Source: http://langor94.hu/jogsz.htm
Timestamp: 2018-11-15 16:55:32
Document Index: 1026021

Matched Legal Cases: ['§ 2016', '§5', '§1', '§ 28', '§ 3', '§1', '§ 3']

LÁNGÕR'94 Kft
2015. évi CCXI. törvény a kéményseprõ-ipari tevékenységrõl
99/2016. (V.13.) Korm. rendelet a kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló törvény végrehajtásáról
21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól ​
A jogszabályok szövegei:
2015. évi CCXI. törvény a kéményseprõ-ipari tevékenységrõl1
Az Országgyûlés a kéményseprõ-ipari tevékenység hosszú távú, zavartalan ellátásának biztosítása, az emberi élet védelme, a vagyonbiztonság, a természeti és épített környezet levegõtisztaságának védelme, a klímavédelem, az energiahatékonyság, valamint a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében a kéményseprõ-ipari tevékenység feltételeinek megteremtése céljából a következõ törvényt alkotja: 1. Értelmezõ rendelkezések
1. § E törvény alkalmazásában 1. égéstermék: tüzelõanyagok elégetésekor keletkezõ termék, amely lehet gáznemû, folyékony, szilárd vagy ezek keveréke; 2. égéstermék-elvezetõ: az épített kémény, az épített vagy szerelt, héjból vagy héjakból álló szerkezet, amely egy vagy több járatot képez, és a tüzelõberendezésben keletkezett égésterméket a tüzelõberendezés égéstermék kiléptetésre szolgáló kivezetésétõl a szabadba vezetheti; 3. gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet, az állam, a helyi önkormányzat és a költségvetési szerv kivételével; 4. használatban lévõ égéstermék-elvezetõ: olyan égéstermék-elvezetõ, amelyre tüzelõberendezés csatlakozik; 5. használaton kívüli égéstermék-elvezetõ: olyan égéstermék-elvezetõ, amelynek összes nyílását befalazták vagy nem éghetõ anyaggal tömören, vagy egyéb nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, valamint a lezárás megfelelõségét a kéményseprõ-ipari szerv vagy a kéményseprõ-ipari szolgáltató által kiállított dokumentum igazolja; 6. idõlegesen használt ingatlan: olyan ingatlan, amelyen lakóhelyet vagy tartózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely szolgáltatási tevékenységet nem folytatnak, és az ingatlanban életvitelszerûen nem tartózkodik senki, és amelynek idõlegesen használt jellegét a kéményseprõ-ipari szervnek az ingatlan tulajdonosa jogszabályban meghatározottak szerint bejelentette; 7. ingatlan használója: az ingatlant ténylegesen használó személy, ennek hiányában vagy ha a használó személye nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa; 8. kéményseprõ-ipari szolgáltató: az a gazdálkodó szervezet, amelynek a gazdálkodó szervezet-típusra irányadó hivatalos nyilvántartásban bejegyzett tevékenységei között a kéményseprõ-ipari tevékenység szerepel, és amelyet a tûzvédelmi hatóság a 7. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásába felvett; 9. légtér-összeköttetés: két vagy több helyiség légterét akkor kell összeköttetésben lévõnek tekinteni, ha közöttük nyílás van és azon nincs fokozott légzárású, automatikusan záródó nyílászáró; 10. nyitott égésterû tüzelõberendezés: olyan tüzelõberendezés, amely az égési levegõt a telepítés helyiségébõl nyeri, és az égésterméke az égéstermék-elvezetõn keresztül a szabadba kerül kivezetésre; 11. önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedõbõl nyíló önálló bejárata van; 12. összekötõ elem: az égéstermék-elvezetõ szakasza, amely a tüzelõberendezést a bekötõnyílással összeköti; 13. sormunka: külön megrendelés nélkül, elõzetes értesítést követõen, rendszeres idõközönként végzett kéményseprõ-ipari tevékenység; 14. tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetõ: olyan égéstermék-elvezetõ, amely a tartalékfûtés célját szolgálja, üzemképes állapotban van, de nincs rácsatlakoztatva tüzelõberendezés; 15. tüzelõberendezés: szilárd, cseppfolyós vagy légnemû energiatermelõ anyaggal üzemelõ berendezés, amelyben a mûködés során égéstermék keletkezik. 2. A kéményseprõ-ipari tevékenységre vonatkozó szabályok
2. § (1) A kéményseprõ-ipari tevékenységet – a 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kivétellel – a) a Kormány által kijelölt szervezet (a továbbiakban: kéményseprõ-ipari szerv) közfeladatként aa) a természetes személy tulajdonában lévõ és gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be nem jegyzett ingatlan esetében, ab) a kizárólag az aa) alpont szerinti ingatlanokból álló társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, amelyben az égéstermék-elvezetõ társasházi osztatlan közös tulajdonban van, ac) az ab) alpont alá nem tartozó társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetében, valamint b) a kéményseprõ-ipari szolgáltató az a) pontban foglaltakon kívüli ingatlanok esetében látja el. (2) A kéményseprõ-ipari tevékenység a) sormunka keretében és b) sormunka keretén kívül ellátandó feladatokból áll. (3) Nem tartozik a kéményseprõ-ipari tevékenység körébe a) az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható összekötõ eleme vagy annak bekötõnyílása, b) a használaton kívüli égéstermék-elvezetõ, valamint c) az az égéstermék-elvezetõ, amelynek elhelyezésére szolgáló épületrészt, épületet jogerõs hatósági döntéssel lezártak vagy életveszélyesnek nyilvánítottak, a döntés visszavonásáig. (4) Sormunka keretében a) az égéstermék-elvezetõ ellenõrzését, szükség szerinti tisztítását; b) az égéstermék-elvezetõ mûszaki felülvizsgálatát; c) a tüzelõberendezés biztonságos mûködéséhez szükséges levegõ utánpótlásának ellenõrzését, figyelembe véve a levegõ utánpótlást befolyásoló mûszaki berendezések, beavatkozások hatását is; d) az égéstermék paramétereinek ellenõrzését; e) az összekötõ elem ellenõrzését és szükség szerinti tisztítását; f) a gáztüzelõ-berendezés mûszaki-biztonsági felülvizsgálata jogszabály szerinti megtörténtének ellenõrzését; valamint g) a szén-monoxid érzékelõ berendezésre vonatkozó mûszaki követelményekrõl szóló miniszteri rendeletnek megfelelõ szén-monoxid érzékelõ berendezés felszerelésére és mûködtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelõ mûködõképességének ellenõrzését kell elvégezni. (5) Sormunka keretén kívül megrendelésre kell elvégezni a) az ingatlan használójának felróható okból elmaradt, sormunkában meghatározott feladatokat; b) az idõszakos ellenõrzések között esetileg felmerülõ, sormunkában meghatározott feladatokat; c) az égéstermék-elvezetõ járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetését; d) a közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkezõ tüzelõberendezések égéstermék-elvezetõjének ellenõrzését, tisztítását; e) a 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetû égéstermék-elvezetõ ellenõrzését, tisztítását, ha annak feltételei adottak; f) az égéstermék-elvezetõvel kapcsolatos mûszaki vizsgálatokat; g) a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezetõ mûszaki megoldás megfelelõségével összefüggõ tervfelülvizsgálatot a benyújtott tervdokumentáció alapján. (6) A kéményseprõ-ipari szerv a kéményseprõ-ipari tevékenységet az (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében az elõzetes írásbeli értesítése szerinti elsõ és második idõpontban térítésmentesen végzi. Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben lévõ, nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében az elõzetes írásbeli értesítés szerinti elsõ és második idõpontban is költségtérítést kell fizetni, amelynek mértéke az elvégzett kéményseprõ-ipari tevékenység költségének az érintett ingatlanra jutó arányának felel meg. A kéményseprõ-ipari szolgáltató az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprõ-ipari tevékenységet megrendelésre, díjfizetés ellenében végzi. (7) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprõ-ipari tevékenységet az ingatlan használója a (4) bekezdés szerinti feladatok ellátása érdekében jogszabályban meghatározottak szerint köteles a kéményseprõ-ipari szolgáltatótól vagy a (11) bekezdés szerinti esetben a kéményseprõ-ipari szervtõl megrendelni. (8) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott feladatok elvégzésének eredményét tartalmazó dokumentum egy példányát a kéményseprõ-ipari szerv, a kéményseprõ-ipari szolgáltató az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának, megrendelés esetén a megrendelõnek igazolt módon átadja. (9) A kéményseprõ-ipari szerv, a kéményseprõ-ipari szolgáltató az égéstermék-elvezetõk és a csatlakoztatott tüzelõberendezések kéményseprõ-ipari tevékenység elvégzéséhez szükséges mûszaki adatairól (a továbbiakban: mûszaki adat) címenként nyilvántartást vezet. (10) A kéményseprõ-ipari szolgáltató a kéményseprõ-ipari tevékenység megkezdése elõtt köteles a tevékenység folytatására irányuló szándékát a székhelye szerint illetékes tûzvédelmi hatóságnak jogszabályban meghatározott módon bejelenteni. (11) A kéményseprõ-ipari szerv látja el a kéményseprõ-ipari tevékenységet megrendelés alapján költségtérítés ellenében az (1) bekezdés b) pontja alá tartozó ingatlanok esetében is, ha a megyei ellátási területen nem mûködik kéményseprõ-ipari szolgáltató. (12) A társasházi és lakásszövetkezeti lakóépületben lévõ ingatlanok (6) bekezdés szerinti tulajdoni viszonyairól a tárgyév január elsejei állapot szerint a kéményseprõ-ipari szerv felhívására a társasház közös képviselõje, valamint a lakásszövetkezet elnöke nyilatkozik. (13) A (6) bekezdés szerinti költségtérítés a társasház, lakásszövetkezeti lakóépület fekvése szerinti települési önkormányzat (a fõvárosban a fõvárosi kerület) bevétele, a (11) bekezdés szerinti költségtérítés, valamint a (16) bekezdés szerinti kiszállási díj – kivéve a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetet – az államháztartás központi alrendszerének bevétele. A költségtérítés, valamint a (16) bekezdés szerinti kiszállási díj – kivéve a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetet – és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsülnek. A költségtérítés, valamint a (16) bekezdés szerinti kiszállási díj megfizetése tekintetében a közös tulajdonban álló ingatlan esetén az egy háztartásban életvitelszerûen élõ tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetén a használók, illetve birtokosok felelõssége egyetemleges. (14) A kéményseprõ-ipari szerv a kéményseprõ-ipari tevékenység elvégzésérõl a társasház, lakásszövetkezeti lakóépület fekvése szerinti települési önkormányzatot (a fõvárosban a fõvárosi kerületet) a feladatvégzést követõ nyolc napon belül értesíti a (6) bekezdés szerinti költségtérítés beszedése érdekében. (15) A költségtérítés megfizetésének felszólítás ellenére történõ elmaradása esetén a kéményseprõ-ipari szerv az állami adóhatóságnál, a települési önkormányzat az önkormányzati adóhatóságnál kezdeményezheti a költségtérítés adók módjára történõ behajtását. (16) Az (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében, ha a sormunkára a kéményseprõ-ipari szerv elõzetes írásbeli értesítése szerinti harmadik idõpontban kerül sor, az ingatlan használója a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvényben foglalt közszolgáltatásért a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díj (a továbbiakban: közszolgáltatási díj) harminc százalékának megfelelõ összegû kiszállási díjat fizet a kéményseprõ-ipari szervnek. 3. § (1) A kéményseprõ-ipari szerv az idõszakos ellenõrzést és a szükség szerinti tisztítást megrendelés nélkül, ütemezett sormunka keretében látja el az ingatlan használójának elõzetes írásbeli értesítése alapján. Ha az ingatlan használójának a jelzett idõpont nem megfelelõ, a kéményseprõ-ipari szerv írásban az elsõ idõponttól számított harminc napon belüli idõszakra esõ második idõpontot jelöl meg, tájékoztatást nyújtva az ingatlan használójának felróható okból elmaradó, sormunkában meghatározott feladatok elvégzésével kapcsolatos ingatlanhasználói kötelezettségekrõl és azok elmulasztásának jogkövetkezményeirõl. Az idõszakos ellenõrzés második idõpontban történõ meghiúsulása esetén a kéményseprõ-ipari szerv és az ingatlan használója harmadik idõpontban állapodnak meg. (2) Ha a kéményseprõ-ipari szerv vagy a kéményseprõ-ipari szolgáltató a tevékenysége során a szakterületét érintõen az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli, a) a helyszínen írásban felszólítja az ingatlan használóját a tüzelõberendezés és az égéstermék-elvezetõ üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére a szabálytalanság megszüntetéséig; b) az a) pont szerinti felszólítás megküldésével haladéktalanul tájékoztatja – a veszély jellegétõl függõen – a hatáskörrel rendelkezõ hatóságot, szükség esetén a földgázelosztót. (3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti hatóság, a földgázelosztó a (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatás alapján megtett intézkedésérõl a kéményseprõ-ipari szervet és a kéményseprõ-ipari szolgáltatót értesíti. (4) A kéményseprõ-ipari szerv kéménytûz vagy szén-monoxid-szivárgás káreseményt követõen térítésmentesen 24 órán belül jogszabályban meghatározott helyszíni mûszaki vizsgálatot végez. Ennek meghiúsulása esetén a kéményseprõ-ipar szerv a helyszíni mûszaki vizsgálatot az ingatlan használójának bejelentése alapján elõre egyeztetett idõpontban végzi el. (5) A (4) bekezdés szerinti helyszíni mûszaki vizsgálatot a kéményseprõ-ipari szolgáltató az ingatlan használójának megrendelésére, díjfizetés ellenében végzi. (6) Az égéstermék-elvezetõ jogszabályban meghatározott általános ellenõrzésénél gyakoribb – sormunka keretén belüli – ellenõrzésének, tisztításának szükségessége és gyakorisága az égéstermék-elvezetõ használati és mûszaki állapota alapján állapítható meg. Az égéstermék-elvezetõ használati és mûszaki állapotát a kéményseprõ-ipari szerv, a kéményseprõ-ipari szolgáltató méri fel és ennek eredményérõl az ingatlan használóját és a tûzvédelmi hatóságot értesíti. 4. § (1) Kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásában az a természetes személy vehet részt, aki büntetlen elõéletû és nem áll a kéményseprõ-ipari szakterületen végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. (2) A foglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges hatósági erkölcsi bizonyítványt a kéményseprõ-ipari szerv vagy a kéményseprõ-ipari szolgáltató részére a természetes személy nyújtja be, vagy írásban felhatalmazza a kéményseprõ-ipari szervet vagy a kéményseprõ-ipari szolgáltatót, hogy a foglalkoztatási jogviszonya érdekében a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl adatot igényeljen. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásában részt vevõ természetes személy büntetlen elõéletû-e, valamint, hogy a kéményseprõ-ipari szakterületen végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e. (3) A kéményseprõ-ipari szerv és a kéményseprõ-ipari szolgáltató a (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a természetes személy foglalkoztatásával összefüggésben a foglalkoztatás idõtartama alatt kezelheti. (4) A kéményseprõ-ipari szerv vagy a kéményseprõ-ipari szolgáltató alkalmazásában lévõ természetes személy, valamint az ennek a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól függetlenül irányítása, ellenõrzése alatt álló gazdálkodó szervezet, továbbá a kéményseprõ-ipari szolgáltató nem vállalkozhat a természetes személyt foglalkoztató kéményseprõ-ipari szerv vagy kéményseprõ-ipari szolgáltató ellátási területén égéstermék-elvezetõ építésére, szerelésére, bélelésére, javítására, kéménydtechnikai termékek forgalmazására vagy más olyan munka elvégzésére, amely a kéményseprõ-ipari szerv vagy a kéményseprõ-ipari szolgáltató által feltárt hiányosság, szabálytalanság megszüntetésére vagy ehhez kapcsolódó termék forgalmazására irányul. 3. Az ingatlan használójának kötelezettségei és jogai
5. § (1) Az ingatlan használója köteles a kéményseprõ-ipari szerv vagy kéményseprõ-ipari szolgáltató e törvényben meghatározott ellenõrzését, vizsgálatát lehetõvé tenni, ha a) olyan tüzelõberendezést üzemeltet, amely égéstermék-elvezetõvel van felszerelve vagy ahhoz csatlakozik; vagy b) tartalék égéstermék-elvezetõt tart fenn. (2) Az ingatlan használója köteles a) a kéményseprõ-ipari szerv vagy a kéményseprõ-ipari szolgáltató 2. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátását lehetõvé tenni és az ehhez szükséges feltételeket biztosítani; b) a kéményseprõ-ipari szervnek a tevékenysége során megadni a családi és utónevét, a lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címét (a továbbiakban: személyes adat), az ingatlan címadatait, valamint a gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, képviselõjének nevét, cégjegyzékszámát vagy egyéb nyilvántartási számát; c) a kéményseprõ-ipari szolgáltatónak a tevékenysége során az ingatlan címadatait megadni; d) a 3. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott esetben a tüzelõberendezés és az égéstermék-elvezetõ üzemeltetését azonnal szüneteltetni; e) a 3. § (2) bekezdésébe nem tartozó szabálytalanságot legkésõbb a következõ ellenõrzés idõpontjáig megszüntetni; f) az idõszakos ellenõrzés 3. § (1) bekezdésben meghatározott második idõpontjától számított harminc napon belül a kéményseprõ-ipari szerv tevékenységét – külön egyeztetést követõen – igénybe venni, ha a kéményseprõ-ipari szerv a második idõpontban sem tudta az idõszakos ellenõrzést elvégezni; g) a jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelõ berendezés ga) mûködõképességét biztosítani, gb) tisztítását, karbantartását a gyártó, annak meghatalmazott képviselõje, az importõr vagy a forgalmazó által meghatározottak szerint elvégezni, gc) kalibrálását a gyártó, annak meghatalmazott képviselõje, az importõr vagy a forgalmazó elõírása szerinti gyakorisággal, annak hiányában legalább ötévente elvégeztetni, valamint gd) a gyártó, annak meghatalmazott képviselõje, az importõr vagy a forgalmazó által meghatározott mûszaki élettartam lejártát követõen a szén-monoxid-érzékelõ berendezést cserélni; h) a jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelõ berendezés vonatkozó mûszaki követelményeknek való megfelelõségét igazoló dokumentumokat, a szén-monoxid-érzékelõ berendezés leszereléséig és használaton kívül helyezéséig megõrizni, és a kéményseprõ-ipari szerv, a kéményseprõ-ipari szolgáltató vagy a tûzvédelmi hatóság ellenõrzése során rendelkezésre bocsátani; i) a 2. § (7) bekezdése alapján a kéményseprõ-ipari szolgáltató tevékenységét igénybe venni; j) a kéményseprõ-ipari tevékenységért az e törvényben vagy külön jogszabályban meghatározott esetben díjat és költségtérítést fizetni. (3) Az ingatlan tulajdonosa köteles a (2) bekezdésben, valamint a (4)–(6) bekezdésben meghatározott feladatok ellátásáról gondoskodni, ha az ingatlan használója ezt az elõírt határidõben nem teszi meg. (4) A helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévõ helyen létesített nyitott égésterû tüzelõberendezés üzemeltetése esetén a) a bölcsõdei, óvodai vagy iskolai ellátás nyújtására szolgáló; b) a vendégéjszaka eltöltésére használt; c) a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást nyújtó bentlakásos intézmény céljára szolgáló; d) a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásra szolgáló; e) a zenés, táncos rendezvények mûködésének biztonságosabbá tételérõl szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó önálló rendeltetési egység használója a tüzelõberendezés helyiségében a jogszabályban meghatározott mûszaki követelményeknek megfelelõ szén-monoxid-érzékelõ berendezés felszerelésére köteles, ha a tüzelõberendezés közösségi térben vagy azzal légtér-összeköttetésben lévõ helyiségben van. (5) A helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévõ helyen létesített nyitott égésterû tüzelõberendezéssel felszerelt új építésû épület akkor vehetõ használatba, ha a tüzelõberendezés helyiségében jogszabályban meghatározott mûszaki követelményeknek megfelelõ szén-monoxid-érzékelõ berendezést helyeztek el. (6) A jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelõ berendezésnek a szén-monoxid érzékelõ berendezésre vonatkozó mûszaki követelményekrõl szóló miniszteri rendeletnek való megfelelõségét a kéményseprõ-ipari szerv, a kéményseprõ-ipari szolgáltató vagy a tûzvédelmi hatóság ellenõrzése során jogszabályban meghatározott módon kell igazolni. (7) Ha a szén-monoxid-érzékelõ berendezés megfelelõségének a (6) bekezdés szerinti igazolása nem történik meg, errõl a kéményseprõ-ipari szerv, a kéményseprõ-ipari szolgáltató értesíti az illetékes piacfelügyeleti hatóságot a szén-monoxid-érzékelõ berendezés típusának, gyártójának, valamint a szén-monoxid-érzékelõ berendezés forgalmazója adatainak megadásával. (8) A nyitott égésterû tüzelõberendezés üzemeltetése során keletkezõ szén-monoxid érzékelésére szolgáló berendezés mûszaki elõírásoknak való megfelelõsége tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve piacfelügyeleti hatóságként jár el jogszabályban meghatározottak szerint. (9) A szén-monoxid-érzékelõ berendezések piacfelügyeleti eljárásai alapján a piacfelügyeleti hatóság nyilvántartja a szén-monoxid-érzékelõ berendezés a) típusát, azonosító jelölését, kiviteli leírását, képét, b) gyártójának nevét, címét, c) a forgalmazójának nevét, címét, d) vonatkozó mûszaki követelményeknek való megfelelõségére vonatkozó információkat. (10) A piacfelügyeleti hatóság a (9) bekezdés szerinti nyilvántartást honlapján közzéteszi. (11) Az ingatlan használója vagy tulajdonosa a kéményseprõ-ipari szolgáltató kéményseprõ-ipari tevékenységével kapcsolatos panaszával – más hatósági eljárásokat megelõzõen – köteles igazolható módon a kéményseprõ-ipari szolgáltatóhoz fordulni. (12) Az ingatlan használója jogosult a kéményseprõ-ipari szervvel és a kéményseprõ-ipari szolgáltatóval elektronikus úton kapcsolatot tartani. 4. A kéményseprõ-ipari szerv és a kéményseprõ-ipari szolgáltató adatkezelése
