovutuspolitiikka Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunnan maanmittaustieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo, 26 marraskuu Lisätiedot NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA
Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2025 Päivämäärä LUONNOS 20.2.2015, Rev. 1.4.2015 Työnumero / projektinumero 1510012659 / 5816 NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON Lisätiedot Autojen yhteiskäytön edistäminen Helsingin seudulla, HSL
18 2013 Autojen yhteiskäytön edistäminen Helsingin seudulla, HSL Toinen, tarkistettu laitos (21.11.2013) HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 Lisätiedot Asuinmaaseutu 2007 2010
Asuinmaaseutu 2007 2010 Maaseutuasumisen kehittämisohjelma Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 2/2007 Toimitus: Mia Saloranta Taitto: Keltainen toukokuu / Ben Rydman Kuvat: Jussi Jansson Maa- Lisätiedot Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET
Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma Laura Fomin PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi Lisätiedot Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003
Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2003 Merenkulkulaitoksen tutkimusja kehittämisstrategia ja alustava ohjelma vuodelle 2003 Helsinki 2003 ISSN 1456-9442 ISBN 951-49-0957-7 Merenkulkulaitoksen julkaisuja Lisätiedot LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2005 Viestintä. Viestintäpalvelujen yleistymisen esteet
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2005 Viestintä Viestintäpalvelujen yleistymisen esteet Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 28.2.2005 Tekijät Lisätiedot 1.9.2010. Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla
21 1.9.2010 Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja eri liikkumismuotojen edellytysten seuranta Helsingin seudulla www.hsl.fi Yhdyskuntarakenteen kehityksen Lisätiedot Espoon joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma
5 2012 Espoon joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma Linja-autoliikenteen infrastruktuurin toimenpide-esitykset Espoon joukkoliikenteen luotettavuuden kehittämisohjelma - linja-autoliikenteen Lisätiedot Esteettömyys. ja ikääntyneiden palvelutarve. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:11
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2005:11 Annamari Ruonakoski, Sakari Somerpalo, Juha Kaakinen ja Riitta Kinnunen Esteettömyys ja ikääntyneiden palvelutarve SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ LIIKENNE- Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute