Source: http://docplayer.se/44484784-Projekteringsanvisningar-driftkortsbilaga.html
Timestamp: 2018-11-17 08:05:08+00:00
Document Index: 36393093

Matched Legal Cases: ['HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ', 'HD ']

PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga - PDF
Download "PROJEKTERINGSANVISNINGAR. Driftkortsbilaga"
1 ERINGSANVISNINGAR Driftkortsbilaga
2 Innehåll Förord Kyla, KP1101, Värme, VP1101, Luftbehandling, LB1105, Luftbehandling, LB1106, Luftbehandling, LB1107, Luftbehandling, EB1115, Driftkorten är bara exempel och ska anpassas till varje projekt innan upphandling. Word och DWG filer kan tillhandahållas av Statens fastighetsverk. Driftkortsbilaga: Ansvarig specialist: Per Schrewelius Telefon: E-post:
3 Förord :s uppdrag Statens fastighetsverk,, ansvarar för byggnader, parker, skog och mark som ägs av staten. De flesta fastigheterna tillhör vårt nationella kulturarv och utgör en väsentlig del av Sveriges historia. De är en del av vår gemensamma bakgrund och framtid. Slott och kungsgårdar, teatrar, museer och ambassader och därtill en sjundedel av Sveriges mark ägs av staten - och därmed av svenska folket. :s uppgift är att förvalta dessa egendomar på bästa sätt. Vi ska se till att bevara byggnadernas själ och karaktär, men samtidigt anpassa dem till dagens behov och användning - till nytta och glädje för både hyresgäst och allmänhet. :s byggprojekt eftersträvar att våra fastigheter och våra hyresgästers lokaler ska vara ändamålsenliga, kostnads- och energieffektiva, tekniskt genomtänkta och hållbara ut ett miljöperspektiv. I varje byggprojekt utför ett kvalitets- och miljöarbete för att uppnå uppsatta mål. Som en del i detta arbete har tagit fram projekteringsanvisningar. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader kräver särskilt stor omsorg och varsamhet vid projektering och byggåtgärder. Många av :s byggnader är statliga byggnadsminnen. Varje sådan byggnad har särskilda skyddsbestämmelser utfärdade av Riksantikvarieämbetet. För att definiera skyddet och ge stöd för beslut i bygg- och underhållsprojekt har tagit fram vårdprogram för många av dessa byggnader. Beställaren ska informera projektören om objektet är skyddat som byggnadsminne och om vårdprogram finns. Vid ändringar kan kulturhistoriska och konstnärliga värden i byggnaden behöva fastställas i en förundersökning. :s Projekt- och projekteringsanvisningar :s projekt- och projekteringsanvisningar ingår i VSA :s kvalitetssystem och är till för att klarlägga de tekniska krav samt den kvalitetsnivå som ställs på arbeten i våra fastigheter, utöver myndighetskrav och branschregler i PBL, BBR och AMA med RA. Projektanvisningarna bygger på svenska föreskrifter och svensk standard och gäller därför som krav endast i Sverige. Projekt- och projekteringsanvisningarna ska användas för alla delar som berör det aktuella objektet och projektet. I anvisningarna beskrivs krav med ska och rekommendationer med bör. Projektören ska arbeta in anvisningarnas innehåll i sina handlingar. Konsulten har fullt ansvar för tillämpningen av anvisningarna och för innehållet i sina handlingar Vilka delar av projekt- och projekteringsanvisningarna som berör projektet beror såväl av den aktuella fastighetens status och användning, hyresgästens verksamhet och projektets omfattning som av kulturhistoriska eller konstnärliga värden. Det klargörs i varje projekt av beställaren. Anvisningar och Råd och erfarenheter Projekt- och projekteringsanvisningarna ska vara ett stöd, i första hand vid upprättande av handlingar/tekniska beskrivningar. De kan även vara ett stöd för att beskriva :s kvalitetsnivå för andra intressenter. På :s webbsida finns senaste utgåvor av gällande anvisningar. Som ett komplement till projekt- och projekteringsanvisningarna finns Råd och erfarenheter som innehåller beskrivningar av teknik i äldre hus och möjliga lösningar vid ombyggnad i kulturfastigheter. Även dessa finns på :s webbsida. Avvikelser Om det av någon anledning, t.ex. antikvariska eller funktionella skäl, inte är möjligt att följa kraven i :s anvisningar, alternativt om man finner bättre lösningar än i dessa, ska avstegen godkännas av s projektägare, eller den denna utser, vid behov rådgörs med teknisk specialist. Avvikelserna och godkännande av dem ska dokumenteras skriftligt. Synpunkter på projekteringsanvisningarna Synpunkter och förslag på ändringar lämnas till ansvarig specialist för respektive projekt- eller projekteringsanvisning, som ansvarar för att den utvärderas och uppdateras. Statens fastighetsverk