6. § (1) A kéményseprõ-ipari szerv a kéményseprõ-ipari tevékenység ellátása és a költségtérítési kötelezettség megállapítása érdekében, az ingatlan és az ingatlan tulajdonosának, használójának beazonosítása céljából jogosult az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokat a) az ingatlan használójától, tulajdonosától a helyszínen, b) ingyenesen a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, c) ingyenesen a céginformációs szolgálattól, d) az ingatlan-nyilvántartásból, valamint e) a társasház közös képviselõjétõl, lakásszövetkezeti lakóépület esetében a lakásszövetkezet elnökétõl igényelni, továbbá kezelni. (2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti, az ingatlan-nyilvántartásból történõ adatigénylés a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyvre és földkönyvi kivonatra, valamint a tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles vagy nem hiteles tulajdonilap-másolatra terjed ki. (3) A kéményseprõ-ipari szerv és a kéményseprõ-ipari szolgáltató az égéstermék-elvezetõk és a csatlakoztatott tüzelõberendezések kéményseprõ-ipari tevékenység elvégzéséhez szükséges mûszaki adatairól vezetett nyilvántartásban az ingatlan használójától és tulajdonosától, a tûzvédelmi hatóságtól, vezetékes gázzal üzemelõ tüzelõberendezések esetében a földgázelosztótól vagy a mûszaki biztonsági hatósági feladatot ellátó szervtõl, valamint a tevékenysége ellátása során szerzett, a tevékenységéhez kapcsolódó mûszaki adatokat kezeli. (4) A kéményseprõ-ipari szerv, a kéményseprõ-ipari szolgáltató a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges, a 2. § (9) bekezdésben meghatározott mûszaki adatokat, valamint az 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott adatokat továbbítja a) a tûzvédelmi hatóságnak; b) a 3. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelõen – a hatáskörébe tartozó esetben – a mûszaki biztonsági hatósági feladatot ellátó szervnek is. (5) A kéményseprõ-ipari szerv és a kéményseprõ-ipari szolgáltató az (1) és a (3) bekezdés, valamint az 5. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatokat a kéményseprõ-ipari tevékenységének megszûnéséig kezelheti, és azokat – a kéményseprõ-ipari tevékenységet tovább folytató szervezet részére történt átadást követõen – törli. (6) Az adatszolgáltatást az (1) bekezdésben meghatározott személyek a kéményseprõ-ipari szerv, a (3) bekezdésben meghatározott személyek a kéményseprõ-ipari szerv és a kéményseprõ-ipari szolgáltató részére kötelesek teljesíteni. 5. A kéményseprõ-ipari tevékenységgel kapcsolatos tûzvédelmi hatósági feladatok
7. § (1) Kéményseprõ-ipari szakkérdésekben a hatósági feladatokat a tûzvédelmi hatóság látja el. (2) A tûzvédelmi hatóság hatáskörébe tartozóan a) eljár a 3. § (2) bekezdésében meghatározott, az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetében; b) eljár az ingatlan tulajdonosával szemben az e törvényben és külön jogszabályban a kéményseprõ-ipari tevékenységgel kapcsolatban meghatározott kötelezettség nem teljesítése esetén, és legfeljebb harmincezer forint összegû bírságot szabhat ki; c) eljár az ingatlan használója, tulajdonosa panaszának az 5. § (11) bekezdés szerinti eljárás utáni fennmaradása esetén a panaszokról és a közérdekû bejelentésekrõl szóló törvény alapján; d) a kéményseprõ-ipari szolgáltató által kiállított, a 2. § (8) bekezdése szerinti, a kéményseprõ-ipari tevékenység elvégzésének eredményét tartalmazó dokumentum da) kiadására vonatkozó vitás ügyekben eljár, db) tartalmát kérelemre felülvizsgálja; e) kérelemre felülvizsgálja és megváltoztathatja az égéstermék-elvezetõ használati és mûszaki állapota kéményseprõ-ipari szolgáltató általi, 3. § (6) bekezdése szerinti felmérésének tartalmát. (3) A kéményseprõ-ipari szolgáltató felügyeletét a tûzvédelmi hatóság látja el. (4) A tûzvédelmi hatóság a kéményseprõ-ipari szolgáltatókról nyilvántartást vezet, amely a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza a) a kéményseprõ-ipari szolgáltató képviseletét ellátó természetes személy személyazonosító adatait, b) a kéményseprõ-ipari szolgáltató vagy képviselõje telefonszámát, elektronikus levélcímét, székhelyét és telephelyét, c) a kéményseprõ-ipari tevékenység megkezdésének és befejezésének idõpontját. (5) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartás – a természetes személyazonosító adatok, valamint a kéményseprõ-ipari szolgáltató és képviselõje telefonszámának, elektronikus levélcímének kivételével – közhiteles hatósági nyilvántartásnak minõsül. (6) A (4) bekezdés szerinti nyilvántartásba jogszabályban meghatározott szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeknek megfelelõ azon kéményseprõ-ipari szolgáltató vehetõ fel, amely a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott módon kérte a nyilvántartásba történõ felvételét. A (4) bekezdés szerinti nyilvántartásba fel nem vett kéményseprõ-ipari szolgáltató kéményseprõ-ipari tevékenységet nem végezhet. (7) A tûzvédelmi hatóság a) vizsgálja aa) a kéményseprõ-ipari szolgáltatónál a kéményseprõ-ipari tevékenység szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek fennállását, ab) a kéményseprõ-ipari szolgáltató tevékenységét, b) eljár a kéményseprõ-ipari tevékenységre vonatkozó szabályokat megszegõ kéményseprõ-ipari szolgáltatóval szemben, amely során ba) legfeljebb egymillió-ötszázezer forint összegû bírságot szabhat ki, bb) a tevékenység végzésétõl jogszabályban meghatározott esetekben és idõtartamban eltiltja. (8) A tûzvédelmi hatóság a hatósági eljárásban ellenõrizheti azt is, hogy a kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásában a kéményseprõ-ipari szolgáltatónál közremûködõ természetes személy büntetlen elõéletû-e és a kéményseprõ-ipari tevékenységgel kapcsolatos szakterületen végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e. A hatósági eljárás céljából a tûzvédelmi hatóság adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásában a kéményseprõ-ipari szolgáltatónál személyesen közremûködõ személy büntetlen elõéletû-e, valamint, hogy a kéményseprõ-ipari tevékenységgel kapcsolatos szakterületen végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e. (9) A tûzvédelmi hatóság a (8) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a hatósági eljárás idõtartamára kezelheti. (10) A (2) bekezdés b) pontja és a (7) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti bírság az államháztartás központi alrendszerének bevétele. 6. Felhatalmazó rendelkezések
8. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg2 a) a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó kéményseprõ-ipari szervet, valamint a kéményseprõ-ipari szakkérdésben eljáró elsõ és másodfokú tûzvédelmi hatóságot;3 b) a kéményseprõ-ipari szerv, a kéményseprõ-ipari szolgáltató tevékenysége során észlelt, az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének minõsülõ szabálytalanságok körét, az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendõ hatóságok megjelölését, a kötelezõ értesítés eseteit, valamint a kötelezõ értesítés eljárási szabályait; c) a kéményseprõ-ipari szolgáltatóval és ingatlan tulajdonosával szemben kiszabható bírságon kívüli egyéb jogkövetkezmények körét, valamint a bírság és az egyéb jogkövetkezmények megállapításának elveit és az eljárás rendjét; d) a 7. § szerinti tûzvédelmi hatósági feladatok részletes eljárási szabályait; e) a kéményseprõ-ipari szervnek, kéményseprõ-ipari szolgáltatónak az ingatlan tulajdonosa, használója értesítésével összefüggõ feladatait; f) a szén-monoxid-érzékelõ berendezésekkel összefüggõ piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szervet, valamint a szén-monoxid-érzékelõ berendezéssel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági eljárások részletes szabályait. (2) Felhatalmazást kap a településüzemeltetésért, kéményseprõ-ipari tevékenységért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg4 a) a 2. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott feladatok végzésének szakmai, tárgyi követelményeit, módszereit és a feladatvégzés eljárási rendjét; b) az égéstermék-elvezetõvel kapcsolatos szakmai, mûszaki követelményeket; c) a kéményseprõ-ipari szerv tevékenységéért fizetendõ költségtérítés mértékét, a költségtérítés megfizetésének módját, beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével, az önkormányzati adóhatóság általi behajtásával kapcsolatos részletes szabályokat, továbbá – az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben – a kéményseprõ-ipari tevékenységgel összefüggõ hatósági eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét, a díj és a kiszállási díj megfizetésének módját, valamint a díj és a kiszállási díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat; d) az égéstermék-elvezetõk és a csatlakoztatott tüzelõberendezések kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásához szükséges nyilvántartásának tartalmi elemeit; e) a kéményseprõ-ipari tevékenység végzéséhez szükséges formanyomtatványokat, azok tartalmi követelményeit, és a kitöltésükre, selejtezésükre vonatkozó szabályokat; f) a kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásának rendjét, az égéstermék-elvezetõ általános ellenõrzésének gyakoriságát, valamint az általánostól eltérõ ellenõrzési gyakoriság feltételeit, a kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásához szükséges szakmai feltételeket, valamint a panaszkezelés részletes szabályait, továbbá az ingatlan használójával való kapcsolattartás módját, ideértve az elektronikus kapcsolattartás lehetõségét is; g) az ingatlan tulajdonosának és használójának a kéményseprõ-ipari szerv, a kéményseprõ-ipari szolgáltató 2. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátását biztosító kötelezettségeit; h) a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó szakmunkás szakmai képzésére, továbbképzésére vonatkozó szabályokat; i) a jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelõ berendezésre vonatkozó mûszaki követelményeket, az ilyen szén-monoxid-érzékelõ berendezés megfelelõségének igazolására, hatósági ellenõrzésére vonatkozó szabályokat; j) a kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló statisztikai adatlap tartalmi követelményeit; k) az égéstermék-elvezetõvel kapcsolatos hatósági eljárások szabályait; l) a kéményseprõ-ipari szolgáltató kéményseprõ-ipari tevékenység végzéséhez szükséges szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeket, valamint a nyilvántartásba vétel eljárási rendjét és az ahhoz szolgáltatandó adatok körét és módját; m) a 2. § (4) bekezdése szerinti feladatok 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében történõ elvégzésének a kéményseprõ-ipari szolgáltatótól való megrendelésére vonatkozó szabályokat; n) a kéményseprõ-ipari szerv és a kéményseprõ-ipari szolgáltató közötti, a tevékenység ellátásához szükséges adatok és dokumentumok átadásának rendjét. 7. Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések
9. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba. (2) Az 1–5. §, a 7–8. § és a 12. § 2016. július 1. napján lép hatályba. 10. § (1) A kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján kötött, e törvény hatálybalépésekor hatályban lévõ közszolgáltatási szerzõdés (a továbbiakban: közszolgáltatási szerzõdés) esetében a helyi önkormányzat e törvény hatálybalépésétõl számított huszonegy napon belül dönt, hogy a) a közszolgáltatási szerzõdés alapján annak lejártáig a közszolgáltatást biztosítja, vagy b) a közszolgáltatást 2016. július 1-tõl nem biztosítja és a közszolgáltatási szerzõdést felmondja, a kéményseprõ-ipari tevékenységet pedig a 2. § (1) bekezdés szerinti kéményseprõ-ipari szerv, kéményseprõ-ipari szolgáltató látja el. (2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdés szerinti döntésérõl e törvény hatálybalépésétõl számított harminc napon belül a kéményseprõ-ipari szervet írásban vagy elektronikus úton értesíti. (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kéményseprõ-ipari tevékenységet a közszolgáltatási szerzõdés alapján végzõ – a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény szerinti – közszolgáltatóra (a továbbiakban: közszolgáltató) és tevékenységére a kéményseprõ-ipari szolgáltatóra e törvényben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni. (4) A kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján kötött, e törvény hatálybalépésekor hatályban lévõ közszolgáltatási szerzõdés idõbeli hatályát meghosszabbítani vagy ahelyett új közszolgáltatási szerzõdést kötni nem lehet. Nem köthetõ új közszolgáltatási szerzõdés akkor sem, ha e törvény hatálybalépésekor a közszolgáltatási szerzõdés már nincs hatályban. (5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a helyi önkormányzat a kéményseprõ-ipari közszolgáltatást a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében a közszolgáltató elõzetes írásbeli értesítése szerinti elsõ és második idõpontban térítésmentesen, az elõzetes írásbeli értesítés szerinti harmadik idõpontban pedig a 2. § (16) bekezdése szerinti díjért biztosítja. A 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben lévõ, nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásért a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek mértéke az elvégzett kéményseprõ-ipari közszolgáltatás költségének az érintett ingatlanra jutó arányának felel meg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásért a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott, 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díjat kell fizetni. (6) A közszolgáltatási szerzõdés megszüntethetõ a) rendes felmondással, e törvény hatálybalépésétõl számított legalább hat hónap felmondási idõvel abban az esetben is, ha a közszolgáltatási szerzõdés ezt nem teszi lehetõvé, b) közös megegyezéssel, valamint c) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben rendkívüli felmondással. (7) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közszolgáltatási szerzõdést a felek e törvény hatálybalépésétõl számított harminc napon belül módosítják annak érdekében, hogy a közszolgáltatási szerzõdés 2016. július 1-tõl megfeleljen az e törvényben meghatározott, a közfeladat ellátására vonatkozó szabályoknak. Nem kell a közszolgáltatási szerzõdést módosítani, ha a felek közös megegyezése alapján úgy szûnik meg a közszolgáltatási szerzõdés, hogy annak alapján 2016. július 1-jét követõen a közszolgáltató nem nyújt közszolgáltatást. (8) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közszolgáltatási szerzõdés hatályának idõtartama alatt a kéményseprõ-ipari tevékenységet a közszolgáltató látja el. (9) A közszolgáltatási szerzõdés megszûnése után kéményseprõ-ipari tevékenység kizárólag e törvény elõírásai szerint végezhetõ. (10) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a helyi önkormányzat a központi költségvetésbõl igényelheti a közszolgáltatás 2015. július 1-i állapot szerinti közszolgáltatási díjának megfelelõ összeget. Az igényelhetõ összeget a közszolgáltatási díjból befolyó bevétel csökkenti. (11) A közérdekû szolgáltató – az egyes közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2013. évi CXXXIV. törvény alapján – átmeneti ellátásra történõ kijelölésével kapcsolatos hatósági határozatok 2016. július 1-jén hatályukat vesztik. (12) A 2016. július 1-jén folyamatban lévõ, a 2. § (5) bekezdése szerinti feladatokat – az (1) bekezdés a) pontja szerinti eset kivételével – a) a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kéményseprõ-ipari szerv, b) a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kéményseprõ-ipari szolgáltató végzi el a feladat megrendelésének idõpontjában hatályban lévõ jogszabályban meghatározott díj ellenében. (13) A kéményseprõ-ipari közszolgáltató az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a helyi önkormányzat döntésétõl számított hatvan napon belül a) a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás ellátása során birtokába került adatokból összeállított, a kéményseprõ-ipari közszolgáltatással összefüggõ valamennyi dokumentumot és nyilvántartást; b) a kéményseprõ-ipari közszolgáltatással összefüggõ, lezárt vagy folyamatban lévõ ügyek dokumentumait és nyilvántartásait; c) kéményseprõ-ipari közszolgáltatással érintett ingatlanok címét, valamint az ingatlan használójának és tulajdonosának személyes adatait az illetékes kéményseprõ-ipari szerv részére – a (14) bekezdésben foglalt kivétellel – elektronikus formában átadja az elektronikus adathordozón alkalmazott szoftverek és azok szolgáltatójának megnevezésével. (14) A (13) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésekor csak papír alapon 2010. január 1. napjától rendelkezésre álló dokumentumokat – a számlák, nyugták kivételével – a kéményseprõ-ipari közszolgáltató az illetékes kéményseprõ-ipari szerv részére 2016. július 1. napjáig rendezett formában, iratjegyzékkel adja át. (15) A (13) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítését követõen elvégzett kéményseprõ-ipari közszolgáltatással kapcsolatos, a (13) bekezdésben meghatározott adatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat a kéményseprõ-ipari közszolgáltató a kéményseprõ-ipari szerv részére a (13) bekezdésben meghatározott módon 2016. július 1-ig adja át. (16) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 2016. július 1-ig a kéményseprõ-ipari tevékenységet a közszolgáltató látja el. (17) A kéményseprõ-ipari szerv e törvény hatálybalépésétõl nyilatkoztathatja az ingatlan használóját a helyszínen a 2. § (1) bekezdésben foglaltakról, az 5. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adatokról. A kéményseprõ-ipari szerv 2016. július 1-jéig, azt követõen pedig a nyilatkozat-felvételt követõ harminc napon belül a 2. § (1) bekezdés b) pontjába tartozó ingatlanok használóját és a kéményseprõ-ipari szolgáltatót értesíti. 8. Az Európai Unió jogának való megfelelés
11. § (1) Ez a törvény a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. (2) A törvény tervezetének a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént. 9. Módosító és hatályon kívül helyezõ rendelkezések
12. §5 1 A törvényt az Országgyûlés a 2015. december 1-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. december 12. 2 Lásd a 99/2016. (V. 13.) Korm. rendeletet. 3 Lásd a 401/2015. (XII. 15.) Korm. rendeletet. 4 Lásd a 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletet. 5 A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló törvény végrehajtásáról
