Source: https://www.qmprofi.cz/33/nove-povinnosti-pro-revizni-techniky-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EvD6cPpZTsNI6Pa6q3s92To/?uri_view_type=5
Timestamp: 2020-08-03 17:37:10+00:00
Document Index: 14732531

Matched Legal Cases: ['§ 6', '§ 8', '§ 7', '§ 19', '§ 23', '§ 24', '§ 9', '§ 9', '§ 9', '§ 9']

Nové povinnosti pro revizní techniky | Pøedpisy, normy, vzory a pøíklady z oblasti kvality, ISO a strojních zaøízení.
Nové povinnosti pro revizní techniky
18.4.2019, Ing. Luká¹ Turza, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
NahoruRevize a zkou¹ky
(1) Splnìní po¾adavkù ustanovení § 6 se ovìøuje
stavební zkou¹kou podle pøílohy è. 1 k tomuto naøízení,
tlakovou zkou¹kou podle pøílohy è. 1 k tomuto naøízení,
první zkou¹kou.
(2) Splnìní po¾adavkù ustanovení § 8 se ovìøuje
výchozí revizí,
provozní revizí,
vnitøní revizí,
zkou¹kou tìsnosti,
tlakovou zkou¹kou,
periodickou zkou¹kou.
(3) Lhùty revizí a zkou¹ek podle odstavce 2 písemnì stanoví provozovatel s pøihlédnutím k podmínkám v § 7, dokumentaci dodavatele vyhrazeného tlakového zaøízení, provozní tekutinì a provozním podmínkám. Lhùty nesmí být del¹í, ne¾ jsou uvedené v pøíloze è. 2 k tomuto naøízení, pokud není stanoveno jinak. Odli¹ný zpùsob provedení a odli¹né lhùty revizí a zkou¹ek, které nejsou uvedeny v prùvodní technické dokumentaci výrobce, v technických pøedpisech nebo v technické normì, povoluje povìøená organizace.
(4) Lhùty revizí a zkou¹ek se poèítají od pøedchozí revize a musí být provedeny do posledního dne kalendáøního mìsíce, na který byly stanoveny. Lhùty následných zkou¹ek a revizí vyjma podle písm. d) a e) odst. 2 se poèítají od roku výroby vyhrazeného zaøízení.
(5) Revize provádí a vyhodnocuje a zkou¹ky øídí a vyhodnocuje revizní technik.
(6) Provedení stavebních zkou¹ek a tlakových zkou¹ek po opravách podle odstavce 1 u kotlù s tlakem PS 16 bar a vìt¹ím a tlakových nádob s tlakem PS 25 bar a vìt¹ím bude alespoò 15 dnù pøedem oznámeno povìøené organizaci. Úspì¹nost tìchto zkou¹ek potvrzuje povìøená organizace.
(7) Revizní technik provádìjící nebo øídící a vyhodnocující revize a zkou¹ky zhodnotí nebezpeèí (rizika) vyplývající ze stavu vyhrazeného tlakového zaøízení pro jeho dal¹í provoz a navrhne opatøení nezbytná k zaji¹tìní toho, aby toto zaøízení bylo v daném prostøedí vhodné k úèelu nebo èinnosti, pro které má být pou¾íváno a mohlo být provozováno bez ohro¾ení bezpeènosti osob a majetku.
NahoruStavební zkou¹ka
Stavební zkou¹kou se ovìøuje, zda celkové provedení montá¾e a opravy kotle a tlakové nádoby odpovídá po¾adavkùm tohoto naøízení, konstrukèním podkladùm a podmínkám právních a ostatních pøedpisù k zaji¹tìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci. Bli¾¹í po¾adavky na stavební zkou¹ku jsou uvedené v pøíloze è. 1 k tomuto naøízení.
NahoruPrvní zkou¹ka
Novì vyrobené nádoby na plyny se podrobují první zkou¹ce. Bli¾¹í po¾adavky na první zkou¹ku jsou uvedené v pøíloze è. 2 a pøíloze è. 3 tohoto naøízení.
NahoruVýchozí revize
(1) Výchozí revize se provádí u tlakových nádob a kotlù
nových,
rekonstruovaných nebo opravených vy¾adující vrtání dìr, svaøování, nýtování, popøípadì výrobu nových tlakových èástí,
u nich¾ do¹lo ke zmìnì pou¾ití nebo pøemístìní s výjimkou nádob pojízdných, pøevozných a pøenosných.
