Source: http://docplayer.fi/24018933-Puukattilat-ariterm-240-240-k-asennus-ja-kayttoohjeet.html
Timestamp: 2017-12-12 22:27:47+00:00
Document Index: 4942695

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

PUUKATTILAT Ariterm 240, 240 K ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET - PDF
Download "PUUKATTILAT Ariterm 240, 240 K ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET"
1 PUUKATTILAT Ariterm 240, 240 K ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET
2 SISÄLLYSLUETTELO UUDELLE OMISTAJALLE... 2 YLEISTÄ, KULJETUS, avaaminen, varastointi ja asennus... 3 tekniset TIEDOT kytkentäkaavio varaajaan... 6 RAJOITUSVENTTIILIN ASENTAMINEN... 7 Laddomat latausyksikkö... 8 Käyttöönotto, KÄYTTÖ, HUOLTO JA KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN YLEISTÄ PUUNPOLTOSTA TAKUUKORTTI
4 YLEISTÄ, KULJETUS, AVAAMINEN, VARASTOINTI JA ASENNUS Yleistä Ariterm 240 ja Ariterm 240 K ovat taloudellisia, kestäviä ja ympäristöystävällisiä yläpaloisia puukäyttöisiä keskuslämmityskattiloita. Lämmitys on jaksottaista ja perustuu energian varaamiseen lämminvesivaraajaan. Yleisimmin näitä kattiloita käytetään omakotitalojen, maatilan rakennusten yms. lämmitykseen. Polttoaineena voidaan käyttää 0,5 m:n puuklapeja. Myös kevyttä polttoöljyä voidaan käyttää asentamalla öljypoltin. Kattilan kaikkien ominaisuuksien hyödyntämiseksi on tärkeää noudattaa tässä ohjeessa annettuja ohjeita. Kuljetus ja vastaanotto Kattila toimitetaan lautakehikossa. Alustana on lava josta kattilaa voidaan nostaa turvallisesti. Pakkaus on syytä purkaa vasta mahdollisimman lähellä asennuspaikkaa. Tehdas on vakuuttanut kattilan kuljetusvaurioiden varalta, koskien kuljetusta tehtaalta ensimmäiseen välivarastointipaikkaan. Kattilan vastaanottajan on tärkeää todeta kattilan kunto ennen vastaanottamista. Vauriotapauksissa on otettava viipymättä yhteys myyjään. Pakkauksen avaaminen Pakkauksen purkamisen jälkeen avataan luukku ja tarkastetaan varusteluettelosta, että kaikki irrallaan toimitettavat varusteet ovat mukana. Pakkauksen hävittäminen: muovihuppu kaatopaikalle, laudat voidaan polttaa. Varastointi Kattila voidaan varastoida ulos sateelta suojattuna, suositeltavinta on säilytys sisätiloissa. Asennus Kattilan asennus voidaan teettää vain ammattipätevyyden omaavalla liikkeellä. Asennus tulee suorittaa siten, että se täyttää vähintään standardin SFS 3332 vaatimukset. Kattilaan liittyvät sähköasennukset saa suorittaa vain kyseiset pätevyydet omaava asennusliike. Tilavaatimus Kattilahuoneen tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman E9:n mukaisen EI 60 paloluokituksen. Kattilan eteen on varattava tilaa n. 1 metri puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä varten. Hormiliitäntä ja palamisilma-aukko Savuhormivaatimus Ariterm 240: Teräshormi: korkeus vähintään 4,5 m, sisähalkaisija vähintään 170 mm Muurattu hormi korkeus vähintään 4,5 m, vapaa poikkipinta-ala vähintään 290 cm2 Savuhormivaatimus Ariterm 240 K ja ST: Teräshormi: korkeus vähintään 4,5 m, sisähalkaisija vähintään 170 mm Muurattu hormi korkeus vähintään 4,5 m, vapaa poikkipinta-ala vähintään 290 cm2 Palamisilma-aukon vapaan pinta-alan tulee olla noin hormin kokoa vastaava. Palamisilma-aukkoa ei saa peittää. 3