4 FUNKTIONSÖVERSIKT Betjänar KP1101 och KB1101 Placering 1102 Kylundercentral AS1101 placerad i Värmecentral rum 1101 STYRNING Manöver KB1101-PK71 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS0101-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs pumpen via PLC och frekvensomriktaren KB1101-_EU21. KB1101-PK72 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS0101-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs pumpen via PLC och frekvensomriktaren KB1101-_EU22. Med samtliga omkopplare i läge AUT styrs KB1101-PK71 och KB1101-PK72 växelvis via tidkanal i PLC med automatisk start av reservpump vid fel på pump i drift. Vid pumpväxling startar ny pump parallellt med pump i drift varefter denna stoppar tidsfördröjt efter 30 sekunder. Motionskörning Motionsdrift av avställd pump KB1101-PK71 eller KB1101-PK72 en gång 5 minuter/vecka. Förregling När KB1101-PK71 och KB1101-PK72 stoppar stänger styrventilerna KB1101-SV11 och KB1101-SV12. PK71 och PK72 är förreglade av respektive frånslagen säkerhetsbrytare. REGLERING Temperaturreglering Temperaturgivaren KB1101- styr via PLC styrventilerna KB1101-SV11 och KB1101-SV12 i sekvens så att inställt börvärde BV erhålls. Temperaturreglering via KB1101- maxbegränsas via PLC och effektmätning (KP1101-MQ4201.MV1) så att inställt gränsvärde KP1101-MQ4201.MAX ej överskrids. Temperaturgivaren KP1101-GT42 minbegränsar temperaturen via KB1101-SV11 och KB1101-SV12 till inställt värde MIN varvid en förskjutning av börvärdet (ökning) för KB1101- sker motsvarande avvikelse mellan min- och ärvärde för KP1101-GT42. TYP/BENÄMNING 55 KYLA KP1101, KB (3)
5 Tryckreglering Tryckgivaren KB1101-GP11 styr via PLC frekvensomriktaren KB1101-_EU21 så att inställt tryck BV erhålls. Tryckgivaren KB1101-GP11 styr via PLC frekvensomriktaren KB1101-_EU22 så att inställt tryck BV erhålls. MÄTNING I PLC I AS0101 Objekt Kod Anmärkning KP1101-GT41 MV Temperatur C KP1101-GT42 MV Temperatur C KP1101-MQ4201 P Effekt KP1101-MQ4201 F Flöde KP1101-MQ4201 EH Energi, timmedelvärde KP1101-MQ4201 E Ackumulerad energi MWh KP1101-MQ4201 Q Ackumulerad förbrukning m3 KP1101-GT4A MV Temperatur C KP1101-GT4B MV Temperatur C KB1101_EU21 HZ Frekvens Hz KB1101_EU21 P Effekt kw KB1101_EU21 I Ström A KB1101_EU22 HZ Frekvens Hz KB1101_EU22 P Effekt kw KB1101_EU22 I Ström A KB1101- MV Temperatur C KB1101-GT41 MV Temperatur C KB1101-GP11 MV Tryck kpa LARM I PLC I AS0101 Objekt Larmtext KP1101-MQ4201 Maxbegränsning uttagen effekt inkopplad KP1101-GT41 KP1101-GT42 Minbegränsning inkopplad KP1101-GT42 KB1101-PK71 Driftfel KB1101-PK72 Driftfel KB1101-_EU21 Summalarm KB1101-_EU21 Kommunikationsfel KB1101-_EU22 Summalarm KB1101-_EU22 Kommunikationsfel KB1101- Låg temperatur KB1101- Hög temperatur KB1101- KB1101-GT41 KB1101-GP11 Lågt tryck KB1101-GP11 Högt tryck KB1101-GP11 KB1101-MP51 Lågt tryck EXP1 Objekt Kod klass Tidf. Inst. KP1101-MQ4201 L B - - KP1101-GT41 GFL B - - KP1101-GT42 L B 10 min + 14 C KP1101-GT42 GFL B - - KB1101-PK71 L B - - KB1101-PK72 L B - - KB1101-_EU21 SA B - - KB1101-_EU21 COML B - - KB1101-_EU22 SA B - - KB1101-_EU22 COML B - - KB1101- LL B 10 min 5 C<BV KB1101- HL B 10 min 5 C>BV KB1101- GFL B - - KB1101-GT41 GFL B - - KB1101-GP11 LL B 5 min 10 kpa<bv KB1101-GP11 HL B 5 min 10 kpa>bv KB1101-GP11 GFL B - - KB1101-MP51 L B - - INDIKERING I PLC I AS0101 Objekt Kod Typ KB1101-PK71 DI Driftindikering KB1101-PK72 DI Driftindikering DRIFTTIDER Objekt Kod Drifttid Anmärkning KB1101-PK71 KB1101-PK72 INSTÄLLNINGSVÄRDEN Objekt Kod Värde KP1101-MQ4201 MAX 730 kw KP1101-GT42 MIN +14 C KB1101- BV +8 C KB1101-GP11 BV 50 kpa ANMÄRKNING TKMO Ons-Ons, Jämna veckor TKMO Ons-Ons, Udda veckor KP1101-MQ4201 skall strömförsörjas via plomberbar säkring. Motionsdrift av avställd pump skall ske vardagar mellan kl TYP/BENÄMNING 55 KYLA KP1101, KB (3)
6 Objekt AMA-kod Gränsdragning 1/3- P I Anmärkning Data Lev. Mont. Ink. Avprovn. Fas kw A KP1101-GT41 UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE KP1101-GT42 UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE KP1101-MQ B B SÖE SÖE SÖE 1 KP1101-GT4A Se ovan B B RE SÖE SÖE/RE KP1101-GT4B Se ovan B B RE SÖE SÖE/RE KP1101-MF4201 Se ovan B B RE SÖE SÖE/RE KB1101-PK71 - RE RE RE SÖE SÖE/RE 3 7,5 KB1101-_EQ11 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE KB1101-PK72 - RE RE RE SÖE SÖE/RE 3 7,5 KB1101-_EQ12 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE KB1101-AVG1 - RE RE RE SÖE SÖE/RE 1 0,2 KB1101-_EQ13 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE KB1101-_EU21 SJF.41 SÖE SÖE SÖE SÖE KB1101-_EU22 SJF.41 SÖE SÖE SÖE SÖE KB1101- UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE KB1101-GT41 UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE KB1101-GP11 UBC.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE KB1101-MP51 - RE RE RE SÖE SÖE/RE KB1101-SV11 UEC.13 RE SÖE SÖE SÖE SÖE/RE KB1101-SV12 UEC.13 RE SÖE SÖE SÖE SÖE/RE TYP/BENÄMNING 55 KYLA KP1101, KB (3)
7 FUNKTIONSÖVERSIKT Betjänar VP1101, VS1101, VV1101, KV1101 Placering 1101 Värmeundercentral (övrigt) 1104 Fläktrum (VS1101-GP11) AS1101 placerad i Värmecentral rum 1101 STYRNING Manöver VS1101-PV71 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS1101-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs pumpen via PLC och frekvensomriktaren KB1101-_EU21. VS1101-PV72 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS1101-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs pumpen via PLC och frekvensomriktaren KB1101-_EU22. VV1101-PV11 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS1101-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs pumpen via PLC. Effektbegränsning av fjärrvärme Effektbegränsning inkopplas när medelvärdesbildad momentaneffekt vid VP1101-MQ42011 överskrider 90% av inställbar maxgräns (VP1101-MQ42011MAX) Medelvärde