A Kormány a kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a 2. § (10) bekezdés, a 3. § (7) és (8) bekezdés és a 10. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 6. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a 7. § és a 11. § (2) bekezdés tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, a 8. § tekintetében a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés g) pontjában, a termékek piacfelügyeletérõl szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény 30. § (1) bekezdés a) pontjában, a 9. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 12.4. és 17. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a 11. § (1) bekezdés tekintetében a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában, a 11. § (4) bekezdés tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 1. Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén értesítendõ hatóságok és a kötelezõ értesítés esetei
1. § (1) A kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) szerinti kéményseprõ-ipari szerv és kéményseprõ-ipari szolgáltató (a továbbiakban együtt: kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó) a) a nem megfelelõ tömörségû, használatban lévõ égéstermék-elvezetõ, b) a használatban lévõ vagy tartalék égéstermék-elvezetõ nem megfelelõ állékonysága, c) a tüzelõberendezés mûködése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszaáramlása, d) a ki nem égethetõ, használatban lévõ égéstermék-elvezetõ belsõ felületén lerakódott szurokréteg, e) a szilárd tüzelõanyaggal üzemeltethetõ tüzelõberendezéshez csatlakozó használatban lévõ égéstermék-elvezetõnél az E–F tûzvédelmi osztályú – nád, szalma, fazsindely és egyéb éghetõ anyagú – tetõhéjalás esetén a szikrafogó hiánya, f) a B–F tûzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezetet – a falába beépítve – tartalmazó égéstermék-elvezetõ használata, g) a jogszabály szerinti mûszaki vizsgálat nélkül vagy a mûszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelõ minõsítés ellenére mûködtetett égéstermék-elvezetõ használata, h) a nem megfelelõen rögzített, tûzveszélyt jelentõ, nem megfelelõ anyagú vagy nem megfelelõ tömörségû összekötõ elem, i) a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelõ záródása, vagy j) az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma miatti – az életet és a vagyonbiztonságot közvetlenül fenyegetõ – veszély észlelése esetén soron kívül, de legkésõbb három munkanapon belül értesíti az elsõ fokú tûzvédelmi hatóságot, valamint gázfogyasztó készülék esetében a földgázelosztót. (2) Ha az (1) bekezdés szerinti valamely esetben a helyszínen nem kéményseprõmester jár el, az értesítés szakmai indokoltságát (az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyét jelentõ hiba fennállását) az ellenõrzést vagy vizsgálatot végzõ személy a felette szakmai felügyeletet gyakorló, a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátónál foglalkoztatott kéményseprõmesterrel a helyszínrõl egyezteti. Az egyeztetés megtörténtét a Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentumban fel kell tüntetni. Az értesítés elküldése elõtt annak indokoltságát a kéményseprõmester aláírásával igazolja. A kéményseprõmester aláírása nélkül az értesítés nem küldhetõ el. 2. A kéményseprõ-ipari tevékenységgel összefüggõ hatósági eljárás rendje
2. § (1) Ha a tûzvédelmi hatóság a Kstv. 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tájékoztatást követõen megállapítja, hogy az ingatlan használója és az ingatlan tulajdonosa nem azonos, három napon belül írásban értesíti az ingatlan tulajdonosát is az 1. §-ban foglaltakról és az égéstermék-elvezetõ használatának a Kstv. 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tilalmáról. (2) A tûzvédelmi hatóság a Kstv. 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tájékoztatást követõ harminc napon belül ellenõrzi az ingatlanhasználó Kstv. 5. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettségének teljesítését. Ha a tûzvédelmi hatóság megállapítja, hogy az ingatlan használója az égéstermék-elvezetõt a tilalom ellenére üzemelteti és az üzemeltetés az életet és a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyezteti, az ingatlan tulajdonosával szemben tûzvédelmi bírságot szab ki a tûzvédelmi bírságról szóló kormányrendelet rendelkezései szerint. (3) A tûzvédelmi hatóság megtiltja az égéstermék-elvezetõ üzemeltetését, ha az ingatlan tulajdonosa a hatóság felhívására az elõírt határidõben sem tesz eleget a Kstv. 5. § (3) bekezdés alapján fennálló, a Kstv. 5. § (2) bekezdés a) és e) pontjában foglalt kötelezettségének. (4) A tûzvédelmi hatóság (3) bekezdés szerinti tiltását követõen az égéstermék-elvezetõ akkor üzemeltethetõ újra, ha a szabálytalanságot megszüntették, és azt a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a Kstv. 2. § (8) bekezdésben meghatározott dokumentumban igazolja. A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a Kstv. 2. § (8) bekezdésben meghatározott dokumentum másolatát a tûzvédelmi hatóság részére a kiállítástól számított három munkanapon belül továbbítja. (5) A tûzvédelmi hatóság kérelemre hatósági eljárásban vizsgálja ki a kéményseprõ-ipari szolgáltató által kiállított, a Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti, a kéményseprõ-ipari tevékenység elvégzésének eredményét tartalmazó dokumentum kiadásával, valamint a Kstv. 3. § (6) bekezdése szerinti felmérésrõl szóló értesítéssel kapcsolatos vitás ügyeket, és azok tartalmát felülvizsgálja. (6) Az (5) bekezdésben meghatározott eljárás megindítására irányuló kérelem a Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentum, illetve a Kstv. 3. § (6) bekezdése szerinti felmérésrõl szóló értesítés kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül nyújtható be a tûzvédelmi hatósághoz. A kérelemhez mellékelni kell a dokumentum, illetve értesítés másolatát és az elsõ fokú hatósági eljárásért fizetendõ eljárási illeték megfizetését igazoló okiratot. (7) Ha a tûzvédelmi hatóság az (5) bekezdés szerinti eljárása során megállapítja, hogy a kéményseprõ-ipari szolgáltató nem tett eleget a Kstv. 2. § (8) bekezdése, illetve a Kstv. 3. § (6) bekezdése szerinti kötelezettségnek, határozatban állapítja meg a dokumentum három munkanapon belül történõ kiadásának kötelezettségét. A tûzvédelmi hatóság a (6) bekezdés szerinti kérelmet elutasítja, ha a Kstv. 2. § (8) bekezdése, illetve a Kstv. 3. § (6) bekezdése szerinti dokumentumot a kéményseprõ-ipari szolgáltató kiadta. (8) Ha a tûzvédelmi hatóság a Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentum, illetve a Kstv. 3. § (6) bekezdése szerinti értesítés kérelemre lefolytatott felülvizsgálata során megállapítja, hogy annak tartalma nem megfelelõ, és a dokumentum kiállításának alapjául szolgáló kéményseprõ-ipari feladat elvégzésének idõpontjában fennálló adat rendelkezésre áll, határozatban módosítja a dokumentum tartalmát. Ha a dokumentum módosításához nem áll rendelkezésre minden adat, a tûzvédelmi hatóság határozatban kötelezi a kéményseprõ-ipari szolgáltatót a dokumentum alapjául szolgáló, a Kstv. 2. § (4) vagy (5) bekezdésében, illetve a Kstv. 3. § (6) bekezdésében meghatározott feladat ismételt elvégzésére. (9) Az (5) bekezdésben meghatározott eljárást lezáró döntést a kérelmezõ ügyféllel és a kéményseprõ-ipari szolgáltatóval is közölni kell. (10) A tûzvédelmi hatóság a panaszokról és a közérdekû bejelentésekrõl szóló törvény alapján – a (6)–(9) bekezdésben foglaltak megfelelõ alkalmazásával – a) eljár az ingatlan használójának, tulajdonosának a kéményseprõ-ipari szerv kéményseprõ-ipari tevékenységével kapcsolatos panasza esetén, ha azt az ingatlan használója vagy tulajdonosa kérelmére a kéményseprõ-ipari szerv – igazolható módon – nem orvosolta, b) kivizsgálja a kéményseprõ-ipari szerv által kiállított, a Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti, a kéményseprõ-ipari tevékenység elvégzésének eredményét tartalmazó dokumentum kiadásával kapcsolatos vitás ügyeket, valamint annak tartalmát megvizsgálja, c) megvizsgálja az égéstermék-elvezetõ használati és mûszaki állapota kéményseprõ-ipari szerv általi, a Kstv. 3. § (6) bekezdése szerinti felmérésének tartalmát, és a kéményseprõ-ipari szervet – határidõ tûzésével – írásban a jogszerû állapot helyreállítására hívja fel, valamint intézkedésérõl az ingatlan használóját, tulajdonosát értesíti. 3. § (1) A tûzvédelmi hatóság a kéményseprõ-ipari szolgáltatót a kéményseprõ-ipari tevékenység gyakorlásától eltilthatja, ha megállapítja, hogy a kéményseprõ-ipari tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban elõírt szakmai, személyi és tárgyi feltételekkel teljes mértékben nem rendelkezik. (2) A tûzvédelmi hatóság a kéményseprõ-ipari szolgáltatót az (1) bekezdés esetén a kéményseprõ-ipari tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályban elõírt szakmai, személyi és tárgyi feltételek maradéktalan teljesítéséig tilthatja el a tevékenység végzésétõl az érintett ellátási területen, és intézkedik az eltiltás tényének a Kstv. 7. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásban történõ feltüntetésérõl. (3) Ha a tevékenység végzésétõl az (1) bekezdés szerint eltiltott kéményseprõ-ipari szolgáltató a kéményseprõ-ipari tevékenységet a tiltás idõtartamának leteltét követõen folytatni kívánja, a tevékenység megkezdése elõtt eleget kell tennie a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének. (4) A kéményseprõ-ipari szolgáltató székhelye szerint illetékes tûzvédelmi hatóság megyei ellátási területenként nyilvántartást vezet a Kstv. 7. § (4) bekezdése alapján a kéményseprõ-ipari tevékenységet folytatni kívánó szolgáltatókról. (5) A helyi önkormányzat Kstv. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti döntése esetén a tûzvédelmi hatóság a kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény alapján vezetett nyilvántartásába felvett közszolgáltatókat 2016. július 1-jétõl átvezeti a Kstv. 7. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba. (6) A hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve a Kstv. 7. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartás adatai alapján ingyenesen és korlátozás nélküli hozzáférés lehetõségével naprakészen közzéteszi az interneten a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó nevét, címét, elérhetõségét, mûködési helyét, ellátási területét. (7) A tûzvédelmi hatóság vizsgálja a) a kéményseprõ-ipari szervnél a kéményseprõ-ipari tevékenység szakmai, személyi és tárgyi feltételeinek fennállását, b) a kéményseprõ-ipari szerv tevékenységét. (8) A tûzvédelmi hatóság a kéményseprõ-ipari tevékenységre vonatkozó szabályok megsértése esetén a kéményseprõ-ipari szervet – határidõ tûzésével – írásban a jogszerû állapot helyreállítására hívja fel és felhívásáról, valamint a 2. § (10) bekezdése szerinti intézkedésérõl a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét írásban tájékoztatja. 3. A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó kötelezõ értesítési feladatai
4. § (1) A kéményseprõ-ipari szerv, a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató a sormunka tényleges idõpontjáról (a továbbiakban: elsõ idõpont) legalább tizenöt nappal korábban köteles az ingatlan használóját hirdetmény útján értesíteni, valamint honlapján a sormunkával érintett ingatlan közterületi elnevezésének megadásával tájékoztatni. Ha a kéményseprõ-ipari tevékenység az elsõ idõpontban nem végezhetõ el, a kéményseprõ-ipari szerv, a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató második idõpontot jelöl meg, amelyrõl legalább tizenöt nappal korábban az ingatlan használóját, tulajdonosát a (2) bekezdésben meghatározott módon értesíti. A második idõpontról szóló értesítés tartalmazza a kéményseprõ-ipari tevékenység – annak ismételt meghiúsulása napjától számított – harminc napon belüli igénybevételének kötelezettségére vonatkozó felhívást, és a kötelezettség elmulasztása esetére a figyelmeztetést arról, hogy a kéményseprõ-ipari szerv, a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató a tûzvédelmi hatóságot értesíti. (2) A kéményseprõ-ipari szerv, a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató a sormunka második idõpontjáról sorszámozott, lakcímre szóló, szigorú számadású, kétpéldányos bizonylaton nyilvántartott okirat egy példányán a) ajánlott postai küldeménnyel, b) tanúval vagy fényképfelvétellel igazolt, postaládában, annak hiányában kapura vagy bejárati ajtóra jól látható módon elhelyezett értesítéssel, c) a társasház közös képviselõje, lakásszövetkezeti lakóépület esetén a lakásszövetkezet elnöke útján, d) személyesen – az értesítés megtörténtét az értesített személy vagy ennek hiányában tanú aláírásával igazolva –, vagy e) a társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben elhelyezett – a társasház közös képviselõje, a lakásszövetkezet elnöke által elõzetesen igazoltan átvett – hirdetménnyel értesíti az ingatlan használóját. (3) A (2) bekezdés b) és d) pontja szerinti tanú nem lehet a kéményseprõ-ipari tevékenységet az ingatlan használójánál végzõ kéményseprõ-ipari szerv, Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató alkalmazottja, megbízottja vagy tulajdonosa. (4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti fényképfelvétel alkalmazása esetén a kézbesítés idõpontjának és helyszínének egyértelmûen azonosíthatónak kell lennie. (5) A társasház közös képviselõje vagy a lakásszövetkezet elnöke a kéményseprõ-ipari szerv, a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató értesítésének kézhezvételét követõen haladéktalanul intézkedik a társasház vagy a lakásszövetkezet szabályzatai szerinti módon az ingatlan használóinak a sormunka idõpontjáról történõ értesítésérõl. (6) A kéményseprõ-ipari szerv, a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató az (1) bekezdés szerinti értesítést az ingatlan használója részére elektronikus úton is továbbíthatja, ha az ingatlan használója hozzájárult a Kstv. 5. § (12) bekezdése szerinti kapcsolattartáshoz. (7) A sormunka elsõ idõpontja, és az annak elmaradása esetére megjelölt második idõpont az (1) bekezdés szerinti elsõ értesítésben is megadható. (8) Az (1) bekezdésben meghatározott értesítésnek tartalmaznia kell a) a kéményseprõ-ipari szerv, a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató nevét, székhelyét, b) a kéményseprõ-ipari szerv, a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetõségét (különösen címét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét), c) a személyes és telefonos ügyfélfogadás rendjét, d) az ingatlan címét, ahol a kéményseprõ-ipari tevékenység elvégzendõ, e) a sormunka elvégzésének tényleges idõpontját év, hónap, nap megjelölésével, valamint f) a tûzvédelmi hatóság megnevezését, címét. (9) Ha az ingatlan használója – a Kstv. 3. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével – a) a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó által a Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentumban feltüntetett szabálytalanságot a következõ ellenõrzés idõpontjáig nem szünteti meg, a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a következõ ellenõrzés idõpontjától, b) a Kstv. 2. § (7) bekezdése, 5. § (2) bekezdése és 5. § (4)–(6) bekezdése szerinti kötelezettségét nem teljesíti, a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó annak észlelésétõl számított három munkanapon belül írásban, igazolható módon, legfeljebb hatvan napos határidõ megjelölésével felhívja az ingatlan tulajdonosát a kötelezettség teljesítésére, a szabálytalan állapot megszüntetésére. A felhívás eredménytelensége vagy kézbesítésének sikertelensége esetén a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a tûzvédelmi hatóságot nyolc napon belül értesíti. (10) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a Kstv. 3. § (6) bekezdésében foglalt értesítési kötelezettségét a sormunka vagy a megrendelésre végzett kéményseprõ-ipari tevékenység során történt felmérés elvégzésétõl számított nyolc napon belül írásban teljesíti, megjelölve az égéstermék-elvezetõ jogszabályban elõírtnál gyakoribb, sormunka keretében történõ ellenõrzése, tisztítása szükségességének okát és az ellenõrzés, tisztítás szakmailag indokolt gyakoriságát. (11) A kéményseprõ-ipari szerv a Kstv. 10. § (17) bekezdésében meghatározott nyilatkozat-felvétel eredményérõl az ingatlan használóját a nyilatkozat-felvétel helyszínén a nyilatkozat egy példányának átadásával, helyszíni átadás hiányában postai úton vagy – az ingatlan használójának hozzájárulása esetén – a Kstv. 5. § (12) bekezdésében meghatározott módon értesíti. 4. Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet 2016. július 1-jén lép hatályba. (2) Ahol e rendelet a kéményseprõ-ipari szolgáltatóra vonatkozó rendelkezéseket állapít meg, ezek alatt a Kstv. átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásában a közszolgáltatót is érteni kell. 6–11. §1 12. § Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. 1 A 6–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól
A kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörérõl szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 28. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el: 1. Értelmezõ rendelkezések
1. § E rendelet alkalmazásában a) égéstermék-elvezetõ tartozéka: az égéstermék-elvezetõhöz csatlakozó vagy azzal egy szerkezetet alkotó olyan elem, amely az égéstermék-elvezetõ ellenõrizhetõségét, tisztíthatóságát vagy biztonságos mûködését szolgálja; b) égéstermék tartós visszaáramlása: a tüzelõberendezés üzembe helyezését követõ öt perc eltelte után is tapasztalható égéstermék-visszaáramlás a tüzelõberendezés felállításának helyiségében vagy olyan égéstermék beáramlás a felállítási helyiségbe, amely kiváltja a tüzelõberendezés égéstermék-kiáramlás ellen védõ berendezésének reteszelt beavatkozását, aminek következtében a tüzelõberendezés csak a kezelõ közremûködésével indítható újra; c) mûszaki követelmény: égéstermék-elvezetõ tervezésére és kivitelezésére vonatkozó mûszaki tartalmú ca) közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktus, jogszabály, és cb) harmonizált európai vagy nemzeti szabvány vagy azzal egyenértékû más mûszaki megoldás; d) reteszelés: tüzelõberendezések, valamint tüzelõberendezések és egyéb gépi berendezések között kialakított automatikus vezérlés, amely kizárja vagy biztosítja a berendezések egyidejû mûködését; e) zárt égésterû tüzelõberendezés: olyan tüzelõberendezés, amelynek teljes égési levegõ-ellátását, tûzterét és égéstermék-elvezetését a telepítés helyiségétõl és az épület más zárható helyiségeitõl is légtömören elzárt üzemeltetésre tervezték, és amely az égési levegõt a szabadból nyeri, valamint az égésterméke az égéstermék-elvezetõn keresztül a szabadba kerül kivezetésre, a telepítés helyiségének nyomásviszonyaitól függetlenül. 2. A kéményseprõ-ipari tevékenységhez szükséges személyi, szakmai és tárgyi feltételek
2. § (1) A kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló 2015. évi CCXI. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kéményseprõ-ipari szolgáltató kéményseprõ-ipari tevékenységet akkor végezhet, ha az általa bejelentett ellátási területenként legalább a) egy fõ kéményseprõmestert foglalkoztat, vagy a feladat ellátásában személyesen közremûködõ természetes személy kéményseprõmester képesítéssel rendelkezik, és b) egy fõ kéményseprõ szakképesítéssel rendelkezõ szakembert foglalkoztat. (2) A kéményseprõ-ipari szolgáltatónak a foglalkoztatottak létszámát úgy kell megállapítania, hogy a kéményseprõ-ipari tevékenység ellátása folyamatosan biztosított legyen. Ha a kéményseprõ-ipari szolgáltató tevékenységét a személyi feltételek hiányában – a 8. §-ban meghatározott határidõkben – nem látja el, a tûzvédelmi hatóság a kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint eltilthatja a kéményseprõ-ipari tevékenység gyakorlásától. (3) A kéményseprõmester és kéményseprõ szakképesítéssel rendelkezõ szakember (a továbbiakban együtt: szakmunkás) évente, felsõfokú mûszaki végzettséggel rendelkezõ kéményseprõmester által tartott, elméleti és gyakorlati ismereteket bemutató ismeretfelújító és továbbképzõ tanfolyamon vesz részt. A tanfolyamon való kötelezõ részvétel idõtartama 16 óra évente. (4) Betanított munkás betanítását csak kéményseprõmester végezheti, amelynek idõtartama legalább 3 hónap. A betanítást követõen arról a kéményseprõmester nyilatkozatot ad ki. (5) Betanított munkás a kéményseprõ-ipari feladatok közül kizárólag tisztítást végezhet szakmunkás szakmai irányítása mellett. (6) A kéményseprõ-ipari szervnek és a kéményseprõ-ipari szolgáltatónak (a továbbiakban együtt: kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó) a munkafolyamatok ellátásához az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelményeknek és módszereknek megfelelõ felszereléssel, eszközzel és mûszerrel kell rendelkeznie, a feladat ellátásában személyesen közremûködõ szakmunkások létszámának megfelelõ mennyiségben. (7) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a kéményseprõ-ipari tevékenység adatait, nyilvántartásait elektronikus adatbázis-kezelõ célszoftverrel kezeli. 3. A kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásának rendje, gyakorisága