(2) Výchozí revize se provádí pøed uvedením do provozu, kterou se ovìøuje stav vyhrazeného tlakového zaøízení a jeho bezpeènostní, a tlakové výstroje a jeho umístìní. O výsledku výchozí revize je sepsána revizní zpráva revizním technikem.
(3) Výchozí revizi zaji¹»uje dodavatel vyhrazeného tlakového zaøízení, pokud není smluvnì stanoveno jinak.
NahoruProvozní revize
(1) Provozní revizí se ovìøuje stav vyhrazeného tlakového zaøízení a jeho bezpeènostní a tlakové výstroje, dodr¾ování podmínek provozu, vedení pøedepsané dokumentace podle § 19 a zaji¹tìní obsluhy vyhrazeného zaøízení odbornì zpùsobilou obsluhou podle § 23 nebo § 24.
(2) Provozní revize se provede v¾dy pøi prvním uvádìní do provozu
kotlù uvedených do provozu, po opravì a po jejich pøemístìní, pokud se nejedná o pøevozné nebo pøenosné kotle,
tlakových nádob uvedených do provozu, po opravì, po jejich pøemístìní, pokud se nejedná o pøevozné nebo pøenosné nádoby.
NahoruVnitøní revize
(1) Vnitøní revizí se ovìøuje stav vyhrazeného tlakového zaøízení z vnitøní i z vnìj¹í strany, pokud je pro tyto úkony konstruováno.
(2) Vnitøní revize se provede v¾dy
byl-li kotel mimo provoz po dobu del¹í ne¾ jeden rok a tlaková nádoba po dobu del¹í ne¾ tøi roky,
po jakékoliv mimoøádné události, která zpùsobila nebo mohla zpùsobit po¹kození tlakového celku kotle nebo tlakové nádoby v rozsahu po¹kození.
NahoruZkou¹ka tìsnosti
(1) Zkou¹kou tìsnosti se ovìøuje tìsnost vyhrazeného tlakového zaøízení a bezpeènostní a tlakové výstroje pøi provozním pøetlaku.
(2) Zkou¹ka tìsnosti se provede v¾dy po otevøení tlakového celku pøed uvedením vyhrazeného tlakového zaøízení do provozu, pokud byla provádìna vnitøní revize nebo úkony údr¾by, které mohly ovlivnit tìsnost tlakového celku. Provádí-li se pøed uvedením vyhrazeného tlakového zaøízení do provozu tlaková zkou¹ka, nemusí se zkou¹ka tìsnosti provádìt.
NahoruTlaková zkou¹ka
(1) Tlakovou zkou¹kou se ovìøuje pevnost a tìsnost vyhrazeného tlakového zaøízení pøi zku¹ebním pøetlaku po montá¾i a opravì tlakového celku podle pøílohy è. 1 k tomuto naøízení, po pøemístìní, v pøípadech stanovených výrobcem a právními a ostatními pøedpisy k zaji¹tìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, ve stanovených lhùtách pøi provozu podle pøílohy è. 2 k tomuto naøízení.
(2) Tlaková zkou¹ka se provádí kapalinou zaøazenou do skupiny 2.
NahoruPeriodická zkou¹ka
Ka¾dá nádoba na plyny se podrobuje periodické zkou¹ce. Zpùsob, rozsah a lhùty periodické zkou¹ky jsou urèeny v pøedpisech pro pøepravu nebezpeèných vìcí.
NahoruRevizní zpráva
(1) Osoba, která provádìla a vyhodnotila revize nebo øídila a vyhodnotila zkou¹ky vyhrazeného tlakového zaøízení podle § 9 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a) a¾ e), vyhotoví o tomto úkonu revizní zprávu.