bildas per 15 minuters period. Vid inkopplad effektbegränsning inkopplas följande funktioner i sekvens: Börvärden för tryckreglering av luftbehandlingsaggregat LB0105 sänks med inställt värde enligt driftkort Börvärden för tryckreglering av frånluftfläktar sänks med inställt värde enligt ritning Börvärden för framledningstemperatur i värmesystem för radiatorer VS0103 sänks med inställt värde enligt ritning Inställbar hysteres för återgång VP1101-MQ42011.GV. Motionskörning Motionsdrift av avställd pump VS1101-PV71 och VS1101-PV72 en gång 5 minuter/vecka. Med samtliga omkopplare i läge AUT styrs VS1101-PV71 och VS1101-PV72 växelvis via tidkanal i PLC med automatisk start av reservpump vid fel på pump i drift. Vid pumpväxling startar ny pump parallellt med pump i drift varefter denna stoppar tidsfördröjt efter 30 sekunder TYP/BENÄMNING 56 VÄRME VP1101, VS1101, KV1101 1(4)
8 Förregling När VS1101-PV71 och VS1101-PV72 stoppar stänger styrventilen VS1101-SV11. När VV1101-PV11 stoppar stänger styrventilen VV1101-SV11. VS1101-PV71, -PV72 och VV1101-PV11 är förreglade av respektive frånslagen säkerhetsbrytare. REGLERING Temperaturreglering Temperaturgivaren VS1101- styr via PLC styrventilen VS1101-SV11 så att beräknat värde BBV erhålls. Börvärdesförskjutning via AS1101-GT3U enligt kurva med 5 st brytpunkter. Temperaturgivaren VV1101- styr via PLC styrventilen VV1101-SV11 så att inställt värde BV erhålls. Temperaturgivaren VV1101-GT12 styr via PLC styrventilen VV1101-SV31 så att inställt värde BV erhålls. Tryckreglering Tryckgivaren VS1101-GP11 styr via PLC frekvensomriktaren VS1101-_EU21 så att inställt tryck BV erhålls. Tryckgivaren VS1101-GP11 styr via PLC frekvensomriktaren VS1101-_EU22 så att inställt tryck BV erhålls. MÄTNING I PLC I AS1101 Objekt Kod Anmärkning VP1101-GT41 MV Temperatur C VP1101-GT42 MV Temperatur C VP1101-MQ42011 P Effekt kw VP1101-MQ42011 F Flöde m3/s VP1101-MQ42011 EH Energi, timmedelvärde VP1101-MQ42011 E Ackumulerad energi MWh VP1101-MQ42011 Q Ackumulerad förbrukning m3 VP1101-GT4A MV Temperatur C VP1101-GT4B MV Temperatur C VS1101-_EU21 HZ Frekvens Hz VS1101-_EU21 P Effekt kw VS1101-_EU21 I Ström A VS1101-_EU22 HZ Frekvens Hz VS1101-_EU22 P Effekt kw VS1101-_EU22 I Ström A VS1101- MV Temperatur C VS1101-GT41 MV Temperatur C VS1101-GP11 MV Tryck kpa VV1101- MV Temperatur C VV1101-GT12 MV Temperatur C VV1101-GT41 MV Temperatur C VV1101-MF42011 MV Flöde m3/s VV1101-MF42011 MV Ackumulerad förbrukning m3 LARM I PLC I AS1101 Objekt Larmtext VP1101-MQ % av max effekt VP1101-MQ42011 Effektbegr aktiv >24h VP1101-GT41 VP1101-GT42 VS1101-PV71 Driftfel VS1101-PV72 Driftfel VS1101-_EU21 Summalarm VS1101-_EU21 Kommunikationsfel VS1101-_EU22 Summalarm VS1101-_EU22 Kommunikationsfel VS1101- Låg temperatur VS1101- Hög temperatur VS1101- VS1101-GT41 VS1101-GP11 Lågt tryck VS1101-GP11 Högt tryck VS1101-GP11 VS1101-EX11 Lågt tryck VS1101-EX11 Summalarm VV1101- Låg temperatur VV1101- Hög temperatur VV1101- VV1101-GT12 Låg temperatur VV1101-GT12 Hög temperatur VV1101-GT12 VV1101-GT41 Låg temperatur VV1101-GT41 VV1101-PV11 Driftfel Objekt Kod Klass Tidf. Inst. VP1101-MQ42011 HL B 15 min - VP1101-MQ42011 L B - - VP1101-GT41 GFL B - - VP1101-GT42 GFL B - - VS1101-PV71 L B - - VS1101-PV72 L B - - VS1101-_EU21 SA B - - VS1101-_EU21 COML B - - VS1101-_EU22 SA B - - VS1101-_EU22 COML B - - VS1101- LL B 10 min 5 C<BBV VS1101- HL B 10 min 5 C>BBV VS1101- GFL B - - VS1101-GT41 GFL B - - VS1101-GP11 LL B 5 min 10 kpa<bv VS1101-GP11 HL B 5 min 10 kpa>bv VS1101-GP11 GFL B - - VS1101-EX11 LL B 10 min - VS1101-EX11 HL B - - VV1101- LL B 10 min 5 C<BV VV1101- HL B 10 min 5 C>BV VV1101- GFL B - - VV1101-GT12 LL B 10 min 5 C<BV VV1101-GT12 HL B 10 min 5 C>BV VV1101-GT12 GFL B - - VV1101-GT41 L B 20 min + 50 C VV1101-GT41 GFL B - - VV1101-PV11 L B TYP/BENÄMNING 56 VÄRME VP1101, VS1101, KV1101 2(4)
9 INDIKERING I PLC I AS1101 Objekt Kod Typ VS1101-PV71 DI Driftindikering VS1101-PV72 DI Driftindikering VV1101-PV11 DI Driftindikering DRIFTTIDER Objekt Kod Drifttid Anmärkning VS1101-PV71 VS1101-PV72 TKDR Ons-Ons, Jämna veckor TKDR Ons-Ons, Udda veckor INSTÄLLNINGSVÄRDEN Objekt Kod Värde VP1101-MQ42011 MAX 780 kw VP1101-MQ42011 HL 90% av MAX VP1101-MQ42011 GV 3% < MAX VS1101- BBV Enligt kurva VS1101-GP11 BV 50 kpa VV1101- BV +65 C VV1101-GT12 BV +55 C Kurva VS1101-, brytpunkter VS1101- AS1101- GT3U Y1-Y6 GT3U X1-X6 ANMÄRKNING +60 ºC +50 ºC +40 ºC +30 ºC +25 ºC +20 ºC -20 C -10 C ±0 C +5 C +10 VP1101-MQ42011 skall strömförsörjas via plomberbar säkring. Motionsdrift av avställd pump skall ske vardagar mellan Kl C +20 C TYP/BENÄMNING 56 VÄRME VP1101, VS1101, KV1101 3(4)