3. § (1) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a) a Kstv. 2. § (4) bekezdés a) és c)–g) pontjában meghatározott feladatokat – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – legalább évente egy alkalommal, b) a Kstv. 2. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatokat négyévente egy alkalommal az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint végzi. (2) A Kstv. 2. § (4) bekezdésben meghatározott feladatokat idõlegesen használt ingatlan esetében – kivéve a társasházi, lakásszövetkezeti ingatlanokat – négyévente egy alkalommal kell elvégezni. (3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatokat kétévente egy alkalommal kell elvégezni annál az égéstermék-elvezetõnél, amelyre a) gáznemû anyaggal üzemelõ tüzelõberendezés, vagy b) zárt égésterû tüzelõberendezés csatlakozik. (4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezést tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetõnél – a gyûjtõ jellegû égéstermék-elvezetõk kivételével – csak annak a 7. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti használatbavételétõl kezdõdõen kell alkalmazni, azonban a tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetõ állékonyságát – a használatbavételre tekintet nélkül – az (1) bekezdés a) pontjában foglalt gyakorisággal az ugyanazon ingatlanban található, használatban lévõ égéstermék-elvezetõvel kapcsolatos sormunka során ellenõrizni kell. (5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kéményseprõ-ipari tevékenységet ugyanazon önálló rendeltetési egységben azonos idõpontban kell elvégezni valamennyi égéstermék-elvezetõ tekintetében. (6) Az égéstermék szén-monoxid-tartalmának ellenõrzését a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a 11 kWth-nál nagyobb és legfeljebb 500 kWth névleges bemenõ hõteljesítményû olyan gáztüzelõ-berendezéseknél végzi el, amelyek a levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján nem tartoznak a levegõtisztaság-védelmi engedélyköteles tüzelõ-berendezések közé. (7) A sormunka elvégzésére az (1)–(3) bekezdésben meghatározott ciklusidõk naptári évben számítandók. 4. § (1) A kéményseprõ-ipari szerv, a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató a sormunkák ütemezésére a tárgyévet megelõzõ év december 31-ig éves kéményseprõ-ipari ütemtervet készít havi bontásban, amelyet ügyfélszolgálati irodáiban, valamint honlapján közzétesz és arról a helyi önkormányzatot írásban tájékoztatja. A kéményseprõ-ipari ütemtervet a helyi önkormányzat a helyben szokásos módon a kézhezvételét követõen haladéktalanul közzéteszi. (2) A kéményseprõ-ipari szolgáltatónak a tevékenység végzésétõl a Kstv. 7. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti eltiltása esetén az eltiltás idõtartama alatt a kéményseprõ-ipari tevékenységet a kéményseprõ-ipari szerv látja el a kéményseprõ-ipari szervre meghatározott szabályok szerint. 5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátónak írásban bejelentheti, ha az ingatlana idõlegesen használt ingatlan. A bejelentést követõ tizenötödik naptól a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a 3. § (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el. (2) Ha az ingatlan már nem minõsül idõlegesen használt ingatlannak, e minõségének megszûnését követõ 30 napon belül az ingatlan tulajdonosa azt bejelenti a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátónak. (3) Ha a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó tevékenysége során megállapítja, hogy az ingatlan tulajdonosának az ingatlan idõlegesen használt ingatlanként való bejelentése nem valós, vagy az ingatlan e minõségének megszûnését nem jelentette be, értesíti a tûzvédelmi hatóságot. 4. Az égéstermék-elvezetõvel kapcsolatos mûszaki, szakmai követelmények
6. § (1) Az újonnan létesített égéstermék-elvezetõnek a használatbavételekor hatályban lévõ vonatkozó mûszaki követelményeknek kell megfelelnie. (2) Meglévõ égéstermék-elvezetõ átalakítása, felújítása, valamint ismételt használatbavétele esetén az égéstermék-elvezetõnek az átalakítás, felújítás, valamint ismételt használatbavétel idõpontjában hatályos mûszaki követelményeknek kell megfelelnie. (3) Tüzelõberendezés cseréje esetén, ha ehhez nem szükséges az égéstermék-elvezetõ átalakítása, az égéstermék-elvezetõnek a) az (1) bekezdés szerinti használatbavételekor, vagy b) – a tüzelõberendezés cseréje elõtti átalakítása, felújítása esetén – a (2) bekezdés szerinti használatbavételekor hatályos mûszaki követelményeknek kell megfelelnie. (4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti idõpontok akkor vehetõk figyelembe, ha az ehhez szükséges igazolásokat a megrendelõ a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó részére biztosítja, feltéve, hogy a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó nyilvántartásában az (1)–(3) bekezdés szerinti idõpontok megállapításához szükséges dokumentumok nem állnak rendelkezésre. A kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásakor hatályos mûszaki követelménytõl való eltérés indokát és az (1)–(3) bekezdés szerinti idõpont figyelembevételét a 2–4. melléklet szerinti dokumentumokban fel kell tüntetni. (5) Az égéstermék-elvezetõ ellenõrzését, mûszaki felülvizsgálatát és helyszíni mûszaki vizsgálatát a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátónak az ellenõrzés, vizsgálat idõpontjában hatályos, e rendeletben meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint kell elvégeznie. 7. § (1) Helyszíni mûszaki vizsgálat szükséges a) az égéstermék-elvezetõ használatbavételét megelõzõen aa) újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezetõ, ab) használaton kívül helyezett, illetve tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetõ, vagy ac) tüzelõanyag-váltás, ad) tüzelõberendezés-csere esetén – kivéve, ha a csere a korábbival azonos mûködési elvû és teljesítményû új tüzelõberendezésre történik, és a tüzelési mód, a tüzelõanyag nem változik –, valamint b) meglévõ égéstermék-elvezetõ ba) átalakítását, felújítását, bontását, funkciójának megváltoztatását, bb) használaton kívül helyezését megelõzõen. (2) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a helyszíni mûszaki vizsgálatot az 1. mellékletben meghatározott szakmai követelmények és módszerek szerint végzi. Az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti helyszíni mûszaki vizsgálathoz a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó – szükség szerint – kérheti a megrendelõtõl a) az építészeti, gépészeti terveket, b) az égéstermék-elvezetõ nyomvonaltervét, c) az égéstermék-elvezetõ, tüzelõberendezés gyártója által kiadott diagramokat, táblázatokat, ezek hiányában az égéstermék-elvezetõ szakirányú felsõfokú végzettségû szakember által készített hõ- és áramlástechnikai méretezését, d) az égéstermék-elvezetõbe beépített építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozatot, esetleges egyéb nyilatkozatot, e) a kivitelezõi nyilatkozatot az égéstermék-elvezetõ vonatkozásában, f) a kivitelezõi nyilatkozatot cserépkályha, kandalló, kemence vagy egyéb, helyszínen létesített tüzelõberendezés építésérõl, telepítésérõl, g) a villámvédelmi jegyzõkönyvet. (3) Az (1) bekezdés a) pont ab) és ac)–ad) alpontja szerinti helyszíni mûszaki vizsgálathoz a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó jogosult kérni a megrendelõtõl a (2) bekezdés c) és f) pontjában meghatározott mûszaki dokumentációt. (4) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezõ helyszíni mûszaki vizsgálat eredményérõl szóló szakmai nyilatkozatot a vizsgálat napjától számított öt munkanapon belül a megrendelõnek átadja, kivéve az (5)–(7) bekezdésben meghatározott esetet. (5) Lakóhelyiségek vagy állandó tartózkodási célt szolgáló helyiségek – kivéve az idõlegesen használt ingatlanokat – fûtését biztosító tüzelõberendezés október 15. és április 15. között történõ cseréje esetén, a megrendelést követõ két munkanapon belül a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a helyszíni mûszaki vizsgálatot elvégzi, ha annak feltételei adottak. A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a helyszíni mûszaki vizsgálat eredményérõl szóló szakmai nyilatkozatot legkésõbb a vizsgálatot követõ munkanapon kiadja. (6) Kéménytûz vagy szén-monoxid-szivárgás elhárítását követõen az égéstermék-elvezetõt csak helyszíni mûszaki vizsgálatot követõen lehet ismét üzembe helyezni. A helyszíni mûszaki vizsgálat eredményérõl szóló szakmai nyilatkozatot a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó legkésõbb a vizsgálatot követõ munkanapon kiadja. A helyszíni mûszaki vizsgálat során a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó vizsgálja az égéstermék-elvezetõ javítás, felújítás, átalakítás nélküli használatra alkalmasságát. Az égéstermék-elvezetõ megfelelõségét a létesítésekor vagy legutóbbi átalakítása, felújítása, tüzelõberendezés cseréje esetén az átalakítás, felújítás, tüzelõberendezés cseréjének idõpontjában hatályos mûszaki elõírások alapján kell megállapítani a 6. § szerint. (7) Új égéstermék-elvezetõt helyszíni mûszaki vizsgálatot követõen lehet eltakarni, leburkolni. A helyszíni mûszaki vizsgálatot a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a megrendelést követõ három munkanapon belül elvégzi és az annak eredményérõl szóló szakmai nyilatkozatot a vizsgálatot követõ munkanapon kiadja. (8) Ha a (6) bekezdés szerinti feladatot a Kstv. 2. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja szerinti ingatlanok esetében a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató végzi, annak díjköltsége a Kstv. 10. § (10) bekezdése alapján igényelhetõ. 8. § (1) A Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanok esetében a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a Kstv. 2. § (4) bekezdés szerinti sormunkát az ingatlan használójának megrendelése alapján, a megrendelõvel közösen megállapított idõpontban, de legkésõbb a megrendelést követõ kilencven napon belül végzi el. (2) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a Kstv. 2. § (5) bekezdés a) a)–e) pontja szerinti tevékenységet az ingatlan tulajdonosának, használójának, vagy b) f)–g) pontja szerinti tevékenységet az ingatlan tulajdonosának megrendelése alapján, a megrendelõvel közösen megállapított idõpontban, de legkésõbb a megrendelést követõ harminc napon belül, üzemzavar esetén három munkanapon belül végzi el. (3) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezetõ mûszaki megoldásának megfelelõségével összefüggõ, megrendelés alapján végzett tervfelülvizsgálatról a megrendelést követõ öt munkanapon belül a megrendelõnek szakmai nyilatkozatot ad ki. (4) Az ingatlan tulajdonosa, használója az (1)–(3) bekezdésben meghatározott feladatokat a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátótól szóban személyesen vagy telefonon, írásban elektronikus vagy postai úton rendelheti meg. (5) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a tûzvédelmi hatóság megkeresésére a) kéménytûz vagy szén-monoxid-szivárgás esetén legkésõbb a megkeresés kézhezvételét követõ munkanapon, b) az a) pontban meg nem határozott esetben három munkanapon belül, vagy c) a tûzvédelmi hatóság által kitûzött helyszíni ellenõrzés vagy szemle idõpontjában elvégzi az égéstermék-elvezetõ szükség szerinti ellenõrzését, mûszaki felülvizsgálatát vagy helyszíni mûszaki vizsgálatát. (6) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a) az ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: kérelmezõ), vagy b) – társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetén – a kérelmezõ meghatalmazása alapján a társasház közös képviselõje, a lakásszövetkezet elnöke kérelmére harminc napon belül kiadja a kérelmezõ tulajdonában, használatában lévõ égéstermék-elvezetõ öt éven belüli ellenõrzésének, mûszaki felülvizsgálatának és mûszaki vizsgálatának eredményérõl készült dokumentum másolatát, vagy a 9. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból öt napon belül adatot szolgáltat. (7) A tûzvédelmi hatóság felhívására a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a (6) bekezdésben foglaltakat a felhívás közlésétõl számított öt napon belül teljesíti. 5. Az égéstermék-elvezetõk és a tüzelõberendezések mûszaki adatainak nyilvántartása
9. § (1) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó az ellátási területén található, használatban lévõ és tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetõkrõl nyilvántartást vezet, amely – a Kstv. 2. § (9) bekezdésében és a Kstv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott adatokon kívül – címenként, az épület és az önálló rendeltetési egység szerinti bontásban tartalmazza a) az égéstermék-elvezetõk számát, b) égéstermék-elvezetõnként ba) az égéstermék-elvezõ azonosítóját, bb) az égéstermék-elvezetõ jelét, bc) az égéstermék-elvezetõ mennyiségét, mennyiségi egységét a 8. melléklet 1. pontjában foglalt kategóriák szerint az alábbi egységekben meghatározva: 1. E jelû égéstermék-elvezetõt darabszámban, 2. G jelû égéstermék-elvezetõt szintben, 3. K és N jelû égéstermék-elvezetõt folyóméterben, bd) a bekötések számát, be) az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható bekötései számát, bf) az ellenõrzés, szükség szerinti tisztítás gyakoriságát, bg) az utolsó ellenõrzés, tisztítás, mûszaki felülvizsgálat idõpontját, bh) az ellenõrzés, mûszaki felülvizsgálat során észlelt szabálytalanságokat, hibákat, mért adatokat, bi) a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó tudomására jutott kéménytüzet, szén-monoxid-szivárgást, bj) az égéstermék-elvezetõ üzemeltetésének a tûzvédelmi hatóság által elrendelt tilalmának okát és hatályát, bk) a szén-monoxid-mérés szükségességét, bl) a kapcsolódó dokumentumok azonosítóját, bm) az égéstermék-elvezetõre kötött tüzelõberendezések számát, típusát és tüzelõberendezésenként 1. a használat célját: kazán (K), vízmelegítõ (V), egyedi fûtõ (F), kombi (C), hõlégfúvó (H), technológiai (T), egyéb (E), 2. a névleges bemenõ hõteljesítmény kategóriáját az alábbi bontásban: 2.1. tüzelõberendezés ? 11 kWth (A), 2.2. 11 kWth < tüzelõberendezés ?60 kWth (B), 2.3. 60 kWth < tüzelõberendezés ?140 kWth (C), 2.4. 140 kWth < tüzelõberendezés ?500 kWth (D), 3. a használt tüzelõanyagot: földgáz (G), propán-bután (PB), szén (C), fa (F), olaj (O), egyéb (E), 4. a szén-monoxid-mérés eredményét, c) nyitott égésterû tüzelõberendezések esetén a levegõ-utánpótlás vizsgálatát igénylõ, önálló légtér-összeköttetések számát, d) szén-monoxid-érzékelõ berendezés mûködtetésének szükségességét, e) gáztüzelõ-berendezés esetén a mûszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétét, f) – bejelentés esetén – az ingatlan „idõlegesen használt” megjelölését. (2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban fel kell tüntetni, hogy a tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezetõnek a 7. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti használatbavétele megtörtént-e. (3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból az ingatlan „idõlegesen használt” megjelölése törlendõ, ha a) az idõleges használat megszûnését az ingatlan tulajdonosa a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátónak bejelentette, vagy b) a tûzvédelmi hatóság megállapította, hogy az ingatlan nem minõsül idõlegesen használt ingatlannak. (4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból égéstermék-elvezetõ akkor törölhetõ, ha azt a 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpont szerint használaton kívül helyezték. 6. A kéményseprõ-ipari tevékenységhez szükséges formanyomtatványok
10. § (1) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a 3. §-ban, valamint a 8. § (2) bekezdésében meghatározott és elvégzett feladatokról szóló, elektronikus vagy papír alapú tanúsítványt a 2. mellékletben meghatározott tartalommal tölti ki, társasház és lakásszövetkezeti lakóépület esetén egyrészt a külön tulajdonban lévõ önálló rendeltetési egységre, másrészt a társasházi, lakásszövetkezeti közös tulajdonban lévõ ingatlanrészre. A papír alapon kitöltött tanúsítvány egy példányát vagy az elektronikus úton rögzített tanúsítványról készített, a 3. melléklet szerinti papír alapú kivonat egy példányát a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó az ingatlan tulajdonosának, annak távollétében az ingatlan használójának, társasházi és lakásszövetkezeti közös tulajdonban lévõ ingatlanrész esetén a társasház közös képviselõjének és a lakásszövetkezet elnökének, megrendelés esetén a megrendelõnek igazolt módon átadja. Társasház, lakásszövetkezeti lakóépület esetén a kéményseprõ-ipari szerv, a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató a külön tulajdonban lévõ önálló rendeltetési egységben található égéstermék-elvezetõ mûszaki felülvizsgálatának eredményérõl annak elvégzésétõl számított harminc napon belül tájékoztatja a közös képviselõt, a lakásszövetkezet elnökét. (2) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a helyszíni mûszaki vizsgálatok eredményérõl szóló szakmai nyilatkozatot a 4. mellékletben meghatározott tartalommal tölti ki, társasház és lakásszövetkezeti lakóépület esetén egyrészt a külön tulajdonban lévõ önálló rendeltetési egységre, másrészt a társasházi, lakásszövetkezeti közös tulajdonban lévõ ingatlanrészre. (3) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a tervezett vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezetõ mûszaki megoldásának megfelelõségével összefüggõ, megrendelt vizsgálatról szóló szakmai nyilatkozatot az 5. mellékletben meghatározott tartalommal tölti ki. (4) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a tanúsítványokat és szakmai nyilatkozatokat olvashatóan, e rendelet mellékletei szerinti jelölések alkalmazásával tölti ki. A papír alapú tanúsítványokat és szakmai nyilatkozatokat legalább két példányban kell elkészíteni. (5) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a kiadott tanúsítványok, szakmai nyilatkozatok, valamint a Kstv. 3. § (1) bekezdésében és a Kstv. 10. § (5) bekezdésében meghatározott értesítés egy példányát öt évig, a 7. § (4), (6) és (7) bekezdésében, valamint a 8. § (3) bekezdésében meghatározott mûszaki vizsgálatokra vonatkozó nyilatkozatát a használatbavételig, de legalább öt évig megõrzi. (6) A kéményseprõ-ipari szerv a Kstv. 2. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott tevékenységet közfeladatként látja el, ezért a 2. melléklet szerinti tanúsítványt, a 3. melléklet szerinti kivonatot, valamint a 4–5. melléklet szerinti szakmai nyilatkozatokat – a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény elõírásainak megfelelõ – kiegészítõ adattartalommal együtt alkalmazza. A kéményseprõ-ipari szerv a kiegészítõ adattartalmat normatív utasításban rögzíti. (7) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a tûzvédelmi hatóság megkeresésére elvégzett feladatok eredményérõl szóló tanúsítvány vagy szakmai nyilatkozat egy példányát a tûzvédelmi hatóság részére a helyszínen átadja vagy a vizsgálatot követõ munkanapon továbbítja. (8) A Kstv. 3. § (1) bekezdése szerinti, a sormunkáról szóló elsõ értesítés hirdetményi úton való közlése esetén a kéményseprõ-ipari szerv és a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató a 9. melléklet szerinti hirdetményt a helyben szokásos módon, a címzett számára jól láthatóan helyezi ki. 7. A kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló statisztikai adatlap