(2) Ka¾dá revizní zpráva obsahuje
název a sídlo právnické a/nebo jméno a místo podnikání podnikající fyzické osoby, pøípadnì identifikaci fyzické osoby, která revidované vyhrazené tlakové zaøízení provozuje nebo bude provozovat,
popis a vymezení rozsahu revidovaného vyhrazeného tlakového zaøízení,
jméno, podpis a evidenèní èíslo osvìdèení o odborné zpùsobilosti k èinnostem na vyhrazených technických zaøízeních revizního technika, který revizi provedl; v pøípadì elektronického pøedání revizní zprávy musí být elektronický dokument potvrzen uznávaným elektronickým podpisem5),
urèení druhu revize (pravidelná, mimoøádná) a/nebo zkou¹ky,
data zahájení a ukonèení revize a/nebo zkou¹ky, datum vypracování a pøedání revizní zprávy,
soupis pou¾itých mìøících pøístrojù,
seznam informací pou¾itých k provedení revize a/nebo zkou¹ky, vèetnì jejich vyhodnocení ve vzájemných souvislostech,
soupis provedených úkonù (prohlídka, mìøení a zkou¹ení),
namìøené hodnoty, pokud je jimi dokladováno ohro¾ení bezpeènosti a/nebo pokud jsou potøebné pro vyhodnocení zmìn v zaji¹tìní bezpeènosti,
soupis zji¹tìných závad s uvedením poru¹ených ustanovení právních a ostatních pøedpisù k zaji¹tìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci,
slovní vyhodnocení stavu revidovaného vyhrazeného tlakového zaøízení z hlediska splnìní po¾adavkù na jeho bezpeènost, vyjádøené konstatováním, zda je, èi není revidované zaøízení schopno bezpeèného provozu; pokud není, pak je souèástí zprávy odùvodnìní tohoto konstatování,
návrh opatøení, za kterých mù¾e být vyhrazené tlakové zaøízení se závadami v provozu,
potvrzení o pøedání revizní zprávy.
(3) Osoba, která øídila a vyhodnotila revizní zkou¹ku podle § 9 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a) a¾ e) potvrdí, v pøípadì, ¾e vyhrazené tlakové zaøízení vyhovìlo, kladný výsledek v revizní zprávì tak, ¾e uvede
název úkonu podle § 9 a datum jeho provedení,
identifikaèní údaje vyhrazeného zaøízení,
identifikaèní údaje osoby, která záznam vyhotovila (jméno, èíslo osvìdèení), a její podpis.
(4) Osoba, která øídila a vyhodnotila zkou¹ku podle § 9 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. f), vyrazí na nádobu
5) Zákon è. 297/2016 Sb., o slu¾bách vytváøejících dùvìru pro elektronické transakce.
datum provedení zkou¹ky,
otisk razidla.
NahoruRevizní technik a zku¹ební technik pro nádoby na plyny (TNP)
(1) Po¾adavky na vzdìlání a délka praxe na vyhrazených tlakových zaøízeních pro revizní techniky a TNP zku¹ební techniky
ZÁKLADNÍ PO®ADAVKY PRO ÈINNOSTI NA VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAØÍZENÍCH
Základní po¾adavky se uplatòují zpùsobem, který bere v úvahu dosa¾ený stav techniky a obvyklou praxi v dobì návrhu a výroby vyhrazeného tlakového zaøízení, a rovnì¾ technická a ekonomická hlediska, která odpovídají vysokému stupni ochrany zdraví a bezpeènosti.
1. V©EOBECNÉ PO®ADAVKY PRO ÈINNOSTI NA VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAØÍZENÍCH
1. 1. Oprava vyhrazeného tlakového zaøízení musí být navr¾ena a zaøízení opraveno a pøezkou¹eno, popøípadì vystrojeno a instalováno takovým zpùsobem, aby po jeho uvedení do provozu v souladu s informacemi podanými osobou s oprávnìním podle zákona o bezpeènosti provozu vyhrazených technických zaøízení byla zaji¹tìna jeho bezpeènost.
1. 2. Pøi výbìru nejvhodnìj¹ího øe¹ení èinností na vyhrazených tlakových zaøízeních v mezích oprávnìní osoba s oprávnìním podle zákona o bezpeènosti provozu vyhrazených technických zaøízení uplatòuje tyto zásady v uvedeném poøadí:
1. v pøimìøenì dosa¾itelné míøe vylouèit nebo omezit nebezpeèí,
2. uplatnit vhodná ochranná opatøení proti nebezpeèím, která nelze vylouèit,
3. informovat provozovatele o pøípadném zbývajícím nebezpeèí a upozornit ho na nutnost pøijetí vhodných zvlá¹tních opatøení ke sní¾ení nebezpeèí bìhem instalace nebo pou¾ívání.