10 Objekt AMA-kod Gränsdragning 1/3- P I Anmärkning Data Lev. Mont. Ink. Avprovn. Fas kw A VP1101-GT41 UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE VP1101-GT42 UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE VP1101-MQ B B SÖE SÖE SÖE 1 VP1101-GT4A Se ovan B B RE SÖE SÖE/RE VP1101-GT4B Se ovan B B RE SÖE SÖE/RE VP1101-MF42011 Se ovan B B RE SÖE SÖE/RE VS1101-PV71 - RE RE RE SÖE SÖE/RE 3 5,5 VS1101-_EQ11 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE VS1101-PV72 - RE RE RE SÖE SÖE/RE 3 5,5 VS1101-_EQ12 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE VS1101-_EU21 SJF.41 SÖE SÖE SÖE SÖE VS1101-_EU22 SJF.41 SÖE SÖE SÖE SÖE VS1101-EX11 - RE RE RE SÖE SÖE/RE 1 0,2 VS1101-_EQ13 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE VS1101-AVG1 - RE RE RE SÖE SÖE/RE 1 0,4 VS1101-_EQ14 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE VS1101- UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE VS1101-GT41 UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE VS1101-GP11 UBC.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE VS1101-SV11 UEC.13 RE SÖE SÖE SÖE SÖE VV1101-PV11 - RE RE RE SÖE SÖE/RE 3 0,2 VV1101-_EQ11 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE VV1101- UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE VV1101-GT12 UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE VV1101-GT41 UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE VV1101-SV11 UEC.13 RE SÖE SÖE SÖE SÖE/RE VV1101-SV31 UEC.13 RE SÖE SÖE SÖE SÖE/RE VV1101-MF B RE SÖE SÖE/RE AS1101-GT3U TYP/BENÄMNING 56 VÄRME VP1101, VS1101, KV1101 4(4)
11 FUNKTIONSÖVERSIKT Betjänar Förregling PV11 är förreglad av frånslagen säkerhetsbrytare. VS1102 Radiatorer Norra fasaden Placering 1101 Värmecentral AS1101 värmeundercentral rum 1101 STYRNING Manöver Effektbegränsning Vid aktiverad funktion för effektbegränsning fjärrvärme (enligt driftkort 86-01) sänks börvärdet för med inställbart differens.gv. PV11 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS1101-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs pumpen att starta när utetemperaturen vid AS1101-GT3U understiger inställt värde STA eller när SV21 börjar öppna. PV11 stoppar när utetemperaturen vid AS1101-GT3U överstiger inställt värde STO om samtidigt SV21 är stängd. Motionskörning Motionsdrift av avställd pump PV11 en gång 5 minuter/vecka TYP/BENÄMNING 56 VÄRME VS (3)
12 REGLERING LARM I PLC I AS1101 Temperaturreglering Objekt Larmtext Temperaturgivaren styr via PLC styrventilen SV21 så att beräknat värde BBV erhålls. Börvärdesförskjutning via AS1101-GT3U enligt kurva med 5 st brytpunkter. ECO funktion Behovs anpassad in o urkoppling av värmesystemet som funktion av byggnadens konstruktion och utetemperatur. Dämpad ute kurva med inställbar tidskonstant. Rumsgivare GT21 förskjuter temperaturkurvan och lugnar ner styrningen genom att se om rumstemperaturen är stigande eller sjunkande. GT21 kan vara flera givare. MÄTNING I PLC I AS1101 Objekt Kod Anmärkning MV Temperatur C GT41 MV Temperatur C PV11 GT41 GT21 Driftfel Låg temperatur Hög temperatur Objekt Kod klass Tidf. Inst. PV11 L B - - LL B 10 min 5 C<BBV HL B 10 min 5 C>BBV GFL B - - GT41 GFL B - - GT21 LL B 2 tim GT21 HL B 2 tim GT21 GFL B 2 tim INDIKERING I PLC I AS1101 Objekt Kod Typ PV11 DI Driftindikering DRIFTTIDER Objekt Kod Drifttid PV11 TKDR Må-Sö, INSTÄLLNINGSVÄRDEN Objekt Kod Värde BBV Enligt kurva GV 10 C AS1101-GT3U STA +15 C AS1101-GT3U STO +17 C Kurva, brytpunkter +60 ºC +50 ºC +42 ºC +35 ºC +30 ºC +20 ºC AS1101- GT3U -20 C -10 C ±0 C +5 C +10 C +20 C Y1-Y6 GT3U X1-X6 ANMÄRKNING Motionsdrift av avställd pump skall ske vardagar mellan Kl TYP/BENÄMNING 56 VÄRME VS (3)
13 Objekt AMA-kod Gränsdragning 1/3- P I Anmärkning Data Lev. Mont. Ink. Avprovn. Fas kw A VS1102-PV11 - RE RE RE SÖE SÖE/RE 3 0,5 VS1102-EQ11 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE VS1102- UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE VS1102-GT41 UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE VS1102-GT21 UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE VS1102-SV11 UEC.13 RE SÖE SÖE SÖE SÖE/RE AS1101-GT3U SE TYP/BENÄMNING 56 VÄRME VS (3)
14 FUNKTIONSÖVERSIKT Betjänar Plan 4 Placering 1104 Fläktrum AS1104 Fläktrum rum 1104 STYRNING Manöver Aggregatet kan startas och stoppas via serviceomkopplare ÅK21 med lägen MAN-0-AUT på apparatskåp AS1104 och i SCADA. I läge MAN är aggregatet i drift via PLC. I läge 0 är aggregatet stoppat. I läge AUT styrs aggregatet enligt tidkanal i PLC. PV11 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS1104-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs pumpen att starta när utetemperaturen vid A1101-GT3N understiger inställt värde STA eller när SV21 börjar öppna. PV11 stoppar när utetemperaturen vid AS1101-GT3N överstiger inställt värde STO om samtidigt SV21 är stängd. PK11 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS1104-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs pumpen till/från via PLC när styrventilen SV31 öppnar/stänger. Stopp av pump vid stängd ventil tidsfördröjs. Motionskörning Motionsdrift av avställd pump PV11 eller PK11 en gång 5 minuter/vecka. TF71 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS1104-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs fläkten via PLC och frekvensomriktaren EU21. FF71 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS1104-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs fläkten via PLC och frekvensomriktaren EU22 TYP/BENÄMNING LB (5)