11. § A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó és – a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató esetében – a Kstv. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzat a tárgyévet megelõzõ év kéményseprõ-ipari tevékenységérõl a 7. melléklet szerinti statisztikai adatlapot az abban meghatározott tartalommal tárgyév január 31-ig a településüzemeltetésért, kéményseprõ-ipari tevékenységért felelõs miniszternek továbbítja. 8. Az ingatlan tulajdonosának és használójának kötelezettségei
12. § (1) Az ingatlan használója a kéményseprõ-ipari tevékenység elvégzéséhez – a 3. § (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – az égéstermék-elvezetõ típusától és a tüzelõanyag fajtájától függõen biztosítja a) az égéstermék-elvezetõvel és a levegõ-utánpótlás ellenõrzésével érintett helyiségekbe való bejutás, a padlástérbe vagy a tetõhéjazat fölé történõ feljutás, valamint a tisztítónyílás és összekötõelem biztonságos megközelítésének lehetõségét, b) az összekötõelem tisztíthatóságát, elsõsorban annak bonthatóságával vagy tisztítónyílások kialakításával, c) az égéstermék-elvezetõ tisztítása során a kéményseprésbõl származó pernye, törmelék és egyéb hulladékhoz (a továbbiakban együtt: kéményseprésbõl származó hulladék) a hulladékról szóló törvény szerinti gyûjtõedényt (a továbbiakban: gyûjtõedény), d) a gáztüzelõ-berendezés beindítását, ha a gázszolgáltatás mûködik, e) az égéstermék-elvezetõ kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál, magastetõs épület esetében a padlástérben is legalább tíz liter vizet, f) a 7. § (1) bekezdése szerinti helyszíni mûszaki vizsgálat tárgyától függõen, ha szükséges, a 7. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti dokumentumokat, g) a szén-monoxid méréséhez szükséges mérõnyílás hiányában annak kialakítási lehetõségét, kivéve, ha a szén-monoxid-mérés mérõnyílás kialakítása nélkül is megoldható, h) a Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlan esetében a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó felhívására a megrendeléssel érintett égéstermék-elvezetõ utolsó ellenõrzésének, mûszaki felülvizsgálatának vagy mûszaki vizsgálatának eredményét tartalmazó, Kstv. 2. § (8) bekezdése szerinti dokumentumot. (2) Az ingatlan használója a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó felhívására nyilatkozik, hogy a) a Kstv. 5. § (4) bekezdése szerinti szén-monoxid-érzékelõ berendezés felszerelési és mûködtetési kötelezettsége fennáll-e, valamint b) az ingatlan a Kstv. 1. § 3. pont szerinti gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van-e jegyezve. (3) A Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlan használója a Kstv. 2. § (4) bekezdés szerinti sormunkát köteles úgy megrendelni, hogy azt a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó – a 8. § (1) bekezdésben meghatározott határidõben – a 3. § (1)–(3) bekezdésben meghatározott gyakorisággal elvégezhesse. (4) Társasházban, lakásszövetkezeti lakóépületben a közös tulajdonban lévõ ingatlanrész esetén a társasház és a lakásszövetkezet felelõs az (1)–(3) bekezdésben foglaltak teljesítéséért. 9. A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó panaszkezelési eljárása
13. § (1) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a panaszok intézésére, az ingatlan használójának tájékoztatására ügyfélszolgálatot mûködtet, amelyet a) a kéményseprõ-ipari szerv és a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató az ingatlan tulajdonosa, használója részére nyitva álló helyiségben ügyfélfogadási lehetõséggel, valamint telefonos elérhetõséggel is, b) a kéményseprõ-ipari szolgáltató legalább telefonos elérhetõséggel mûködõ ügyfélszolgálatként tart fenn. (2) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó az ügyfélszolgálat mellett az ingatlan használója részére az elektronikus kapcsolattartás lehetõségét folyamatosan biztosítja. (3) Az ügyfélszolgálatot munkanapokon 7 és 21 óra között legalább hat, hetente egy munkanapon pedig legalább tizenkét órán át biztosítani kell. Telefonos elérés esetében biztosítani kell az ésszerû várakozási idõn belüli hívásfogadást és ügyintézést. (4) Az ingatlan tulajdonosa, használója a kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásával közvetlenül összefüggõ magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátóval. (5) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzõkönyvet készít, és annak egy másolati példányát a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben az ingatlan tulajdonosa, használója részére átadja, b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ingatlan tulajdonosának, használójának legkésõbb a 14. § (1) bekezdésben foglalt érdemi válasszal egyidejûleg továbbítja, c) írásbeli panasz esetén a 14. § (1) bekezdésben foglaltak szerint továbbítja. (6) A panaszról felvett jegyzõkönyv tartalmazza a) az ingatlan tulajdonosának, használójának nevét, lakcímét, b) a panasz elõterjesztésének helyét, idejét, módját, c) a panasz részletes leírását, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, d) a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó nyilatkozatát a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, ha a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, e) a jegyzõkönyvet felvevõ személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az ingatlan tulajdonosának, használójának aláírását, f) a jegyzõkönyv felvételének helyét, idejét, g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát. (7) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a panaszról felvett jegyzõkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megõrzi, és azt az ellenõrzõ hatóságoknak felhívásra bemutatja. (8) Az ügyfélszolgálathoz beérkezõ telefonon tett valamennyi szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és az ingatlan tulajdonosa, használója közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni, öt évig meg kell õrizni, és az ingatlan tulajdonosa, használója kérésére, díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a hangfelvétel készítésével, megõrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségérõl, továbbá az egyedi azonosítószámról az ingatlan tulajdonosát, használóját a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja. 14. § (1) Az ügyfélszolgálat a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalja, és az ingatlan tulajdonosa, használója részére a panasz kézhezvételét követõ harminc napon belül továbbítja, kivéve, ha a panaszt szóban közölték és a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó az abban foglaltaknak azonnal eleget tesz. (2) Az (1) bekezdés szerinti válaszadási határidõ helyszíni vizsgálat vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A válaszadási határidõ meghosszabbításáról és annak indokáról az ingatlan tulajdonosát, használóját írásban, a válaszadási határidõ letelte elõtt tájékoztatni kell. (3) A telefonos ügyfélszolgálat emelt díjas szolgáltatásként nem mûködtethetõ. (4) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó saját, önálló, kizárólag a kéményseprõ-ipari tevékenységérõl információt nyújtó internetes honlapot mûködtet, amelyrõl – vagy meglévõ honlapjának nyitóoldaláról – közvetlenül elérhetõ, tárolható, megjeleníthetõ és nyomtatható módon ingyenesen hozzáférhetõvé teszi: a) a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó nevét, székhelyének és telephelyének elérhetõségét; b) a kéményseprõ-ipari tevékenységgel érintett ellátási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezését; c) az alkalmazandó díjak összegét, alkalmazásának feltételeit; d) a kéményseprõ-ipari tevékenysége során kötelezõen alkalmazandó jogszabályok felsorolását, ideértve a Kstv. 10. § (3) bekezdése szerinti szolgáltató esetében a kéményseprõ-ipari tevékenységet szabályozó önkormányzati rendeletet településenkénti bontásban, különösen az önkormányzati rendelet 2015. július 1-jén hatályos szövegét; e) a panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információkat; f) a felügyeleti szerv nevét, elérhetõségeit vagy a felügyeleti szerv honlapjának ezen információkat tartalmazó közvetlen hivatkozását; g) az ügyfélszolgálata elérhetõségére és mûködésére vonatkozó információkat; h) az üzletszabályzatát, egyéb általános szerzõdési feltételeit. (5) A (4) bekezdés c) pontja szerinti alkalmazandó díj összegét felhasználói kategóriánként és településenkénti bontásban kell hozzáférhetõvé tenni. (6) A (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti rendeleteket, továbbá a (4) bekezdés h) pontja szerinti üzletszabályzatokat és általános szerzõdési feltételeket a szövegben való kereshetõség biztosításával, a hatályos idõállapotok elhatárolásával kell hozzáférhetõvé tenni 5 évre visszamenõleg. (7) A kéményseprõ-ipari szolgáltató a feladatkörrel rendelkezõ fogyasztóvédelmi szervek, békéltetõ testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetõségét a honlapján közzéteszi. 10. Az ingatlan használójával való kapcsolattartás módja, rendje
15. § (1) A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó az ingatlan használójával szóban személyesen vagy telefonon, írásban elektronikus vagy postai úton tart kapcsolatot. (2) Az ingatlan használójával elektronikusan csak akkor lehet kapcsolatot tartani, ha az elektronikus kapcsolatfelvételt az ingatlan használója a Kstv. 5. § (12) bekezdése alapján kezdeményezte vagy az elektronikus kapcsolattartáshoz elõzetesen hozzájárult. 11. A kéményseprõ-ipari szerv tevékenységéért fizetendõ költségtérítés és kiszállási díj
16. § (1) A kéményseprõ-ipari szerv a Kstv. 2. § (4)–(5) bekezdés szerinti kéményseprõ-ipari tevékenységekhez kapcsolódóan a 8. melléklet a) 2. pontjában meghatározott sormunka tevékenységek, valamint 3.1. pontjában meghatározott sormunka keretén kívül megrendelésre végzett tevékenységek esetében 1 egységnyi munkaráfordítást nettó 2000 forinttal; b) 3.2. pontjában meghatározott mûszaki vizsgálatok esetében 1 egységnyi munkaráfordítást nettó 4000 forinttal; c) 3.3. pontjában meghatározott mûszaki megoldás megfelelõségével összefüggõ vizsgálatok esetében 1 egységnyi munkaráfordítást nettó 14 000 forinttal vesz figyelembe. (2) A kéményseprõ-ipari szerv az egységnyi munkaráfordítás tárgyévi összegét tárgyév január 10. napjáig honlapján közzéteszi. (3) A kiszállási díjat és a költségtérítést a Kstv. 2. § (4)–(5) bekezdés szerinti, a kéményseprõ-ipari szerv által elvégzett kéményseprõ-ipari tevékenység végrehajtását követõ 30 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (a továbbiakban: BM OKF GEK) 10023002-00294298-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámla javára kell banki vagy készpénz-átutalási megbízással befizetni. (4) A (3) bekezdés szerinti befizetés során a banki átutalás, készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „kémény” szöveget, valamint a kéményseprõ-ipari tevékenység végrehajtásáról szóló tanúsítvány sorszámát. (5) Ha a kötelezett a (3) bekezdésben meghatározott fizetési határidõn belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, a fizetési felszólítás költségét is köteles megtéríteni. (6) A kéményseprõ-ipari szerv a (3) bekezdés szerinti fizetési kötelezettség felszólítás ellenére történõ elmulasztása esetén a Kstv. 2. § (13) és (15) bekezdése alapján kezdeményezi a) az állami adóhatóságnál a költségtérítés, b) a kötelezett lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjénél a kiszállási díj és az azokkal összefüggésben a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § szerint megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségeinek adók módjára történõ behajtását. 17. § A Kstv. 2. § (6) bekezdése szerinti költségtérítés a) beszedése érdekében – a Kstv. 2. § (14) bekezdésének megfelelõen – a kéményseprõ-ipari szerv a kéményseprõ-ipari tevékenység végrehajtásáról szóló tanúsítvány egy példányának továbbításával értesíti a települési önkormányzatot a tevékenység elvégzésérõl; b) beszedésérõl a települési önkormányzat a kéményseprõ-ipari szerv értesítését követõ 15 napon belül intézkedik; c) befizetésére vonatkozó adatokról (települési önkormányzat megnevezése, számlaszáma, adószáma), valamint az azokban bekövetkezõ változásokról a települési önkormányzat írásban tájékoztatja a kéményseprõ-ipari szervet; d) nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanokra jutó arányát társasházban vagy lakásszövetkezeti lakóépületben lévõ gyûjtõ jellegû égéstermék-elvezetõ esetén a 8. melléklet 10. pontja alapján kell meghatározni; e) mértékét nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlan esetében a társasházban vagy lakásszövetkezeti lakóépületben lévõ nem gyûjtõ jellegû égéstermék-elvezetõnként kell meghatározni. 12. A kéményseprõ-ipari szerv és a kéményseprõ-ipari szolgáltató közötti, a tevékenység ellátásához szükséges adatok és dokumentumok átadásának rendje
18. § (1) A Kstv. 10. § (13) bekezdése szerinti szolgáltató a kéményseprõ-ipari szerv részére elõre egyeztetett idõpontban, személyesen adja át a) a kéményseprõ-ipari szerv székhelyén a Kstv. 10. § (13) és (15) bekezdésében meghatározott adathordozót, az adatbázis leíró adatait, valamint az adathordozón alkalmazott szoftverek és azok szolgáltatójának megnevezését, b) elõre egyeztetett helyszínen a Kstv. 10. § (14) bekezdésében meghatározott iratokat. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átadás-átvételrõl a kéményseprõ-ipari szerv jegyzõkönyvet vesz fel. (3) A kéményseprõ-ipari szerv a Kstv. 10. § (17) bekezdésében meghatározott felmérés eredményérõl a kéményseprõ-ipari szolgáltatót elektronikus adathordozón értesíti. (4) A kéményseprõ-ipari szerv a kéményseprõ-ipari szolgáltató részére a Kstv. 7. § (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartásba való felvételét követõen a Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanokra vonatkozóan a Kstv. 6. § (5) bekezdésében és a Kstv. 10. § (17) bekezdésében meghatározott adatokat az (1) bekezdésben meghatározott módon átadja. (5) A Kstv. 7. § (4) bekezdésében meghatározott nyilvántartásból törölt kéményseprõ-ipari szolgáltató a Kstv. 6. § (5) bekezdésében meghatározott adatokat a kéményseprõ-ipari szerv részére az (1) bekezdésben meghatározott módon átadja. (6) A kéményseprõ-ipari szerv az (5) bekezdés szerint átvett, a Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ingatlanokra vonatkozó adatokat az (1) bekezdésben meghatározott módon átadja a megye közigazgatási területén tevékenységet ellátó kéményseprõ-ipari szolgáltatók részére. (7) A Kstv. 10. § (11) bekezdése szerinti közérdekû szolgáltató a Kstv. 6. § (5) bekezdése alapján a Kstv. 10. § (13) és (15) bekezdésében meghatározott adathordozót, az adatbázis leíró adatait, az adathordozón alkalmazott szoftverek és azok szolgáltatójának megnevezését, valamint a Kstv. 10. § (14) bekezdésében meghatározott iratokat az (1) és (2) bekezdésben meghatározott módon adja át 2016. július 1-ig a kéményseprõ-ipari szerv részére. 13. Záró rendelkezések
19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. (2) Az 1–17. § és a 18. § (4)–(6) bekezdése 2016. július 1. napján lép hatályba. (3) Ahol e rendelet a kéményseprõ-ipari szolgáltatóra vonatkozó rendelkezéseket állapít meg, ezek alatt a Kstv. átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásában a közszolgáltatót is érteni kell, kivéve a 13. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat. (4) Az égéstermék-elvezetõ 3. § (3) bekezdése szerinti ellenõrzési gyakoriságát a rendelet (2) bekezdés szerinti hatálybalépését megelõzõen elvégzett utolsó sormunka idõpontjától kell számítani. (5) A 2. melléklet szerinti tanúsítvány helyett a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012. (XII. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2016. június 30-án hatályos 2. és 8. melléklete szerinti tanúsítvány 2016. december 31-ig használható. Ebben az esetben a kéményseprõ-ipari tevékenység elvégzésére, a megjelenés igazolására, valamint a hiba részletes leírására vonatkozó adatokat kézzel írva, az R1. 2. melléklete szerinti tanúsítvány „Egyebek:” rovatában, a szén-monoxid-érzékelõ berendezéssel kapcsolatos, az 1. melléklet I. Ellenõrzés alcím 6. pontjában meghatározott ellenõrzés eredményét az R1. 8. melléklete szerinti tanúsítványban kell feltüntetni. (6) A kéményseprõ-ipari szolgáltató, ha tevékenységét 2016. július 1-jét követõen kezdi meg, a Kstv. 7. § (4) bekezdésében meghatározott tûzvédelmi hatósági nyilvántartáshoz a 6. melléklet szerinti adatbejelentõ lapot a tevékenység megkezdése elõtt, valamint adatváltozás esetében tizenöt napon belül továbbítja a tûzvédelmi hatóság részére. 20. § (1) Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. (2) A rendelet tervezetének a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént. 21. §1 1. melléklet a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelethez
I. Ellenõrzés Az égéstermék-elvezetõnek és tartozékainak, továbbá a megközelítés szerkezeti elemeinek, járulékos elemeinek ellenõrzését a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a rendeltetésszerû bonthatóságra figyelemmel szemrevételezéssel, hagyományos kéményseprõ eszközökkel, szerszámokkal vagy mûszerrel végzi. A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó az ellenõrzésnél az égéstermék-elvezetõ mûszaki állapotát, a kialakítás megfelelõségét, az üzemeltetési, a vonatkozó építési, tûzvédelmi, biztonságtechnikai és munkavédelmi elõírások betartását vizsgálja. Az ellenõrzést követõen az égéstermék-elvezetõn vagy annak tisztítóajtaján az ellenõrzést végzõ szakmunkás elhelyezi az ellenõrzés évszámát és a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó nevét jól láthatóan megjelenítõ matricát. A szakmunkás az alábbiakat ellenõrzi: 1. A tanúsítványban 1.1. a nyilvántartás alapján rögzített adatokat, 1.2. az elõzõ ellenõrzés, mûszaki felülvizsgálat során dokumentált hiba, szabálytalanság megszüntetését, amely ha a 7. § (1) bekezdése értelmében mûszaki vizsgálatot igényelt, akkor annak meglétét (helyszíni vizsgálat hiánya esetén, annak pótlására fel kell hívni az ingatlan használójának figyelmét). 2. A tüzelõberendezésnél 2.1. a tüzelõberendezés külsõ állapotát, 2.2. a tüzelés módját, 2.3. a környezetében tárolt, beépített anyagokat, szerkezeteket, az ellenõrizhetõség, a megfelelõ üzemeltetés és a tûzvédelem szempontjából, az égéstermék-elvezetõben, illetve környezetében esetleg bekövetkezõ változások, változtatások, amelyek az égéstermék szabad áramlását akadályozhatják, 2.4. az összenyitott légtérben egyidejûleg, különbözõ tüzelõanyaggal üzemeltethetõ tüzelõberendezésekre vonatkozó szabályok betartását, 2.5. a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgálat során korábban elhelyezett matrica meglétét, ami arra utal, hogy a tüzelõberendezés az égéstermék-elvezetõ elõzõ ellenõrzésénél már üzemelt, 2.6. gáztüzelõ-berendezésnél 2.6.1. a fogyasztói berendezés külön jogszabályban meghatározott mûszaki-biztonsági felülvizsgálatot igazoló dokumentum vagy jelzõ matrica meglétét, érvényességét, 2.6.2. üzem közben az égéstermék tartós visszaáramlását – a telepítés helyiségében és a vele légtér-összeköttetésben lévõ helyiségekben a külsõ nyílászárók, és a rendeltetésszerûen zárható szellõzõnyílások zárt állapota mellett – annak érzékelésére alkalmas mûszerrel, 2.6.2.1. nyitott égésterû gáztüzelõ-berendezés esetében a belsõ nyílászárókat is bezárva, a bekapcsolást követõen, és visszaáramlás esetén 5 perc után is, 2.6.2.2. zárt égésterû gáztüzelõ-berendezés esetében a tüzelõberendezés helyiségében vagy azzal légtér-összeköttetésben álló helyiségekben elszívásos szellõztetés maximális teljesítménnyel való mûködtetése mellett a bekapcsolást követõen. 3. Az égéstermék-elvezetõnél 3.1. a tisztítási, ellenõrzési feltételek meglétét, 3.2. az ellenõrzõ-, tisztítóajtók állapotát, zárhatóságát, 3.3. az összekötõ elem ellenõrzési tisztítási feltételeinek meglétét, 3.4. a teljes nyomvonalon van-e külsõ elváltozás, repedés, 3.5. a tetõ feletti állékonyságát, 3.6. a rögzítettséget, 3.7. található-e korrózióra utaló jel, elváltozás a járatban a tisztítónyílásnál, 3.8. a járat átjárhatóságát, szabad keresztmetszetét a teljes nyomvonala mentén szemrevételezéssel, szükség esetén a járaton átvezetett, arra alkalmas idomszerrel, tisztítószerszámmal, 3.9. szilárd- vagy olaj-tüzelõberendezés égéstermék-elvezetõjénél szükség esetén a szikrafogó meglétét, 3.10. éghetõ anyagtól való távolságot. 