1. 3. Je-li známa mo¾nost nesprávného pou¾ití vyhrazeného tlakového zaøízení nebo ji lze rozumnì pøedvídat, musí být oprava vyhrazeného zaøízení navr¾ena tak, aby bylo nebezpeèí plynoucímu z nesprávného pou¾ití zabránìno nebo, pokud to není mo¾né, musí být provozovatel pøed takovým zpùsobem pou¾ití vyhrazeného zaøízení vhodnì varován.
1. 4. Pøi navrhování, volbì materiálu a provádìní oprav se postupuje podle oddílu 2. a 3. této pøílohy a oddílu 5 a 7 pøílohy è. 1 naøízení vlády o posuzování shody tlakových zaøízení pøi jejich dodávání na trh, kde se termínem výrobce rozumí ten, kdo vykonává opravu.
2. DAL©Í PO®ADAVKY PRO ÈINNOSTI NA VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAØÍZENÍCH
2.1. Oprava vyhrazeného tlakového zaøízení musí být navr¾ena s ohledem na v¹echny pøíslu¹né èinitele, aby byla zaji¹tìna bezpeènost tohoto zaøízení po celou dobu pøedpokládaného provozu. Do návrhu opravy vyhrazeného tlakového zaøízení je nutné uplatnit èinitele bezpeènosti za pou¾ití komplexních metod, o kterých je známo, ¾e vhodným zpùsobem poèítají s pøimìøenou mírou bezpeènosti vùèi v¹em druhùm poruchy, které pøicházejí v úvahu.
2.2. Návrh zabezpeèující nále¾itou pevnost
Oprava vyhrazeného tlakového zaøízení musí být navr¾ena pro zatí¾ení, které odpovídá jeho pou¾ití a dal¹ím provozním podmínkám.
2.3. Zaji¹tìní bezpeèné manipulace a provozu
2. 3. 1. Pøedepsaný zpùsob provozu vyhrazeného tlakového zaøízení musí vyluèovat jakékoliv rozumnì pøedvídatelné nebezpeèí v provozu tohoto zaøízení. Tam, kde to pøipadá v úvahu, musí být zvlá¹tní pozornost vìnována
a) uzávìrùm a otvorùm,
b) nebezpeèným odfukùm z pojistných armatur,
c) zaøízením, která brání fyzickému vstupu, pokud je ve vyhrazeném zaøízení tlak nebo vakuum,
d) povrchové teplotì s ohledem na pøedpokládané pou¾ití,
2. 3. 2. Zejména vyhrazená tlaková zaøízení vybavená vstupním otvorem musí být opatøena automatickým nebo ruènì ovládaným zaøízením, pomocí nìho¾ provozovatel snadno zjistí, zda je mo¾né otvor bez nebezpeèí otevøít. V pøípadì rychlouzávìru musí být vyhrazené tlakové zaøízení opatøené zaøízením, je¾ zabrání jeho otevøení, pokud tlak nebo teplota tekutiny pøedstavují nebezpeèí.
2. 4. Prostøedky pøezkou¹ení
2. 4. 1. Oprava vyhrazeného tlakového zaøízení musí být navr¾ena a provedena tak, aby bylo mo¾né uskuteènit v¹echna nezbytná pøezkou¹ení k zaji¹tìní bezpeènosti.
2. 4. 2. Tam, kde to je nezbytné pro zaji¹tìní bezpeèného provozu, musí být provedeny vstupní otvory dovolující fyzický pøístup dovnitø vyhrazeného tlakového zaøízení, tak aby bylo mo¾no ovìøit jeho stav.
2. 4. 3. Lze pou¾ít i jiné prostøedky k zaji¹tìní bezpeèného provozu vyhrazeného tlakového zaøízení
a) je-li vyhrazené tlakové zaøízení pøíli¹ malé pro fyzický pøístup do vnitøku tohoto zaøízení,
b) jestli¾e by otevøení vyhrazeného tlakového zaøízení nepøíznivì ovlivnilo jeho obsah,
c) je-li prokázáno, ¾e obsa¾ená látka nepùsobí ¹kodlivì na materiál, z nìho¾ je vyhrazené tlakové zaøízení vyrobeno, a nelze rozumnì pøedpokládat jakékoli jiné degradaèní mechanismy.
2.5. Zaøízení pro odvodnìní, odvzdu¹nìní a pøivzdu¹nìní
Pøi provozu…