15 Förregling TF71, FF71, PV11 och PK11 är förreglade av respektive frånslagen säkerhetsbrytare. TF71 och FF71 är korsvis förreglade via GP11 och GP12 vid inställda tryck LLL. Förreglingen överkopplas under startförloppet. PV11 förreglar LB1105 när utetemperaturen vid AS0101-GT3N understiger inställt värde STA. TF71 förreglar spjäll ST21 och ST22. FF71 förreglar spjäll ST23 och ST24. Start och stopp av aggregat Start av LB1105 sker enligt följande sekvens: Roterande återvinning startar via RC91 och styrventil SV21 öppnar till inställt läge GV. FF71 startar varvid spjäll ST23 och ST24 öppnar. TF71 startar varvid spjäll ST21 och ST22 öppnar. Funktion vid energibortfall Spjäll ST21, ST22, ST23 och ST24 stänger. Brandfunktion Via signal från någon av rökdetektorgivarna GQ71 eller GQ72 stoppar TF71, FF71 och RC91 samt stänger spjäll ST21, ST22, ST23 och ST24. Manuell återställning på rökdetektorcentralen GQ71-HD i apparatskåp AS1104. Frysvaktsfunktion Frysvakten GT81 stoppar LB1105 när temperaturen understiger inställt värde GL. Manuell återställning via serviceomkopplare ÅK21 på apparatskåp AS0104. Kylåtervinning Kylåtervinning inkopplas när temperaturen vid GT42 underskrider temperaturen vid utegivare AS1101-GT3N med mer än 4 C samtidigt som kylbehov föreligger varvid värmeväxlare RC91 styrs till max varvtal för återvinning. Kylåtervinning urkopplas då temperaturen vid GT42 ej underskrider utetemperaturen med mer än 2 C under i PLC inställd tid, 15 minuter, alternativ när kylbehov ej föreligger. REGLERING Temperaturreglering Temperaturgivaren styr via PLC styrventilerna SV21, SV31 och varvtalsregleringsdonet RC91 i sekvens så att beräknat värde BBV erhålls. Reglersekvens från max kyla: Styrventil SV31 är öppen. Styrventil SV31 stänger. Roterande värmeväxlare RC91 styrs för värmeåtervinning. Styrventil SV21 öppnar. Börvärdesförskjutning via AS1101-GT3N enligt kurva med 5 st brytpunkter. Temperaturgivaren GT81 minbegränsar temperaturen till inställt värde BV vid drift av LB1105 genom att styra roterande värmeväxlaren via RC91 i sekvens med styrventilen SV21 samt övertar regleringen av SV21 till inställt värde BV2 vid stopp av aggregatet. Tryckreglering Tryckgivaren GP11 styr via PLC frekvensomriktaren _U21 så att inställt tryck BV erhålls. Börvärdet förskjuts beroende på utetemperaturen efter kurva med 5 brytpunkter. Tryckgivaren GP12 styr via PLC frekvensomriktaren _U22 så att inställt tryck BV erhålls. Börvärdet förskjuts beroende på utetemperaturen efter kurva med 5 brytpunkter. MÄTNING I PLC I AS0104 Objekt Kod Anmärkning MV Temperatur C GT41 MV Temperatur C GT42 MV Temperatur C GT81 MV Temperatur C GP11 MV Tryck Pa GP12 MV Tryck Pa RC91 MV Verkningsgrad % GF21 MV Luftflöde m ɜ /s Uträkning av SFP Värde SFP värde = Pt( Effekt tilluft)+pf( Effekt frånluft) / Flöde GF21. Värdet ska visas och räknas ut kontinuerligt i duc. TYP/BENÄMNING LB (5)
16 LARM I PLC I AS0104 Objekt Kod klass Tidf. Inst. Objekt LB1105 LB1105 ÅK21 TF71 FF71 PV11 PK11 _U21 _U21 _U22 _U22 GT41 GT42 GT81 GT81 GP11 GP11 GP11 GP12 GP12 GP12 GQ71-HD GQ71-HD GQ71-HD RC91 RC91 Larmtext Korsförregling Aggregat blockerat av PV11 Ej i läge AUT Driftfel Driftfel Driftfel Driftfel Summalarm Kommunikationsfel Summalarm Kommunikationsfel Låg temperatur Hög temperatur Frysfara Lågt tryck Högt tryck Lågt tryck Högt tryck Brandfara Fellarm Servicelarm Summalarm Låg verkningsgrad (endast vid max värmeåtervinning) LB1105 L B - - LB1105 LL B - - ÅK21 LM B - - TF71 L B - - FF71 L B - - PV11 L B - - PK11 L B - - _U21 SA B - - _U21 COML B - - _U22 SA B - - _U22 COML B - - LL B 10 min 5 C<FBV HL B 10 min 5 C>FBV GFL B - - GT41 GFL B - - GT42 GFL B - - GT81 L A - +8 C GT81 GFL B - - GP11 GLL B 10 min 50 Pa<BV GP11 HL B 10 min 50 Pa>BV GP11 GFL B - - GP12 LL B 10 min 50 Pa<BV GP12 HL B 10 min 50 Pa>BV GP12 GFL B - - GQ71-HD L A - - GQ71-HD LL B - - GQ71-HD SL B - - RC91 SA B - - RC91 LL B 20 min 50 % TYP/BENÄMNING LB (5)
17 INDIKERING I PLC I AS0104 Objekt Kod Typ TF71 DI Driftindikering FF71 DI Driftindikering PV11 DI Driftindikering PK11 DI Driftindikering ÅK21 LI1 Omkopplare i läge AUT ÅK21 LI2 Omkopplare i läge MAN ÅK21 LI3 Omkopplare i läge 0 DRIFTTIDER Objekt Kod Drifttid LB1105 TKDR Må-Fr, 06:00-18:00 PV11 TKMO Må-Sö, 00:00-24:00 motionering PK11 TKMO Må-Sö, 00:00-24:00 motionering INSTÄLLNINGSVÄRDEN Objekt Kod Värde BBV Enligt kurva GT81 BV +10 C GT81 BV2 +20 C GP11 BV 350 Pa GP11 LLL 100 Pa GP12 BV 350 Pa GP12 LLL 100 Pa SV21 ML 30 % AS1101-GT3N STA +15 C AS1101-GT3N STO +17 C Kurva, brytpunkter Dödzon +4 ºC +3 ºC +2 ºC +2 ºC +3 ºC +4 ºC +22 ºC +22 ºC +20 ºC +19 ºC +21 ºC 22 ºC AS1101- GT3N -20 C ±0 C +10 C +20 C +25 C 30 ºC Y1-Y6 GT3N X1-X6 ANMÄRKNING Motionsdrift av avställd pump skall ske vardagar mellan kl Temperaturverkningsgrad VVX1 beräknas enligt: η = GT41 GT3N x100 (%) GT42 GT3N TYP/BENÄMNING LB (5)