4. Az égéstermék-elvezetõ tartozékainak (szikrafogók, kitorkollást módosító szerkezetek, elszívó ventilátorok, huzatszabályozók, robbanó ajtók, égéstermék csappantyúk, melléklevegõs csappantyúk és egyéb szabályozó és elzáró szerelvények, kondenzátum elvezetõk) állapotát, mûködõképességét. 5. A biztonságos munkavégzés helyi feltételeit 5.1. kéményseprõ-járda, korlát, tetõkibúvó, padlásfeljáró, létra, hágcsó, állványzat, munkaövek rögzítéséhez szükséges szemek, elemek, szerkezetek meglétét, 5.2. más – az égéstermék-elvezetõhöz nem tartozó – vezetékek, antennák zavaró, nem biztonságos jelenlétét, közelségét. 6. A szén-monoxid-érzékelõ berendezés üzemeltetésére kötelezett ingatlanok esetében 6.1. a szén-monoxid-érzékelõ berendezés meglétét és felszerelését, 6.2. a szén-monoxid-érzékelõ berendezés mûködõképességét az elektromos tápellátás kijelzõjének szemrevételezésével, valamint az öndiagnosztikai funkció segítségével, amennyiben azzal a készülék rendelkezik, 6.3. a szén-monoxid-érzékelõ berendezés gyártó által megjelölt szavatossági idõn belüli használatát, 6.4. a szén-monoxid-érzékelõ berendezés tisztításának, karbantartásának, kalibrálásának a gyártó, annak meghatározott képviselõje, az importõr vagy a forgalmazó által meghatározottak szerinti elvégzésének igazolását, 6.5. a szén-monoxid-érzékelõ berendezés vonatkozó mûszaki követelményeknek való megfelelõségét igazoló dokumentum meglétét. II. Tisztítás A tüzelõberendezés és az égéstermék-elvezetõ használatából eredõ lerakódások, továbbá egyéb az égéstermék-elvezetõ belsõ keresztmetszetét szûkítõ vagy azt elzáró anyagok (állattetemek, pókháló, avar, korrózióból, állagromlásból lehulló, visszamaradt építõelem) eltávolítása az égéstermék-elvezetõ járatából, a koromzsákból, a bekötõnyílásból és az összekötõ elembõl (ha ennek lehetõsége rendeltetésszerûen kialakított). A tisztítást végzõ szakmunkás vagy – szakmunkás szakmai irányítása mellett – betanított munkás a következõ munkafolyamatokat végzi: 1. Lerakódás tisztítását (seprés) Az égéstermék-elvezetõ tisztítását a járat és az összekötõelem teljes hosszában a kitorkolláson vagy beépített tisztítónyíláson keresztül, esetleges bonthatóság esetében a bontást követõen a járat anyagának, kialakításának, keresztmetszetének és hosszának megfelelõ szerszámmal mechanikus módon, vegyszeres technológia alkalmazása nélkül. Szükség esetén tisztítani kell az égéstermék-elvezetõ egyéb tartozékait is. 2. Szûkület vagy dugulás elhárítását 2.1. Ha az 1. pont alapján a tisztítás nem megoldott, úgy az égéstermék-elvezetõ anyagának és méretének figyelembevételével megválasztott golyózással kell megpróbálni a hibát elhárítani. 2.2. Ha nem hárítható el a hiba, úgy a szûkület vagy dugulás helyét meg kell jelölni és fel kell szólítani az ingatlan használóját a tüzelõberendezés üzemeltetésének a hiba elhárításáig történõ szüneteltetésére. 3. Az égéstermék-elvezetõ alján összegyûlt kéményseprésbõl származó hulladékot az ingatlan használója által rendelkezésre bocsátott gyûjtõedénybe helyezi és a helyszínen hagyja. 4. Az összekötõ elem belsõ járatának tisztítását, anyagának, keresztmetszetének, kialakításának megfelelõ kéményseprõ szerszámmal, mechanikus módon, a beépített ellenõrzõ-, tisztítónyíláson keresztül vagy annak hiányában, ha annak lehetõsége biztosított, oldással, roncsolás nélküli bontással. III. Égetés Ha a II. Tisztítás rész 1. pontja alapján a tisztítás nem megoldható és a lerakódás éghetõ, valamint a járat-, az égéstermék-elvezetõ anyaga azt lehetõvé teszi, akkor a járat kiégetését külön egyeztetett idõpontban kell végezni a szükséges biztonsági feltételek figyelembevételével. Az égetést végzõ szakmunkások az alábbiak szerint járnak el: 1. Az égetést lehetõség szerint szakaszosan kell elvégezni, a felsõ szakasszal indítva. 2. Nem szabad a kiégetést elvégezni 2.1. ha a járat keresztmetszete meghaladja a 729 cm²-t, 2.2. szeles idõben, 2.3. ha az égéstermék-elvezetõ teljes hosszában nem ellenõrizhetõ és nem körüljárható, 2.4. ha nincs alsó vagy felsõ tisztítási, illetve ellenõrzési lehetõsége az égéstermék-elvezetõnek, 2.5. ha nem áll rendelkezésre víz az esetleges hûtésre, oltásra, 2.6. amennyiben az égéstermék-elvezetõ falazata repedezett, tetõ feletti szakasza omladozó, 2.7. amennyiben a környezetében lévõ éghetõ épületszerkezetekre gyújtási veszélyt jelent, 2.8. amennyiben az égéstermék-elvezetõ igazoltan koromégéssel szemben nem ellenálló. 3. Az égetés alatt a szakmunkásoknak folyamatosan ellenõrizni kell az égéstermék-elvezetõ nyomvonalát. Az égetést követõen a járat anyagának, kialakításának, keresztmetszetének és hosszának megfelelõ szerszámmal mechanikus módon a tisztítást is el kell végezni. 4. Ha az égéstermék-elvezetõben lévõ éghetõ lerakódás sem kéményseprõ-ipari szerszámokkal, sem kiégetéssel nem eltávolítható, úgy az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése miatt a kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint kell eljárni. IV. Mûszaki felülvizsgálat A mûszaki felülvizsgálat az égéstermék-elvezetõ és tartozékainak állapotfelmérése, ami kiterjed a vonatkozó mûszaki elõírások betartása, valamint a járat tömörségének vizsgálatára. A mûszaki felülvizsgálat során a szakmunkások az alábbiakat végzik: 1. Égéstermék-elvezetõ és tartozékainak állapotfelmérését szemrevételezéssel 1.1. az égéstermék-elvezetõ korróziós károsodásának, állagromlásának teljes hosszban történõ felmérését annak érdekében, hogy az várhatóan megfelel-e a következõ négyéves ciklusban, 1.2. az égéstermék-elvezetõ tartozékainak mûszaki állapotfelmérését, mûködõképességét, 1.3. az égéstermék-elvezetõ nyomvonalvezetésének, teljes hosszban történõ vizsgálatát, az esetleges sérülések, átalakítások felderítését, az egyéb épületgépészeti és elektromos vezetékektõl, berendezésektõl való távolságát, kapcsolatát azokkal. 2. Vonatkozó mûszaki elõírások betartását 2.1. az égéstermék-elvezetõ kitorkollásának környezetében bekövetkezett változásokat, a mûködést korlátozó vagy akadályozó épületelemek, elektromos és egyéb vezetékek, növényzet vagy a vizsgált égéstermék-elvezetõnek a környezetére ható károsító hatásának megítélését a vonatkozó elõírások szerint, 2.2. szabálytalan és nem megfelelõ helyen, illetve helyiségekben kialakított bekötések felderítését, 2.3. építési elõírásoknak és a rendeltetésszerû használatnak való megfelelés vizsgálatát, az égéstermék-elvezetõvel és tartozékaival összefüggésben, és azok környezetében szemrevételezéssel. 3. Járat tömörségének vizsgálatát 3.1. Nyitott, természetes huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezetõ 729 cm2-nél nem nagyobb keresztmetszetû járatát, nem megfelelõ tömörségre utaló hiba (például káros korrózió, repedezett falazat) esetében vizsgálni kell a vonatkozó technológiai elõírások figyelembevételével az alábbi két módszer egyikével. 3.1.1. Füsttömörségi vizsgálat során a felmelegített égéstermék-elvezetõ alján az egyik szakmunkás arra alkalmas anyaggal füstöt képez, a járat bekötõnyílásainak lezárását követõen, a másik szakmunkás a felsõ tisztítás helyén a füst megjelenésekor lefojtja a járatot, majd teljes hosszában, szemrevételezéssel ellenõrzik a füstszivárgást. 3.1.2. Gáztömörségi (szivárgási érték) vizsgálat során környezeti hõmérsékleten az egyik szakmunkás az égéstermék-elvezetõ kitorkollását, a csatlakozási helyeket tömören lezárja, míg a másik szakmunkás az egyéb nyílások, csatlakozási helyek tömör lezárását végzi, majd ezt követõen a vonatkozó szabvány (vagy azzal egyenértékû más mûszaki megoldás) szerinti túlnyomás alá helyezi az égéstermék-elvezetõ járatát és elvégzi a szivárgási érték meghatározását, amely a vonatkozó szabvány (vagy azzal egyenértékû más mûszaki megoldás) által meghatározott mértéket nem lépheti túl. 3.2. Túlnyomásos égéstermék-elvezetõ gáztömörségének vizsgálata esetén az alábbi módszerek egyikét kell alkalmazni. 3.2.1. A gáztömörségi vizsgálat megegyezik a 3.1.2. pontban leírtakkal, csak a nyomásfokozatnak megfelelõen más szivárgási érték figyelembevételével. 3.2.2. Olyan égéstermék-elvezetõ esetében, ahol az égéstermék-elvezetõt egy égési levegõ bevezetésére szolgáló héj vesz körül teljes hosszban, a „C” típusú gáztüzelõ-berendezés üzemeltetése közben az égési levegõ bevezetõ járatában az oxigén-tartalom mérésével lehet következtetni a nem megfelelõ tömörségre. Ha az égéshez beáramló levegõ oxigén tartalma 20,6% alá csökken, az égéstermék-elvezetõ járatának gáztömörségét nem megfelelõnek kell minõsíteni. V. Tüzelõberendezések biztonságos üzemeléséhez szükséges (égési, hígítási) levegõ utánpótlásának ellenõrzése A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó nyitott égésterû tüzelõberendezések esetében az alábbiakat ellenõrzi: 1. Telepítés helyiségében vagy azzal légtérkapcsolatban álló helyiségekben van-e 1.1. reteszelés nélkül mûködõ depressziót keltõ gépi berendezés – külsõ légtérbe vezetett páraelszívó, – szellõztetési célt szolgáló elszívó ventilátor, – egyéb, nyitott égésterû tüzelõberendezésbe vagy annak égéstermék-elvezetõjébe telepített égéstermék-ventilátor, – külsõ légtérbe vezetett szárító mosógép, – központi porszívó, – központi szellõztetés tetõventilátorral, – mobil klíma, – technológiai elszívás, 1.2. reteszelés nélkül – jellemzõen függõleges tengelyirányú – égéstermék-elvezetõvel üzemeltetett egyéb nyitott égésterû szilárd- vagy olajtüzelésû tüzelõberendezés, 1.3. külsõ határoló falazatába beépített teljes vagy részleges légzárású nyílászáró. 2. Meglévõ szellõzõnyílások, légbeeresztõ szelepek teljes vagy részleges eltakarását, lezárását, reteszelt légbefúvó ventilátor üzemképes állapotát. Ha az ellenõrzés során az 1. és 2. pontokban szereplõ, bármelyik, az égési és hígítási levegõ utánpótlását akadályozó állapot fennáll, az ingatlan használójának figyelmét fel kell hívni szóban és írásban a tüzelõberendezés üzemeltetésének veszélyére, megfelelõ szakember bevonásának szükségességére. VI. Az égéstermék paraméterének ellenõrzése 1. Üzemelõ gáztüzelõ-berendezésnél az égéstermék (3 tf % oxigén tartalomra visszaszámolt) CO-tartalmának ellenõrzése mûszeres méréssel. 1.1. A méréshez – a túlnyomásos égéstermék-elvezetõk kivételével –, ha nincs kialakított mérõnyílás, az összekötõelemen – a biztonságos használatot és az életet nem veszélyeztetõ módon – mérõfuratot kell kialakítani, amelyet a mérést követõen le kell zárni és lehetõség szerint az összekötõ elem elforgatásával fal felé elfordítani. 1.2. A mérést csak kalibrált mûszerrel szabad végezni. 1.3. A mérés eredményérõl az ingatlan használóját a helyszínen írásban tájékoztatni kell, továbbá fel kell szólítani 1.3.1. 500–1000 ppm közötti érték esetén a karbantartás szükségességére, 1.3.2. 1000 ppm túllépése esetén a gáztüzelõ-berendezés üzemeltetésének leállítására. VII. A használattal és a mûszaki megoldás megfelelõségével összefüggõ, megrendelt vizsgálat Az égéstermék-elvezetõ használatával és a mûszaki megoldás megfelelõségével összefüggõ, megrendelt vizsgálat a vonatkozó jogszabályok, szabványok (vagy azokkal egyenértékû más mûszaki megoldások), gyártói elõírások, a tervdokumentáció, valamint a kéményseprõ-ipari technológiák figyelembevételével, kéményseprõmester irányításával történik. A vizsgálatnak az alábbiakra kell kiterjednie: 1. A 7. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgálatok szempontjai: 1.1. a vizsgált égéstermék-elvezetõ típusának, minõsítésének és osztályokba sorolásának, és a beüzemelésre váró vagy tervezett tüzelõberendezés (tüzelõberendezések) egyeztetése, beazonosítása, alkalmassága, 1.2. a gyártó kezelési és építési utasításainak betartása, 1.3. a tartozékok helyes, szakszerû beépítése, 1.4. az éghetõ anyagoktól való megfelelõ távolsága, 1.5. az égéstermék-elvezetõ tábláján rögzített adatok pontossága, 1.6. az égéstermék-elvezetõ és a tüzelõberendezés áramlás- és hõtechnikai megfelelõségének, méretezésének vagy egyenértékû csõhossz számításának összevetése a helyszíni adatokkal, 1.7. az égéstermék-elvezetõ építésének, szerelésének lehetõsége, figyelembe véve a vonatkozó mûszaki és jogi elõírásokat, valamint az építési, hatósági engedélyeket, 1.8. az alsó ellenõrzési és tisztítási lehetõség helye, kialakítása, megközelíthetõsége, méretkialakítása, a kondenzátum összegyûjtésének és elvezetésének módja, az alkalmazott anyagok, szerkezetek alkalmassága, esetleges nyomáskiegyenlítõ nyílás mérete, kialakítása, helye, koromzsák-akna mérete, 1.9. az égéstermék-elvezetõ 1.9.1. megközelíthetõsége, 1.9.2. épületen belüli nyomvonalvezetése, 1.9.3. rögzítése, iránytörése, födémeken és a tetõn való átvezetése, 1.9.4. szabálytalan bekötések feltárása, 1.9.5. falazatának esetleges megfúrása, megvésése, terhelése, hõszigeteltsége, annak védelme, 1.9.6. falon kívül és szerelõaknában a rögzítés módja, 1.9.7. az éghetõ anyagoktól való távolságtartása, 1.9.8. a járat átjárhatósága, belsõ felületének, illesztéseinek alkalmassága, mechanikai védelme, 1.9.9. összekötõ elem esetében az elõzõeken túl, annak roncsolás nélküli bonthatósága, oldhatósága vagy tisztító-, ellenõrzõnyílásainak megléte, azok méretei, kezelhetõségük, a bekötõnyílás mérete, az abba való illesztés kialakítása, 1.10. az égéstermék-elvezetõ alsó-felsõ ellenõrzési, tisztítási lehetõsége és annak helye, a tisztítónyílás mérete, kialakítása, megközelíthetõsége, a megközelítés szerkezeti elemeinek (létrák, hágcsók, tetõkibúvók, kéményseprõ-járdák, korlátok, állványok, járható felületek) munkavégzés szempontjából való alkalmassága, megfelelõségének igazolása, teljesítménynyilatkozat megléte, méretkialakítása, az alkalmazott anyagok, elemek, szerkezetek alkalmassága, 1.11. az égéstermék-elvezetõ tetõ feletti, a környezõ építményekhez, és a környezet egyéb, a mûködést befolyásoló elemeihez viszonyított magassága, egyéb zavaró körülmények feltárása, kitorkollásának elhelyezkedése, környezetre gyakorolt hatása, védõtávolságok betartása, égési levegõ bevezetõ nyílása és annak kapcsolata az egyéb égéstermék-elvezetõkkel, állékonysága, falazatának esetleges megfúrása, vésése, megterhelése, hõszigeteltsége, annak védelme, kitorkollást módosító szerkezet, elszívó ventilátor megléte, alkalmazhatósága, alkalmassága, 1.12. az égéstermék-elvezetõ és az egyéb tartozékok esetleges korróziós elváltozása, sérülése, átalakítása, 1.13. az égéstermék-elvezetõ tömörsége, szivárgási értéke (a vizsgálat alkalmával a IV. Mûszaki felülvizsgálat rész 3. pontjában foglaltak alapján kell eljárni, és a tüzelõberendezéshez tartozó vagy ahhoz csatlakoztatott túlnyomásos égéstermék-elvezetõ esetén kizárólag szivárgási érték mérõmûszerrel végezhetõ a vizsgálat), 1.14. az égéstermék-elvezetõ biztonságos mûködését szolgáló tartozékok ellenõrzése (huzatszabályzók, csappantyúk, robbanóajtók, fojtások, égéstermék elszívó és füstgázventilátorok stb.), alkalmassága, kialakítása, mûködõképessége, 1.15. szükség esetén az égési és hígító levegõ-utánpótlás biztosítása. A vizsgálat alkalmával az V. Tüzelõberendezések biztonságos üzemeléséhez szükséges (égési, hígítási) levegõ utánpótlásának ellenõrzése résznél leírtak alapján kell eljárni, 1.16. az égéstermék-elvezetõ méretezésénél figyelembe vett adatok [geometriai méretek, alaki ellenállást okozó elemek, tartozékok, kialakítások, járat és az összekötõelem belsõ felülete, hõszigetelések, tüzelõberendezés (tüzelõberendezések) paraméterei, tüzelõanyag paraméterei, méretezési hõmérsékletek] beazonosítása. 2. A 7. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben az alábbi szempontok szerint szükséges a megrendelés tárgya függvényében a helyszíni vizsgálatot elvégezni: 2.1. az égéstermék-elvezetõ beazonosítása, 2.2. nyomvonalának ellenõrzése, 2.3. tüzelõberendezések bekötéseinek ellenõrzése, nem használt bekötõ-, csatlakozó nyílások, elemek feltárása, beazonosítása, 2.4. tisztítónyílások, ajtók beazonosítása, 2.5. a vizsgálatot követõ beavatkozás tisztázása, 2.6. az egyéb célra történõ igénybevétel hatása a többi égéstermék-elvezetõre, szellõzõ kürtõkre, azok biztonságos mûködésére, 2.7. társasházak esetében az ingatlan tulajdonosainak írásos nyilatkozata, beleegyezése, esetleg társasházi közgyûlési jegyzõkönyv másolatának bekérése, 2.8. a 7. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vizsgálatok esetében a vizsgálatot követõen az égéstermék-elvezetõre csatlakoztatott tüzelõberendezésen (tüzelõberendezéseken) a vizsgálatot igazoló, a mûszaki vizsgálat évszámával, a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó nevével és a tüzelõberendezés egyedi azonosítására alkalmas jelzéssel ellátott matricát kell elhelyezni. 3. Szén-monoxid-érzékelõ berendezés használatára vonatkozó kötelezettség fennállása esetén a vizsgálat során az „I. Ellenõrzés alcím” 6. pontjában meghatározottak szerint kell eljárni. VIII. A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezetõ mûszaki megoldásának megfelelõségével összefüggõ, megrendelt tervfelülvizsgálat A tervezett vagy a tervezéssel érintett égéstermék-elvezetõ mûszaki megoldásának megfelelõségével összefüggõ, megrendelt tervfelülvizsgálatot kéményseprõmester végzi. A 8. § (3) bekezdésének megfelelõ építészeti, gépészeti tervek felülvizsgálatáról kiadott kéményseprõ-ipari nyilatkozat esetében a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a tervdokumentáció égéstermék-elvezetõre vonatkozó tervrészeinek egy másolatát megõrzi, és az összes tervlapot és a mûszaki leírás égéstermék-elvezetõt érintõ minden oldalát bélyegzõvel, dátummal és a nyilatkozatot készítõ aláírásával látja el. Az 5. mellékletnek megfelelõ nyilatkozat aláírt elsõ példányát kell a megrendelõnek átadni. IX. Eszközjegyzék
Eszközök, amelyek állandó felszerelések és a munkavégzõ rendelkezésére kell, hogy álljanak, mint minimálisan szükséges eszközök Sormunka és megrendelt ellenõrzés, szükség szerinti tisztítás Mûszaki felülvizsgálatok, megrendelt mûszaki vizsgálatok
1. Tolókefe (többféle hosszúságú, kialakítású és anyagú szárak, különbözõ anyagú és méretû kefefejekkel, pumkefék) X
2. Golyós-kötél (különbözõ anyagú és méretû golyókkal) X
3. Rugósaparát és golyós kötélre szerelhetõ különbözõ kefefejek (különbözõ méretekben) X
4. Égéstermék-visszaáramlást érzékelõ mûszer X
6. Csõkefe (többféle hosszúságú és anyagú szárak, különbözõ anyagú és méretû kefefejekkel) az összekötõ elem tisztításához X
9. Kéményseprû X
10. Égetõ kanna (gázolajos vagy PB-s) X
14. Szivacsdugók füstnyomás próbához, esetleg tisztításhoz (különbözõ méretben és formában) X X
16. Mérõszalag X X
20. Egyéni védõfelszerelések (láb, kéz, légzés, szem, fej) X X
21. Kéményvizsgáló ipari kamera
22. Füstpatron
23. Szivárgási-érték mérõmûszer, tartozékaival
24. Tüzeléstechnikai mérõmûszer (O2, CO2, CO, p, t) X X
25. Kézi elektromos fúrógép, fémfúrószárakkal
26. Elektromos hosszabbító
27. Digitális fényképezõgép vagy képrögzítésre alkalmas egyéb elektronikus eszköz
28. Rádió adó-vevõ vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszköz
X 2. melléklet a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelethez
Kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó TANÚSÍTVÁNY
ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETÕK ELLENÕRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MÛSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelõberendezés cseréjéhez, új tüzelõberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetõk újbóli üzembe helyezéséhez! Azonosítók: Ingatlan címe: Tulajdonos neve: Értesítési címe:
Használó neve: Értesítési címe: Idõlegesen használt (I):
Légtér összeköttetések száma: …db Égéstermék-elvezetõ Jele
A kéményseprõ-ipari tevékenység elvégzése:
Ellenõrzés / bontható bekötés száma
Kéményseprõ helyszíni megjelenése: I/N Ellenõrzés: I/N Mûszaki felülvizsgálat: I/N
K, N járat / összekötõ elem hossz (m)
/ Tisztítás: I/N
A kéményseprõ helyszíni megjelenését igazoló személy neve: A kéményseprõ helyszíni megjelenését igazoló személy aláírása: Tüzelõberendezés Teljesítmény kategória
Mûszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes:
Igen / Nem „Nem” válasz esetén pótolni kell!