5 TEKNISET TIEDOT Ariterm Ariterm 240 Ariterm 240 K+ST kw kw - hake, palaturve kw - öljy kw - sähkö 2x6 (2x9) kw Lämpimän veden tuotto 200 l +45 C/20 min Suos. lämmitettävä pinta-ala m m 2 Varaajasuositus l l Puun max. pituus 500 mm 500 mm Varastopesän tilavuus 110 l 110 l Käyttöpaine 216 0,5-1,5 bar 0,5-1,5 bar Käyttölämpötila C C 120 Eristys 50 mm min.villa 50 mm min.villa Vesitila 70 l 155 l Paino 285 kg 300 kg Luukkujen mitat 350 x 240 mm 350 X 240 mm - muurattu** 290 cm2 290 cm2 - teräsputki Ø 170 mm Ø 170 mm - pituus min 4,5 m 4,5 m Vaadittu veto savuhormissa 15 Pa 720 Teho B 520 A puu SAVUHORMISUOSITUS B B A Korvausilma-aukko 300 cm 15 Pa cm A VAKIOVARUSTEET: veden lämpö- ja painemittari savukaasulämpömittari vedonsäädin arina muuraustuki nelitiesekoitusventtiili puhdistusvälineet asennus- ja käyttöohjeet B 1040 Ariterm 240K ja Ariterm 240K stokeriaukolla A LISÄVARUSTEET: Ariterm lämpötilan rajoitusventtiiliä ylikiehumisen estoon 1040 B 250 LVI-KOODIT: Ariterm 240 Ariterm 240 K Ariterm 240 K stokeri oikea Ariterm 240 K stokeri vasen 250 B A A
6 TEKNISET TIEDOT Ariterm Ariterm 240K ja Ariterm 240K stokeriaukolla 240 K Varustettu lämminvesikierukalla ja sähkövastusyhteillä. Sopii puun ja öljyn vuorottaiskäyttöön. Vesitila 155 l. Kattilaa ei suositella käytettäväksi ilman varaajaa K STOKERIAUKOLLA Varustettu lämminvesikierukalla ja stokeriaukolla. Aukko voi sijaita kattilan oikealla tai vasemmalla sivulla (varmistetaan tilattaessa). Stokeriaukko on sijoitettu niin, että kattila on helppo puhdistaa ja puun rinnakkaiskäyttö on mahdollista, vaikka stokeri olisi paikoillaan. Kattila ei tarvitse erillistä varaajaa VAKIOVARUSTEET veden lämpö- ja painemittari vedonsäädin arina savukaasujen lämpömittari muuraustuki puhdistusvälineet jäähdytyskierukka Öljynpoltin voidaan asentaa täyttöluukkuun. Stokeri voidaan asentaa tulenhoitoluukkuun, kun kattila asennetaan erillisen tuhkajalustan päälle. Osat ja liitännät 1. Painemittari 2. Kattilaveden lämpömittari 3. Vedonsäätimen yhde DN Termostaatin yhde DN Meno varaajaan DN Kiehuntayhde DN Savukaasujen mittaus 8. Puhdistusluukku 9. Savupellin säädin 10. Täyttöluukku / öljypoltinluukku 11. Tulenhoitoluukku 12. Vetoläppä (A=ensiöilma, B=toisioilma) 13. Kattilan tyhjennys DN Hormiliitäntä 15. Muuraustuki 16. Paluu varaajasta DN Sähkövastusyhde DN Lämminvesikier. yhteet Ø 22 Cu 19. Stokeriaukko (vain ST-mallissa) 20. Öljypoltinluukku 21. Turvaventtiilin yhde DN Jäähdytyskierukan yhde Luukkujen kätisyys on vaihdettavissa. Stokeriaukon peiteluukku (Q30005) on lisävaruste. 5
7 KYTKENTÄKAAVIO VARAAJAAN Puulämmityskattila 2. Paisunta-astia 3. Huoltosulkuventtiili 4. Varoventtiili 5. Terminen varolaite 6. Latausyksikkö Laddomat Lämminvesivaraaja Suositeltava putkikoko: Ariterm 240 DN 32 Putkiasennukset Ariterm 240 on tarkoitettu käytettäväksi varaajan kanssa. Mikäli asennetaan A 240 K ja hake/pellettipoltin ei varaajaa tarvita. Ennen kattilan asennusta on lämmitysverkosto huuhdeltava ja tarkistettava vesipainekokeella. Liitoksien tiiveys on varmistettava asennuksen jälkeen. Tehdas ei vastaa vuotavien liitosten aiheuttamista vahingoista. 6