18 Objekt AMA-kod Gränsdragning 1/3- P I Anmärkning Data Lev. Mont. Ink. Avprovn. Fas kw A LB1105-TF71 - LE LE LE SÖE SÖE/LE 3 3,0 LB1105-_Q11 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1105-FF71 - LE LE LE SÖE SÖE/LE 3 3,0 LB1105-_Q12 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1105-PV11 - RE RE RE SÖE SÖE/RE 3 0,1 LB1105-_Q13 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1105-PK11 - RE RE RE SÖE SÖE/RE 3 0,2 LB1105-_Q14 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1105-_U21 SJF.41 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1105-_U22 SJF.41 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1105- UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1105-GT41 UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1105-GT42 UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1105-GT81 UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE LB1105-GF21 UBE.12 SÖE/LE SÖE/LE SÖE SÖE/RE Samord SÖE/LE LB1105-GP11 UBC.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1105-GP12 UBC.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1105-GQ71 UBK.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1105-GQ72 UBK.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1105-GQ71-HD UDK.71 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1105-ST21 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE/LE LB1105-ST22 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE/LE LB1105-ST23 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE/LE LB1105-ST24 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE/LE LB1105-SV21 UEC.13 RE SÖE SÖE SÖE SÖE/RE LB1105-SV31 UEC.13 RE SÖE SÖE SÖE SÖE/RE LB1105-ÅK21 SLD.3 SÖE SÖE SÖE SÖE AS1101-GT3N SE TYP/BENÄMNING LB (5)
19 FUNKTIONSÖVERSIKT Betjänar PLAN 4 Placering 1104 Fläktrum AS1104 Fläktrum 1104 STYRNING Manöver Aggregatet kan startas och stoppas via serviceomkopplare ÅK21 med lägen MAN-0-AUT på apparatskåp AS0104 och i SCADA. I läge MAN är aggregatet i drift via PLC. I läge 0 är aggregatet stoppat. I läge AUT styrs aggregatet enligt tidkanal i PLC. TF71 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS0104-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs fläkten via PLC och frekvensomriktaren _EU21. FF71 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS0104-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs fläkten via PLC och frekvensomriktaren _EU22. PV11 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS1101-OP04 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs pumpen att starta när utetemperaturen vid AS1101-GT3U understiger inställt värde STA eller när SV21 börjar öppna. PV11 stoppar när utetemperaturen vid AS1101-GT3U överstiger inställt värde STO om samtidigt SV21 är stängd. PK11 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS1104-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs pumpen till/från via PLC när styrventilen SV31 öppnar/stänger. Stopp av pump vid stängd ventil tidsfördröjs. Motionskörning Motionsdrift av avställd pump PV11 eller PK11 en gång 5 minuter/vecka. Förregling TF71, FF71, PV11 och PK11 är förreglade av respektive frånslagen säkerhetsbrytare. TF71 och FF71 är korsvis förreglade via GP11 och GP12 vid inställda tryck GLLL. Förreglingen överkopplas under startförloppet. PV11 förreglar LB1106 när utetemperaturen vid AS0101-GT3U understiger inställt värde STA. Vid stopp av LB1106 stänger spjäll ST21, ST22, ST23, ST24 och ST25. TYP/BENÄMNING LB (4)
20 Start och stopp av aggregat Start av LB1106 sker enligt följande sekvens: Styrventil SV21 öppnar till inställt läge GV. FF71 startar varvid spjäll ST23 och ST25 öppnar. TF71 startar varvid spjäll ST21 och ST22 öppnar. Funktion vid energibortfall Spjäll ST21, ST22, ST23, ST24 och ST25 stänger. Brandfunktion Via signal från någon av rökdetektorgivar GQ71 eller GQ72 stoppar TF71 och FF71 samt stänger spjäll ST21, ST22, ST23, ST24 och ST25. Manuell återställning via rökdetektorcentralen GQ71-HD i apparatskåp AS0101. Kylåtervinning Kylåtervinning inkopplas när temperaturen vid GT42 underskrider temperaturen vid utegivare AS0101-GT3U med mer än 4 C samtidigt som kylbehov föreligger varvid spjäll ST24 styrs till stängt lägel för återvinning. Kylåtervinning urkopplas då temperaturen vid GT42 ej underskrider utetemperaturen med mer än 2 C under i PLC inställd tid, 15 minuter, alternativ när kylbehov ej föreligger. Frysvaktsfunktion Frysvakten GT81 0ch GT82 stoppar LB1106 när temperaturen understiger inställt värde GL. Manuell återställning via serviceomkopplare ÅK21 på apparatskåp AS0104. Uträkning av SFP Värde SFP värde = Pt( Effekt tilluft)+pf( Effekt frånluft) / Flöde GF21. Värdet ska visas och räknas ut kontinuerligt i duc. REGLERING Temperaturreglering Temperaturgivaren styr via PLC styrventilerna SV21 och SV31 i sekvens så att beräknat värde BBV erhålls. Reglersekvens från max kyla: Styrventil SV31 är öppen Styrventil SV31 stänger Styrventil SV21 öppnar MÄTNING I PLC I AS0104 Objekt Kod Anmärkning MV Temperatur C GT41 MV Temperatur C GT42 MV Temperatur C GT81 MV Temperatur C GT82 MV Temperatur C GP11 MV Tryck Pa GP12 MV Tryck Pa GF21 MV Luftflöde m ɜ /s LARM I PLC I AS0104 Objekt LB1106 ÅK21 TF71 FF71 PV11 PK11 _EU21 _EU22 GT41 GT42 GT81 GT81 GT82 GT82 GP11 GP11 GP11 GP11 GP12 GP12 GP12 GP12 GQ71-HD GQ71-HD GQ71-HD Larmtext Korsförregling Ej i läge AUT Driftfel Driftfel Driftfel Driftfel Summalarm Summalarm Låg temperatur Hög temperatur Frysfara Frysfara Lågt tryck Lågt lågt tryck Högt tryck Lågt tryck Lågt lågt tryck Högt tryck Brandfara Fellarm Servicelarm Börvärdesförskjutning via AS0101-GT3U enligt kurva med 5 st brytpunkter. Temperaturgivaren GT81 eller GT82 minbegränsar temperaturen till inställt värde BV vid drift av LB1106 genom att överta regleringen av SV31 till inställt värde BV2 vid stopp av aggregat. Tryckreglering Tryckgivaren GP11 styr via PLC frekvensomriktaren _EU21 så att inställt övertryck BV erhålls. Tryckgivaren GP12 styr via PLC frekvensomriktaren _EU22 så att inställt undertryck BV erhålls. TYP/BENÄMNING LB (4)