Ellenõrzési szempontok elõzõ / jelen ellenõrzés hibakódja / megfelelõ (I) Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon!
- tüzelõberendezés külsõ állapota
Karbantartás a gyártó elõírása szerint! Javítani kell a hibákat a következõ ellenõrzésig! - levegõ utánpótlás
Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprõ által igazolt kijavításig! Felszólítás a tüzelõberendezés és az égéstermék-elvezetõ üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére (hiba leírása): Igen/Nem Szén-monoxid-érzékelõ berendezés felszerelésére és mûködtetésére köteles (Igen - Nem): Szén-monoxid-érzékelõ berendezés elhelyezésére kötelezett tüzelõberendezéssel felszerelt helyiségek száma: A szén-monoxid-érzékelõ berendezés megléte. Igen (I) / Nem (N) A szén-monoxid-érzékelõ berendezés helye, helyisége (kazánház, szoba, közlekedõ, konyha stb.). A tesztelés alapján a szén-monoxid-érzékelõ berendezés mûködõképessége megfelelõ. Igen (I) / Nem (N) Tisztítás, karbantartás megtörténte (I) / (N)
Mûszaki követelményeknek való megfelelõségét igazoló dokumentum megléte (I) / (N)
A szavatossági idõ, a mûködõképesség határideje lejárt. Igen (I) / Nem (N) Hiba részletes leírása: Egyebek: Az ingatlan a kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló 2015. évi CCXI. törvény 1. § 3. pont szerinti gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként be van jegyezve (Igen - Nem): A kéményseprõ-ipari tevékenységet a kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló 2015. évi CCXI. törvény, a kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a kéményseprõ-ipari tevékenység szakmai szabályairól szóló BM rendelet szabályozza KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Az égéstermék-elvezetõre kötött tüzelõberendezések használatának célja [kazán (K), vízmelegítõ (V), egyedi fûtõ (F), kombi (C), hõlégfúvó (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO-mérés szükségessége (C). Gáztüzelõ-berendezés névleges bemenõ hõteljesítmény kategóriái: tüzelõberendezés hõteljesítménye < 11 kWth (A), 11 kWth < tüzelõberendezés hõteljesítménye <60 kWth (B), 60 kWth < tüzelõberendezés hõteljesítménye <140 kWth (C), 140 kWth < tüzelõberendezés hõteljesítménye <500 kWth (D). HIBAJEGYZÉK Hibakód Hiba leírása: 1. Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelõberendezés és az égéstermék-elvezetõ használata tilos a hiba igazolt kijavításáig! 1/a nem megfelelõ tömörségû, használatban lévõ égéstermék-elvezetõ 1/b használatban lévõ vagy tartalék égéstermék-elvezetõ nem megfelelõ állékonysága 1/c a tüzelõberendezés mûködése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszaáramlása 1/d ki nem égethetõ, használatban lévõ égéstermék-elvezetõ belsõ felületén lerakódott szurokréteg 1/e szilárd tüzelõanyaggal üzemeltethetõ tüzelõberendezéshez csatlakozó használatban lévõ égéstermék-elvezetõnél az E-F tûzvédelmi osztályú – nád, szalma, fazsindely és egyéb éghetõ anyagú – tetõhéjalás esetén a szikrafogó hiánya 1/f B-F tûzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezetet – a falába beépítve – tartalmazó égéstermék-elvezetõ használata 1/g a jogszabály szerinti mûszaki vizsgálat nélkül vagy a mûszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelõ minõsítés ellenére mûködtetett égéstermék-elvezetõ használata 1/h nem megfelelõen rögzített, tûzveszélyt jelentõ, nem megfelelõ anyagú, vagy nem megfelelõ tömörségû összekötõ elem 1/i a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelõ záródása 1/j az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma Egyéb hibák (A jelzett hibák kijavítása a következõ ellenõrzésig szükséges, a hatósági eljárás megelõzése érdekében.) Hibakód Hiba leírása Hibakód Hiba leírása 2. Nem megfelelõ az égéstermék-elvezetõ 4. Nem megfelelõ a tüzelõberendezés 2/a tisztítási, ellenõrzési feltétele 4/a külsõ állapota 2/b járatának szabad keresztmetszete 4/b tüzelés módja 2/c külsõ állapota 4/c a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata (az ellenõrizhetõség, a megfelelõ üzemeltetés és a tûzvédelem szempontjából) 2/d tömörsége
2/e belsõ állapota
2/f kitorkollásának helyzete 5. Nem megfelelõ a levegõ-utánpótlás, az üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges 2/g tartozékainak állapota 5/a a mesterséges elszívó berendezés egyidejû üzemeltetésének lehetõsége miatt (páraelszívó, szellõzõ ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma) 2/h falvastagsága, utólag megvésték
3. Nem megfelelõ az összekötõ elem 5/b az egyéb nyitott égésterû tüzelõberendezéssel való egyidejû üzemeltetés lehetõsége miatt 3/a ellenõrzési, tisztítási feltétele 5/c a külsõ nyílászárók tömítettsége miatt, nyitott égésterû tüzelõberendezés esetén fokozott légzárású nyílászárónál légbeeresztõ nyílás, szelep, szellõzõ nyílás hiánya 3/b járatának szabad keresztmetszete 5/d légbeeresztõ nyílások, szelepek, kiegészítõ légteret biztosító szellõzõ nyílások nem megfelelõ mûködése miatt 3/c állapota
3/d tömörsége 6. Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetõn ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETÕ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELÕBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE A KÉMÉNY MEGFELELÕSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRÕ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS!
Az égéstermék-elvezetõk jele Karakter 1. 2. 3. 4. Jelentése E Egyedi, egy építményszintrõl igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenõ hõteljesítményû égéstermék-elvezetõ. K Központi, egy építményszintrõl igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenõ hõteljesítményû égéstermék-elvezetõ, 4096 cm2 járat keresztmetszetig. N Nagy járat-keresztmetszetû, egy építményszintrõl igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenõ hõteljesítményû égéstermék-elvezetõ 4096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig. G Gyûjtõ jellegû, több építményszintrõl igénybe vett égéstermék-elvezetõ.
N Nyitott égéstermék-elvezetõ, azaz a rácsatlakoztatott tüzelõberendezés a felállítási helyiségébõl veszi az égéshez szükséges levegõt.
Z Zárt égéstermék-elvezetõ, azaz a rácsatlakoztatott tüzelõberendezés a külsõ légtérbõl veszi az égéshez szükséges levegõt.
T Tartalék égéstermék-elvezetõ.
H Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezetõ.
T Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezetõ.
S Szilárd- és olaj tüzelõanyagokkal üzemeltetett tüzelõberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezetõ.
G Gáznemû tüzelõanyagokkal üzemeltetett tüzelõberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezetõ. 3. melléklet a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelethez
Kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó TANÚSÍTVÁNY-KIVONAT
ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETÕK ELLENÕRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MÛSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA Jelen tanúsítvány kivonat nem használható fel tüzelõberendezés cseréjéhez, új tüzelõberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetõk újbóli üzembe helyezéséhez! Azonosítók: Ingatlan címe: Tulajdonos neve: Értesítési címe: Használó neve: Értesítési címe: Idõlegesen használt (I): A kéményseprõ-ipari tevékenység elvégzése Kéményseprõ helyszíni megjelenése: I/N Ellenõrzés: I / N Mûszaki felülvizsgálat: I / N Tisztítás: I / N a) Az égéstermék-elvezetõ megfelelõ: I / N Az égéstermék-elvezetõ jele: b) Az égéstermék-elvezetõ megfelelõ: I / N Az égéstermék-elvezetõ jele: c) Az égéstermék-elvezetõ megfelelõ: I / N Az égéstermék-elvezetõ jele: [Az ingatlanban fellelhetõ valamennyi, a 9. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban szereplõ égéstermék-elvezetõt fel kell tüntetni] Hiba részletes leírása (a hibával érintett égéstermék-elvezetõ jelének és az ingatlanban való fellelhetõségének pontos meghatározásával együtt): Életet és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetõ hiba fennáll (hiba leírása): Igen / Nem Felszólítás a tüzelõberendezés és az égéstermék-elvezetõ üzemeltetésének azonnali szüneteltetésére: Igen / Nem Életet és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetõ hiba fennállása esetén az égéstermék-elvezetõ üzemeltetése TILOS a kéményseprõ által igazolt kijavításig! Egyéb hiba esetén az égéstermék-elvezetõ üzemeltetése veszélyes, a hibát a következõ ellenõrzésig ki kell javítani! Munkavégzõ neve: Munkavégzõ aláírása: A kéményseprõ helyszíni megjelenését igazoló személy neve: A kéményseprõ helyszíni megjelenését igazoló személy aláírása: A kéményseprõ munkavégzését igazoló személy neve: A kéményseprõ munkavégzését igazoló személy aláírása: 4. melléklet a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelethez
Kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó: KÉMÉNYSEPRÕ-IPARI NYILATKOZAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETÕK MÛSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL Azonosítók:
Sorszám: Az ingatlan címe: Tulajdonos neve: Címe, irsz: Megrendelõ neve: Címe, irsz: helység:
hsz: tel: hsz: tel:
ajtó: Az ingatlan jellege: Helyrajzi szám: Tengerszint feletti magasság: Égéstermék-elvezetõk db száma: Légtér-összeköttetések száma: A megrendelt mûszaki vizsgálat célja: MÛSZAKI ADATOK csoport számjelzése
Tüzelõberendezés Tüzelõanyag: földgáz (G), propán-bután (PB), szén (C), fa (F), olaj (O), egyéb (E)
Névleges bemenõ hõterhelése (kWth)
Összekötõ elem, levegõ-bevezetõ „Csõ a csõben” (C) vagy szétválasztott (S) rendszer
Összekötõ elem Teljes hossza / ebbõl függõleges hossz (m)
Összekötõ elem / külsõ burkolat anyaga
Hõszigetelésének / külsõ burkolatának vastagsága (mm)
Teljes hossza / ebbõl függõleges hossz (m)
Levegõ- bevezetõ Keresztmetszeti mérete (-i) (mm)
Levegõ bevezetõ / külsõ burkolat anyaga
Égéstermék- elvezetõ Kéményseprõ-ipari jelölése
Hõmérséklet /nyomás/nedvességgel szembeni ellenállás osztályai
Korrózióállósági / koromégéssel szembeni ellenállás / éghetõ anyagtól való távolságtartás osztályai
Járatának lakótéri / padlástéri / tetõ feletti függõleges hossza (m)
Járatának lakótéri / padlástéri / tetõn kívüli teljes hossza (m)
Legalsó / legfelsõ bekötésektõl mért távolság a kitorkollásig (m)
Járatának / külsõ burkolatának anyaga
Járatának / hõszigetelésének / külsõ burkolatának vastagsága (mm)
Szén-monoxid-érzékelõ berendezés használatára kötelezett igen (I) - nem (N) / van (V) - nincs (N)
Szén-monoxid-érzékelõ berendezés szavatossági idõ szempontjából megfelelõ (M) - nem megfelelõ (N) / mûködõképes igen (I) - nem (N)
Használaton kívül helyezésének mûszaki megfelelõsége elfogadva: igen (I) – nem (N)
Sorszám: A vizsgálat során feltárt hibák, szabálytalanságok A hõ- és áramlástechnikai méretezés adatai megegyeznek a vizsgálat alkalmával feltárt adatokkal: igen (I), nem (N)
A mûszaki vizsgálat bontás nélküli szemrevételezéssel, a vonatkozó jogszabályi, tûzrendészeti és szabványelõírások alapján történt. Az egyes jelölések és hibakódok beazonosíthatók a mellékelt hibajegyzékben. Ha a mûszaki vizsgálat eredményével a megrendelõ vagy a tulajdonos nem ért egyet, észrevételével a területileg illetékes elsõ fokú tûzvédelmi hatósághoz fordulhat jogorvoslatért!
Életet és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetõ hiba kódja Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprõ által igazolt kijavításig!