8 VARO- JA LÄMPÖTILAN RAJOITUSVENTTIILIN ASENTAMINEN Varoventtiilin asentaminen Venttiilin tulee olla CE-merkitty ja maksimi avautumispaine 1,5 bar, minimi koko DN 15. Varoventtiili tulee valita laiteyhdistelmän korkeimman paineluokan mukaan. Venttiilin ja kattilan väliin ei saa asentaa laitetta jolla yhteys voidaan sulkea. Ulospuhallusputki mitoitettava ja asennettava siten, ettei se rajoita venttiilin ulospuhallustehoa eikä aiheuta vaaratilannetta venttiilin toimiessa. Paisuntasäiliön tilavuuden tulee vastata suurinta laitoksen käytössä esiintyvää nestetilavuuden muutosta. Jaksottaisessa lämmityksessä on paisuntatilavuus oltava n. 10% koko järjestelmän tilavuudesta. Suosittelemme ainoastaan suljetun järjestelmän käyttöä (kalvopaisunta-astia) Kattilaan palaavan veden lämpötila tulee olla n. 70 C, tämä saavutetaan kytkentäkaavion mukaisella ohivirtauskytkennällä. Kattilan riittävän korkea lämpötila koko lämmitysjakson ajan pitää konvektiopinnat puhtaina ja palaminen tapahtuu korkealla hyötysuhteella. Tällöin myös kattilan kestoikä tulee mahdollisimman pitkäksi, koska tulipinnoille ei synny syövyttäviä happoja. Lämpötilan rajoitusventtiilin asentaminen Lämpötilan rajoitusventtiili kytketään lämpimän käyttöveden putkeen asennettuun haaraan siten, että venttiilin toimiessa se laskee kuumaa vettä viemäriin. Lämpötila-anturi asennetaan kattilan yläosassa olevaan muhviin, DN 15 x 150 suojataskun avulla. LÄMPÖTILAN RAJOITUSVENTTIILI Max sisäänmenevän veden paine Avautumislämpötila 10 bar 97 C Venttiiliä on saatavana Ariterm Oy.ltä Tuotenumero
9 LADDOMAT LATAUSYKSIKKÖ Laddomat latausyksikkö parantaa kattilan palamistulosta, helpottaa lämmitystyötä ja varmistaa kattilan pitkän käyttöiän. Laddomat lataa varaajaa lämmitysvaiheessa ja pitää kattilan tasalämpöisenä koko lämmitysjakson ajan lämmityksen päättyessä kattilassa oleva latauspumpun termostaatti pysäyttää pumpun jos sähkökatkos pysäyttää pumpun, Laddomatin vapaakierto estää kattilan ylikuumenemisen Laddomat on kompaktirakenteinen - kaikki tarvittavat toimilaitteet ovat samassa rungossa, yksikkö vie vähän tilaa ja on nopea asentaa. Käyttöohje toimitetaan tuotteen mukana. Laddomat latausyksikkö 8 Tuotenumero
10 KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ Käyttöönotto Ennen kattilan käynnistämistä tarkistetaan seuraavat asiat: lämmitysverkosto ja kattila ovat täynnä vettä, paine vähintään 0,5 bar mahdollinen savupelti on auki lämpöjohtopumppu on käynnissä verkoston venttiilit ovat avatut palamisilma-aukko on auki varoventtiili on esteettömästi yhteydessä kattilaan ja on toimintakuntoinen Käynnistä ja testaa polttimen toiminta polttimen ohjeiden mukaisesti. Varmistu kierron toiminnasta ja poista kertynyttä ilmaa. Käyttö Puukäyttö Polttoaineena voidaan käyttää puuta, koksia jne. Polttoaineen tulisi aina olla mahdollisimman kuivaa, koska saatava lämpöenergia riippuu siitä mikä on sen kosteuspitoisuus. Suositeltava kosteuspitoisuus olisi alle 30%. Ensimmäinen lämmitys: Kattilan tulipinnoille voi ensimmäisellä lämmityskerralla tiivistyä kondenssivettä, koska sisällä oleva vesi on kylmää. Tämä on normaali ilmiö ja poistuu seuraavilla lämmityskerroilla. Ensimmäisten lämmityskertojen yhteydessä poistuu ilmaa järjestelmästä, se ilmenee paineen laskuna. Tällöin on lisättävä vettä järjestelmään. Lopuksi varmistetaan, että putkiliitokset ovat varmasti tiiviit. Paisunta-astian riittävyys todetaan. Perussäädöt Vedonsäätimen asettelu: 1. Vedonsäätimen vipu asetetaan kohtisuoraan ylös kattilan ollessa kylmä. 