21 Objekt Kod klass Tidf. Inst. LB1106 L B - - ÅK21 LM B - - TF71 L B - - FF71 L B - - PV11 L B - - PK11 L B - - _EU21 SA B - - _EU22 SA B - - LL B - 5 C<BBV HL B - 5 C>BBV GFL B - - GT41 GFL B - - GT42 GFL B - - GT81 LL A - +8 C GT81 GFL B - - GT82 LL A - +8 C GT82 GFL B - - GP11 LL B - 50 Pa<BV GP11 LLL B Pa GP11 HL B 50 Pa>BV GP11 GFL B - - GP12 LL B - 50 Pa<BV GP12 LLL B Pa GP12 HL B 50 Pa>BV GP12 GFL B - - GQ71-HD L A 1 min - GQ71-HD LL B 1 min - GQ71-HD SL B 1 min - INSTÄLLNINGSVÄRDEN Objekt Kod Värde BBV Enligt kurva GT81 BV +10 C GT81 BV2 +20 C GT82 BV +10 C GT82 BV2 +20 C GP11 BV 350 Pa GP12 BV 350 Pa SV21 ML 30 % AS0101-GT3U STA +15 C AS0101-GT3U STO +17 C Kurva, brytpunkter Dödzon +4 ºC +3 ºC +2 ºC +2 ºC +3 ºC +4 ºC +22 ºC +22 ºC +20 ºC +19 ºC +21 ºC 22 ºC AS1101- GT3U -20 C ±0 C +10 C +20 C +25 C 30 ºC Y1-Y6 GT3U X1-X6 INDIKERING I PLC I AS1104 Objekt Kod Typ TF71 DI Driftindikering FF71 DI Driftindikering PV11 DI Driftindikering PK11 DI Driftindikering ÅK21 LI Omkopplare i läge AUT ÅK21 LI2 Omkopplare i läge MAN ÅK21 LI3 Omkopplare i läge 0 DRIFTTIDER Objekt Kod Drifttid Anmärkning LB1106 TKDR Må-Sö, 06:00-18:00 Normaldrift PV11 TKMO Må, 09:00-09:05 Vid avställd pump PK11 TKMO Må, 09:05-09:10 Vid avställd pump TYP/BENÄMNING LB (4)
22 Objekt AMA-kod Gränsdragning 1/3- P I Anmärkning Data Lev. Mont. Ink. Avprovn. Fas kw A LB1106-TF71 - LE LE LE SÖE SÖE/LE LB1106-_EQ11 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1106-FF71 - LE LE LE SÖE SÖE/LE LB1106-_EQ12 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1106-PV11 - RE RE RE SÖE SÖE/RE LB1106-_EQ13 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1106-PK11 - RE RE RE SÖE SÖE/RE LB1106-_EQ14 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1106-_EU21 SJF.41 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1106-_EU22 SJF.41 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1106- UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1106-GT41 UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1106-GT42 UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1106-GT81 UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE LB1106-GT82 UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE LB1105-GF21 UBE.12 SÖE/LE SÖE/LE SÖE SÖE/RE Samord SÖE/LE LB1106-GP11 UBC.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1106-GP12 UBC.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1106-GQ71 UBK.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1106-GQ72 UBK.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1106-GQ71-HD UDK.71 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1106-ST21 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE/LE LB1106-ST22 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE/LE LB1106-ST23 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE/LE LB1106-ST24 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE/LE LB1106-ST25 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE/LE LB1106-SV21 UEC.13 SÖE SÖE SÖE SÖE/RE LB1106-SV31 UEC.13 SÖE SÖE SÖE SÖE/RE LB1106-ÅK21 SLD.3 SÖE SÖE SÖE SÖE AS0101-GT3U Se TYP/BENÄMNING LB (4)
23 FUNKTIONSÖVERSIKT Betjänar Kontor, plan 2-4 Placering 1104 Fläktrum AS1104 Fläktrum 1104 STYRNING Manöver Aggregatet kan startas och stoppas via serviceomkopplare ÅK21 med lägen MAN-0-AUT på apparatskåp AS1104 och i SCADA. I läge MAN är aggregatet i drift via PLC. I läge 0 är aggregatet stoppat. I läge AUT styrs aggregatet enligt tidkanal i PLC. TF71 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS1104-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs fläkten via PLC och frekvensomriktaren _EU21. PV11 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS1104-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs pumpen att starta när utetemperaturen vid AS1101-GT3U understiger inställt värde STA eller när SV21 börjar öppna. PV11 stoppar när utetemperaturen vid AS1101-GT3U överstiger inställt värde STO om samtidigt SV21 är stängd. PK11 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS1101-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs pumpen till/från via PLC när styrventilen SV31 öppnar/stänger. Stopp av pump vid stängd ventil tidsfördröjs. PÅ11 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS1104-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs pumpen till/från via PLC när styrventilen SV51 öppnar/stänger. Stopp av pump vid stängd ventil tidsfördröjs. Motionskörning Motionsdrift av avställd pump PV11, PK11 eller PÅ11 en gång 5 minuter/vecka. FF71 kan manövreras via omkopplare MAN-0-AUT i apparatskåp samt via omkopplare TILL-FRÅN-AUT i AS1104-OP01 och SCADA. Med båda omkopplarna i läge AUT styrs fläkten via PLC och frekvensomriktaren _EU21. TYP/BENÄMNING LB (4)