Rendeltetésszerû használatra alkalmas (I) nem alkalmas (N)
Szöveges kiegészítés (szükség esetén pótlapon folytatható): Tetõalaprajz vagy alaprajzi részlet, esetleg a szöveges kiegészítés folytatása: A vizsgálatot végzõ kéményseprõmester neve: Oklevélszáma:
Dátum: év, hó, nap. Aláírása:
Megrendelõ vagy megbízott neve: A vizsgálatot végzõ szakmunkás neve: P. H. Aláírása: Aláírása:
A KÉMÉNYSEPRÕ-IPARI NYILATKOZATOT NEM HELYETTESÍTI A KÉMÉNYSEPRÕ-IPARI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ SORMUNKÁNÁL ALKALMAZOTT TANÚSÍTVÁNYA. ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETÕ ÉPÍTÉSE, JAVÍTÁSA, ÚJBÓLI HASZNÁLATBAVÉTELE, VALAMINT A BEKÖTÖTT TÜZELÕBERENDEZÉS CSERÉJE, ILLETVE ÚJ TELEPÍTÉSE A KÉMÉNY MEGFELELÕSÉGÉT IGAZOLÓ KÉMÉNYSEPRÕ-IPARI NYILATKOZAT HIÁNYÁBAN TILOS! A kéményseprõ-ipari tevékenységet a kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló 2015. évi CCXI. törvény, a kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet, a kéményseprõ-ipari tevékenység szakmai szabályairól szóló BM rendelet szabályozza KITÖLTÉSRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A megrendelt mûszaki vizsgálat célja a kéményseprõ-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 7. §-a szerint: 3.1. Új égéstermék-elvezetõk kivitelezés közbeni, eltakarás elõtti vizsgálata. 3.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetõk üzembe helyezés elõtti vizsgálata. 3.3. Tüzelõanyag váltás, tüzelõberendezés csere, új tüzelõberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelõzõen az érintett égéstermék-elvezetõk vizsgálata. 3.4. Meglévõ égéstermék-elvezetõ bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetõt érintõ átalakítást megelõzõ helyszíni vizsgálat. Az égéstermék-elvezetõre kötött tüzelõberendezések használatának célja, jellege: [kazán (K), vízmelegítõ (V), egyedi fûtõ (F), kombi (C), hõlégfúvó (H), technológiai (T), egyéb (E)] / CO-mérés szükségessége (C). Az összekötõ elem, a légbevezetõ, égéstermék-elvezetõ, külsõ burkolat anyaga: vakolt (V), alumínium (A), acél (S), samott, kerámia (K), mûanyag (M), mûgyanta (G), flexibilis (F), fix (X), egyéb: .............. (E1) ................ (E2) ................ (E3). HIBAJEGYZÉK Hibakód Hiba leírása: 1. Az élet és a vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén a tüzelõberendezés és az égéstermék-elvezetõ használata tilos a hiba igazolt kijavításáig! 1/a nem megfelelõ tömörségû, használatban lévõ égéstermék-elvezetõ 1/b használatban lévõ vagy tartalék égéstermék-elvezetõ nem megfelelõ állékonysága 1/c a tüzelõberendezés mûködése közben az égéstermék öt percen túli tartós visszaáramlása 1/d ki nem égethetõ, használatban lévõ égéstermék-elvezetõ belsõ felületén lerakódott szurokréteg 1/e szilárd tüzelõanyaggal üzemeltethetõ tüzelõberendezéshez csatlakozó használatban lévõ égéstermék-elvezetõnél az E-F tûzvédelmi osztályú – nád, szalma, fazsindely és egyéb éghetõ anyagú – tetõhéjalás esetén a szikrafogó hiánya 1/f B-F tûzvédelmi osztályba tartozó építményszerkezetet – a falába beépítve – tartalmazó égéstermék-elvezetõ használata 1/g a jogszabály szerinti mûszaki vizsgálat nélkül vagy a mûszaki vizsgálat során megállapított nem megfelelõ minõsítés ellenére mûködtetett égéstermék-elvezetõ használata 1/h nem megfelelõen rögzített, tûzveszélyt jelentõ, nem megfelelõ anyagú, vagy nem megfelelõ tömörségû összekötõ elem 1/i a tisztítóajtó, tisztítóidom nem megfelelõ záródása 1/j az égéstermék 1000 ppm-t meghaladó szénmonoxid tartalma Egyéb hibák [Az itt jelzett hibák kijavítása a következõ ellenõrzésig szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.] Hibakód Hiba leírása Hibakód Hiba leírása 2. Nem megfelelõ az égéstermék-elvezetõ 4. Nem megfelelõ a tüzelõberendezés 2/a tisztítási, ellenõrzési feltétele 4/a külsõ állapota 2/b járatának szabad keresztmetszete 4/b tüzelés módja 2/c külsõ állapota 4/c a környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata 2/d tömörsége
(az ellenõrizhetõség, a megfelelõ üzemeltetés és a tûzvédelem szempontjából) 2/e belsõ állapota
2/f kitorkollásának helyzete 5. Nem megfelelõ a levegõ utánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges 2/g tartozékainak állapota 5/a a mesterséges elszívó berendezés egyidejû üzemeltetésének lehetõsége miatt (páraelszívó, szellõzõ ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma) 2/h falvastagsága, utólag megvésték
3/d tömörsége 6. Szabálytalan bekötés az égéstermék-elvezetõn Az égéstermék-elvezetõk jele
Karakter 1. 2. 3. 4. Jelentése E Egyedi, egy építményszintrõl igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenõ hõteljesítményû égéstermék-elvezetõ. K Központi, egy építményszintrõl igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenõ hõteljesítményû égéstermék-elvezetõ, 4096 cm2 járat keresztmetszetig. N Nagy járat-keresztmetszetû, egy építményszintrõl igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenõ hõteljesítményû égéstermék-elvezetõ 4096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig. G Gyûjtõ jellegû, több építményszintrõl igénybe vett égéstermék-elvezetõ.
G Gáznemû tüzelõanyagokkal üzemeltetett tüzelõberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezetõ.
KÉMÉNYSEPRÕ-IPARI NYILATKOZAT a tervezett vagy tervezéssel érintett égéstermék-elvezetõ mûszaki megoldásának megfelelõségével összefüggõ, megrendelt tervfelülvizsgálatról Tartalmi követelményei sorszám: A kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó megnevezése, címe, elérhetõsége: A terven szereplõ adatok: Építtetõ: Építkezés helye (hrsz): Tervezõ neve, címe: A tervezett, illetve a tervezéssel érintett égéstermék-elvezetõk száma (db): Észrevételek, javaslatok 1. A választott égéstermék elvezetõk típusa 2. Járat összekötõ elem keresztmetszete 3. Alsó és felsõ tisztítási, illetve ellenõrzési lehetõség kialakítása, megközelíthetõsége 4. Az égéstermék-elvezetõ tetõ feletti kialakítása, kitorkollás helyzete 5. Az égéstermék-elvezetõ tetõ feletti, illetve hatásos magassága, védõtávolságok 6. Meglévõ épületek és égéstermék-elvezetõk, és a tervezett épület és égéstermék-elvezetõk kölcsönhatása 7. Égéstermék-elvezetõ járatának nyomvonala 8. Tartalékfûtés megoldása 9. Egyéb 10. A bemutatott terv kéményseprõ-ipari szempontból: megfelel módosítva megfelel nem felel meg Kelt: ........................................., ............... év, ..................................... hónap, ............ nap. Vizsgálatot végzõ neve, aláírása, mesterlevél száma Átvevõ neve, aláírása P. H. 6. melléklet a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelethez
ADATKÖZLÕ a kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló 2015. évi CCXI. törvény 7. § (4) bekezdésében elõírt tûzvédelmi hatósági nyilvántartáshoz KÉMÉNYSEPRÕ-IPARI SZOLGÁLTATÓ Neve: Címe: Elérhetõségei: KÉPVISELETET ELLÁTÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATAI Neve: Születési hely, idõ: Anyja neve: Lakcíme: A TEVÉKENYSÉG GYAKORLÁSÁRA JOGOSULT VAGY KÉPVISELÕJE ADATAI Telefonszáma: Elektronikus levélcíme: Székhelye: Telephelye: TEVÉKENYSÉG MEGKEZDÉSÉNEK ÉS BEFEJEZÉSÉNEK IDÕPONTJA Megkezdés idõpontja: Befejezés idõpontja: ELLÁTOTT TERÜLET Megye (szolgáltatók esetében) / települések száma, megnevezése (a helyi önkormányzati rendelet alapján, ha van ilyen) db Kelt: ..............................., ............ év, ........................... hó, .......... nap P. H. ................................................. aláírás 7. melléklet a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelethez
STATISZTIKAI ADATLAP ........................évre ADATSZOLGÁLTATÁSRA KÖTELEZETT*:
KÉMÉNYSEPRÕ-IPARTI TEVÉKENYSÉGET ELLÁTÓ neve:
Elérhetõségei: telefonszám
KÉMÉNYSEPRÕ-IPARI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSI TERÜLETE Megye:
A Kstv. 2. § (6) bekezdése és 10. § (5) bekezdése szerint térítésmentesen ellátandó ingatlanoknál A Kstv. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti ingatlanoknál Szilárd- és olaj tüzelõanyagokkal üzemeltetett tüzelõberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezetõ ENHS
*adatszolgáltatásra kötelezett: – a kéményseprõ-ipari szerv megyei bontásban – a Kstv. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti önkormányzat közszolgáltatási szerzõdésenként 8. melléklet a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelethez
1. Az égéstermék-elvezetõk jele Karakter Jelentése 1. 2. 3. 4. E Egyedi, egy építményszintrõl igénybe vett, 60 kW és az alatti összes névleges bemenõ hõteljesítményû égéstermék-elvezetõ. K Központi, egy építményszintrõl igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenõ hõteljesítményû égéstermék-elvezetõ, 4096 cm2 járat keresztmetszetig. N Nagy járat-keresztmetszetû, egy építményszintrõl igénybe vett, 60 kW feletti összes névleges bemenõ hõteljesítményû égéstermék-elvezetõ 4096 cm2 járat keresztmetszet felett, 10 000 cm2-ig. G Gyûjtõ jellegû, több építményszintrõl igénybe vett égéstermék-elvezetõ. N Nyitott égéstermék-elvezetõ, azaz a rácsatlakoztatott tüzelõberendezés a felállítási helyiségébõl veszi az égéshez szükséges levegõt. Z Zárt égéstermék-elvezetõ, azaz a rácsatlakoztatott tüzelõberendezés a külsõ légtérbõl veszi az égéshez szükséges levegõt. T Tartalék égéstermék-elvezetõ. H Huzat vagy mesterséges szívás hatása alatt álló égéstermék-elvezetõ. T Túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezetõ. S Szilárd- és olaj tüzelõanyagokkal üzemeltetett tüzelõberendezéseket kiszolgáló égéstermék- elvezetõ. G Gáznemû tüzelõanyagokkal üzemeltetett tüzelõberendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezetõ. 2. A Kstv. 2. § (4) bekezdése szerint sormunka keretében ellátott tevékenységek munkaráfordítása
Tevékenységek Égéstermék-elvezetõk jele 2.1. Ellenõrzés, szükség szerinti tisztítás, összekötõ elem nélkül 2.2. Összekötõ elem ellenõrzése, szükség szerinti tisztítása 2.3. Mûszaki felülvizsgálat ENHS 0,37/db 0,17/bekötés 0,80/db ENHG 0,30/db 0,14/bekötés KNHS 0,20/fm 0,20/fm 0,28/fm KNHG 0,14/fm 0,14/fm NNHS 0,30/fm 0,30/fm 0,28/fm NNHG 0,21/fm 0,21/fm ENTS 0,42/db 0,17/bekötés 0,80/db ENTG 0,34/db 0,14/bekötés KNTS 0,24/fm 0,24/fm 0,28/fm KNTG 0,17/fm 0,17/fm NNTS 0,32/fm 0,32/fm 0,28/fm NNTG 0,22/fm 0,22/fm EZHS 0,37/db 0,17/bekötés 0,80/db EZHG 0,30/db 0,14/bekötés KZHS 0,20/fm 0,20/fm 0,28/fm KZHG 0,14/fm 0,14/fm NZHS 0,30/fm 0,30/fm 0,28/fm NZHG 0,21/fm 0,21/fm EZTS 0,42/db 0,17/bekötés 0,80/db EZTG 0,34/db 0,14/bekötés KZTS 0,24/fm 0,24/fm 0,28/fm KZTG 0,17/fm 0,17/fm NZTS 0,32/fm 0,32/fm 0,28/fm NZTG 0,22/fm 0,22/fm GNHS* 0,25/szint 0,17/bekötés 0,36/szint GNHG* 0,2/szint 0,14/bekötés GZHS* 0,25/szint 0,17/bekötés 0,36/szint GZHG* 0,2/szint 0,14/bekötés GZTS* 0,30/szint 0,17/bekötés 0,44/szint GZTG* 0,25/szint 0,14/bekötés ET 0,20/db – 0,40/db KT 0,10/fm 0,14/fm NT 0,15/fm 0,14/fm GT* 0,10/szint 0,16/szint 2.4. Egyéb sormunka keretében végzett tevékenységek Tüzelõberendezés biztonságos mûködéséhez szükséges levegõ utánpótlásának ellenõrzése, figyelembe véve a levegõ utánpótlást befolyásoló mûszaki berendezések, beavatkozások hatását is (légtér-összeköttetésben lévõ rendeltetési egységenként) 0,10/db Égéstermék paramétereinek ellenõrzése 0,30/paraméter Gáztüzelõ-berendezés mûszaki biztonsági felülvizsgálata meglétének ellenõrzése 0,05/db Szén-monoxid-érzékelõ berendezés felszerelésére és mûködtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, az érzékelõ mûködõképességének, valamint az érzékelõ mûszaki követelményeknek való megfelelõségét igazoló dokumentumok ellenõrzése 0,40/db Megjegyzés: * Mellékcsatornás gyûjtõ jellegû égéstermék-elvezetõ esetében a mellékcsatornát plusz szintnek kell tekinteni. 3. A Kstv. 2. § (5) bekezdése szerint sormunka keretén kívül megrendelésre ellátott tevékenységek munkaráfordítása 3.1. Megrendelésre kötelezõ tevékenységek Tevékenység Munkaráfordítás A 2. pontban meghatározott, de megrendelésre végzett sormunka tevékenységek 2. pontban meghatározott munkaráfordítások szerint A sormunka keretében feltárt az égéstermék-elvezetõ járatában lerakódott, csak égetéssel eltávolítható szurokréteg kiégetése külön egyeztetés alapján 2,00/db/óra Közvetlen homlokzati égéstermék-kivezetéssel rendelkezõ tüzelõberendezések égéstermék-elvezetõjének ellenõrzése, tisztítása 0,34/db A 10 000 cm2 feletti járat keresztmetszetû égéstermék-elvezetõ ellenõrzése tisztítása 0,60/fm Helyszíni szemle 1,00/alkalom 3.2. A Kstv. 2. § (5) bekezdés f) pontja szerinti mûszaki vizsgálatok munkaráfordítása
ENH ENT ET
EZH EZT
GNH GZH GZT GT KNH KNT KT NNH NNT NT
KZH KZT NZH NZT 3.2.1. Új égéstermék-elvezetõk kivitelezés közbeni, eltakarás elõtti vizsgálata 0,84/db 1,16/db 0,40/szint 2,60/db 3,40/db 3.2.2. Újonnan épített vagy szerelt felújított, átalakított vagy újból használatba vett égéstermék-elvezetõk üzembe helyezés elõtti vizsgálata 1,34/db 2,00/db 0,70/szint 4,00/db 5,00/db 3.2.3. Tüzelõanyag váltás, tüzelõberendezés csere, új tüzelõberendezés üzembe helyezése esetén az üzembe helyezést megelõzõen az érintett égéstermék-elvezetõk vizsgálata 0,84/db 1,16/db 0,40/szint 2,60/db 3,40/db 3.2.4. Meglévõ égéstermék-elvezetõ bontását, funkciójának megváltoztatását, használaton kívül helyezését, illetve az égéstermék-elvezetõt érintõ átalakítást megelõzõ helyszíni vizsgálat 0,68/db 0,92/db 0,30/szint 2,10/db 2,72/db 3.2.5. Helyszíni szemle 1,00/alkalom 1,00/alkalom 1,00/alkalom 1,00/alkalom 1,00/alkalom 3.3. A Kstv. 2. § (5) bekezdés g) pontja szerinti mûszaki megoldás megfelelõségével összefüggõ vizsgálatok munkaráfordítása 3.3.1. Egy lakás, illetve önálló rendeltetési egység esetében 1,00 3.3.2. Két–hat lakás, illetve önálló rendeltetési egység esetében 2,00 3.3.3. Hatnál több lakás, illetve önálló rendeltetési egység esetében épületenként 3,00 3.3.4. Épület központi kéménnyel 60–140 kW 2,00 3.3.5. Ipari és kommunális létesítmények esetében 140 kW felett 2,50 3.3.6. Helyszíni szemle 1,00/alkalom 4. Egyedi égéstermék-elvezetõnél az ellenõrzés, szükség szerinti tisztítás, a mûszaki felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenõrzés költségtérítését az alábbiak szerint kell meghatározni.
ahol Etm: ellenõrzés, szükség szerinti tisztítás munkaráfordítása, összekötõ elem nélkül Mfm: mûszaki felülvizsgálat munkaráfordítása, ÉCO: égéstermék CO paraméter ellenõrzésének munkaráfordítása, tg11: az égéstermék-elvezetõre kötött 11 kWth feletti névleges bemenõ hõteljesítményû gáztüzelõ-berendezés (gáztüzelõ-berendezések) száma, gy: ellenõrzés, szükség szerinti tisztítás évenkénti gyakorisága, ami az idõlegesen használt ingatlanok esetében 1/4, Öm: összekötõ elem ellenõrzés, szükség szerinti tisztítás munkaráfordítása, b: bekötések száma, az épített cserépkályha, kandalló, kemence csak bontással oldható bekötés számával csökkentve, ahol egyedi és gyûjtõ jellegû égéstermék-elvezetõ esetén a közösített összekötõelemmel bekötött tüzelõberendezések egy bekötésnek számítanak, EFt: a rendelet 16. § (1) bekezdése alapján az egységnyi munkaráfordításra meghatározott összeg. 5. Gyûjtõjellegû égéstermék-elvezetõnél az ellenõrzés, szükség szerinti tisztítás a mûszaki felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenõrzés egy szintre jutó díját az alábbi képlettel kell meghatározni.
ahol sz: szintek száma, ahol szintnek kell tekinteni az azonos szinten lévõ önálló rendeltetési egységeket is, ha azokat azonos égéstermék-elvezetõ szolgálja ki. 6. Központi és nagy járat-keresztmetszetû égéstermék-elvezetõnél az ellenõrzés, szükség szerinti tisztítás a mûszaki felülvizsgálat és szükség szerint az égéstermék CO paraméter ellenõrzés egy folyóméterre jutó díját az alábbi képlettel kell meghatározni.
ahol hé: az égéstermék-elvezetõ hossza egész számra kerekítve, méterben, hö: az összekötõelem hossza egész számra kerekítve, méterben. 7. Levegõ utánpótlás ellenõrzésének díját önálló rendeltetési egységenként az alábbi képlettel kell meghatározni.
ahol Lm: levegõ utánpótlás munkaráfordítása, l: önálló légtér-összeköttetések száma az önálló rendeltetési egységben. 8. Mûszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenõrzési díját az alábbi képlettel kell meghatározni.
ahol MBm: mûszaki-biztonsági felülvizsgálat meglétének ellenõrzési munkaráfordítása. 9. Szén-monoxid-érzékelõ berendezés felszerelésére és mûködtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelõ mûködõképességének ellenõrzésére vonatkozó költségtérítést az alábbi képlettel kell meghatározni:
ahol BCO: szén-monoxid-érzékelõ berendezés felszerelésére és mûködtetésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelõ mûködõképességének ellenõrzési munkaráfordítása, c: szén-monoxid-érzékelõ berendezések száma. 10. Társasházban vagy lakásszövetkezeti lakóépületben lévõ gyûjtõ jellegû égéstermék-elvezetõ esetén a nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanokra vonatkozó Kstv. 2. § (6) bekezdés szerinti költségtérítés meghatározásánál az 5. pont szerinti képletet az alábbi arányszámmal kell megszorozni:
ahol Bk: a gyûjtõ jellegû égéstermék-elvezetõ azon bekötéseinek száma, amelyek a nem természetes személy tulajdonában álló vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanokhoz tartoznak, Bö: a gyûjtõ jellegû égéstermék-elvezetõ összes bekötéseinek száma. 9. melléklet a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelethez
HIRDETMÉNY 1. számú értesítés ________________ település _______________________ (utca/út/tér stb.) _______ házszám Tisztelt Ingatlanhasználó! Értesítem, hogy ________ év ______________ hónap _____ napján ___–___ óra között (elsõ idõpont) kötelezõ kéményellenõrzést végzünk. A-változat* A kéményellenõrzés elsõ idõpontban történõ meghiúsulása esetén a kéményellenõrzés második idõpontja: ________ év ______________ hónap _____ napján ___–___ óra között B-változat* Ha a fent meghatározott elsõ idõpontban a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó az égéstermék-elvezetõ ellenõrzését nem tudja elvégezni, a kéményellenõrzés második idõpontjáról külön értesítést küld az Ingatlanhasználónak. Ha az égéstermék-elvezetõ ellenõrzése az elsõ és második idõpontban meghiúsul, az Ingatlanhasználó – a kéményseprõ-ipari tevékenységrõl szóló 2015. évi CCXI. törvény alapján – köteles a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátóval harmadik idõpontról megállapodni. Ha a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó a harmadik idõpontban sem tudja elvégezni az ellenõrzést, vagy a harmadik idõpontról az Ingatlanhasználó a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátóval nem egyeztet, a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó értesíti az illetékes TÛZVÉDELMI HATÓSÁGOT! Kelt:___________, _____ év __________ hónap _____ nap .......................... (a kéményseprõ-ipari tevékenységet ellátó neve) Székhelye: .......................... Ügyfélszolgálat címe: .......................... Tel.: ..........................; e-mail: .......................... Ügyfélfogadás ideje: .......................... Hatósági felügyeletet ellátó szerv: .......................... Megyei / Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cím: .......................... *Az A- és B-változat – a helyi körülményektõl függõen – vagylagosan alkalmazható. 1 A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.