2. Ketjun pituus asetellaan siten, että ensiöilmaluukku on n. 45 mm raollaan säätimen ollessa keskiasennossa. 3. Tarkempi säätö tehdään kattilan ollessa käyttölämpötilassa siten, että ensiöilmaluukku sulkeutuu kattilaveden ollessa n C Vetoa rajoitetaan tarvittaessa savupellillä. Suositeltava veto on savusolassa n. 1,5 mm vp. Puhdistusluukku Suojalevy 3 vesijäähdytteistä konvektoria Täyttöluukku Tulipesä Tulenhoitoluukku Arina Tuhkalaatikko Polttoaineen sytytys ja täyttö: Kuivia puita ladotaan arinalle siten, että n. 1/3 tulipesän yläosasta jää vapaaksi palamista varten. Puiden päälle laitetaan sytykkeet ja pieniksi pilkottuja puita. Polttoaineen kosteus vaikuttaa huomattavasti sytykkeiden määrään. Puut sytytetään siis päältä päin, jolloin palaminen on mahdollisimman tasaista koko polton ajan. 9
11 KÄYTTÖ, HUOLTO JA KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN HUOM! Polttoaineen täyttö suoritetaan uudelleen ainoastaan, kun syntyvä energia voidaan kuluttaa tai varastoida varaajaan. Varaajan ja kattilan kiehuttamista on varottava. Lämmitys on jaksottaista perustuen energian varastoimiseen lämminvesivaraajaan. Lämmitys jakson pituus riippuu lämmitettävän kiinteistön kulutuksesta ja varaajakoosta. Lopetettaessa lämmittäminen on hyvä tasata hiilikerrostuma arinalla, jolloin palaminen tapahtuu tehokkaasti loppuun. Ilmaluukut ja kattilan savupelti suljetaan polttoaineen loputtua kattilasta. Öljypoltinkäyttö: Öljypoltin voidaan asentaa täyttöluukkuun, jonka vetoläpän alla on valmiit kiinnitysreiät poltinta varten. Poltin on poistettava tulipesästä aina kiinteitä polttoaineita käytettäessä. Kattilaan asennetaan tällöin poltintermostaatti ja ylilämpösuoja. Kaikki luukut ja ilma-aukot on suljettava tiiviisti öljypoltinta käytettäessä. Sähkökäyttö: Arimax 240 kattilaan ei voida asentaa sähkövastuksia. Vastukset asennetaan varaajaan. Arimax 240 K mallissa on varaus (yhde) kahdelle sähkövastukselle. Huolto Pääasiallinen huoltotoimenpide on kattilan puhdistus. Puhdistustarvetta voi seurata savukaasun lämpömittarista; kun savukaasun lämpötila on noussut 30 C puhtaan kattilan arvosta on aika puhdistaa. Nuohous tapahtuu edestä suurten luukkujen kautta. Jos pyritään hyvään lämpötalouteen on kattila puhdistettava säännöllisesti ja riittävän hyvin, sillä jo 1 mm nokikerros lisää polttoaineen kulutusta n. 10%. Tuhka on poistettava riittävän ajoissa, ennen kuin sen pinta koskettaa arinaa. Lisäksi arina on puhdistettava ennen jokaista kattilan sytyttämistä. Tarkista säännöllisesti vedenpainemittarista että verkosto on täynnä vettä. Kesällä pidetään sekoitusventtiili suljettuna jos lämmitetään ainoastaan lämmintä vettä varten. Korkea tasainen lämpötila kattilassa on silloinkin tärkeätä. Tarkista säännöllisesti putkiliitokset kattilassa; pieniä vuotoja on vaikea havaita, mutta ne voivat aiheuttaa suuria vahinkoja. Käytöstä poistaminen Loppuun käytetty kattila soveltuu romunkierrätykseen. 10