24 Förregling TF71, FF71, PV11, PK11 och PÅ11 är förreglade av respektive frånslagen säkerhetsbrytare. TF71 och FF71 är korsvis förreglade via GP11 och GP12 vid inställda tryck GLLL. Förreglingen överkopplas under startförloppet. PV11 förreglar LB1107 när utetemperaturen vid AS1101-GT3U understiger inställt värde STA. TF71 förreglar spjäll ST21 och ST22. FF71 förreglar spjäll ST23 och ST24. Start och stopp av aggregat Start av LB1107 sker enligt följande sekvens: Styrventil SV51 öppnar helt och styrventil SV21 öppnar till inställt läge GV. FF71 startar varvid spjäll ST23 och ST24 öppnar. TF71 startar varvid spjäll ST21 och ST22 öppnar. Funktion vid energibortfall Spjäll ST21, ST22, ST23 och ST24 stänger. Brandfunktion Via någon signal från rökdetektorgivarna GQ71 eller GQ72 stoppar TF71 och FF71 samt stänger spjäll ST21, ST22, ST23 och ST24. Manuell återställning på rökdetektorcentralen GQ71-HD i apparatskåp AS1101. Frysvaktsfunktion Frysvakten GT81 stoppar LB1107 när temperaturen understiger inställt värde LL. Manuell återställning via serviceomkopplare ÅK21 på apparatskåp AS1104. Kylåtervinning Kylåtervinning inkopplas när temperaturen vid GT42 underskrider temperaturen vid utegivare AS1101-GT3U med mer än 4 C samtidigt som kylbehov föreligger varvid styrventilen SV51 styrs till helt öppet läge för återvinning. Kylåtervinning urkopplas då temperaturen vid GT42 ej underskrider utetemperaturen med mer än 2 C under i PLC inställd tid, 15 minuter, alternativ när kylbehov ej föreligger. REGLERING Temperaturreglering Temperaturgivaren styr via PLC styrventilerna SV21, SV31 och SV51 i sekvens så att beräknat värde BBV erhålls. Reglersekvens från max kyla: Styrventil SV31 är öppen. Styrventil SV31 stänger. Styrventil SV51 öppnar för värmeåtervinning. Styrventil SV21 öppnar. Börvärdesförskjutning via AS1101-GT3U enligt kurva med 5 st brytpunkter. Temperaturgivaren GT81 minbegränsar temperaturen till inställt värde BV1 vid drift av LB1107 genom att styra SV51 i sekvens med styrventilen SV21 samt övertar regleringen av SV21 till inställt värde BV2 vid stopp av aggregatet. Temperaturgivare GT21 minbegänsar temperaturen in till frånluftsbatteriet till inställd temperatur. Tryckreglering Tryckgivaren GP11 styr via PLC frekvensomriktaren _EU21 så att inställt tryck BV erhålls. Börvärdet förskjuts beroende på utetemperaturen efter kurva med 5 brytpunkter. Tryckgivaren GP12 styr via PLC frekvensomriktaren _EU22 så att inställt tryck BV erhålls. Börvärdet förskjuts beroende på utetemperaturen efter kurva med 5 brytpunkter. MÄTNING I PLC I AS1104 Objekt Kod Anmärkning MV Temperatur C GT41 MV Temperatur C GT42 MV Temperatur C GT81 MV Temperatur C GP11 MV Tryck Pa GP12 MV Tryck Pa VVX MV Verkningsgrad % GF21 MV Luftflöde m ɜ /s Uträkning av SFP Värde SFP värde = Pt( Effekt tilluft)+pf( Effekt frånluft) / Flöde GF21. Värdet ska visas och räknas ut kontinuerligt i duc. TYP/BENÄMNING LB (4)
25 LARM I PLC I AS1104 INDIKERING I PLC I AS1104 Objekt Larmtext Objekt Kod Typ LB1107 LB1107 ÅK21 TF71 FF71 PV11 PK11 PÅ11 _EU21 _EU21 _EU22 _EU22 GT21 GT81 GT81 GP11 GP11 GP11 GP12 GP12 GP12 GQ71-HD GQ71-HD GQ71-HD RC91 VVX Korsförregling Aggregat blockerat av PV11 Ej i läge AUT Driftfel Driftfel Driftfel Driftfel Driftfel Summalarm Kommunikationsfel Summalarm Kommunikationsfel Låg temperatur Hög temperatur Frysfara Lågt tryck Högt tryck Lågt tryck Högt tryck Brandfara Fellarm Servicelarm Summalarm Låg verkningsgrad (endast vid max värmeåtervinning) Objekt Kod klass Tidf. Inst. LB1107 L B - - LB1107 LL B - - ÅK21 LM B - - TF71 L B - - FF71 L B - - PV11 L B - - PK11 L B - - PÅ11 L B - - _EU21 SA B - - _EU21 COML B - - _EU22 SA B - - _EU22 COML B - - LL B 10 min 5 C<BBV HL B 10 min 5 C>BBV GFL B - - GT81 LL A - +8 C GT81 GFL B - - GP11 LL B - 50 Pa<BV GP11 HL B - 50 Pa>BV GP11 GFL B - - GP12 LL B - 50 Pa<BV GP12 HL B - 50 Pa>BV GP12 GFL B - - GQ71-HD L A - - GQ71-HD LL B - - GQ71-HD SL B - - RC91 L B - - VVX LL B - 40 % TF71 DI Driftindikering FF71 DI Driftindikering PV11 DI Driftindikering PK11 DI Driftindikering PÅ11 DI Driftindikering ÅK21 LI1 Omkopplare i läge AUT ÅK21 LI2 Omkopplare i läge MAN DRIFTTIDER Objekt Kod Drifttid LB1107 TKDR Må-Fr, 06:00-18:00 PV11 TKDR Må-Sö, 00:00-24:00 PK11 TKDR Må-Sö, 00:00-24:00 PÅ11 TKDR Må-Sö, 00:00-24:00 INSTÄLLNINGSVÄRDEN Objekt Kod Värde BBV Enligt kurva GT21 BV - 3 C GT81 BV +10 C GT81 BV2 +20 C GP11 BV 350 Pa GP11 LLL 100 Pa GP12 BV 350 Pa GP12 LLL 100 Pa SV21 GV 30 % AS1101-GT3U STA +15 C AS1101-GT3U STO +17 C Kurva, brytpunkter Dödzon +4 ºC +3 ºC +2 ºC +2 ºC +3 ºC +4 ºC +22 ºC +22 ºC +20 ºC +19 ºC +21 ºC 22 ºC AS1101- GT3U -20 C ±0 C +10 C +20 C +25 C 30 ºC Y1-Y6 GT3U X1-X6 ANMÄRKNING Motionsdrift av avställd pump skall ske vardagar mellan kl Temperaturverkningsgrad VVX beräknas enligt: η = GT41 GT3N x100 (%) GT42 GT3N TYP/BENÄMNING LB (4)
26 Objekt AMA-kod Gränsdragning 1/3- P I Anmärkning Data Lev. Mont. Ink. Avprovn. Fas kw A LB1107-TF71 - LE LE LE SÖE SÖE/LE 3 3,0 LB1107-EQ11 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1107-FF71 - LE LE LE SÖE SÖE/LE 3 3,0 LB1107-EQ12 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1107-PV11 - RE RE RE SÖE SÖE/RE 3 0,1 LB1107-EQ13 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1107-PK11 - RE RE RE SÖE SÖE/RE 3 0,2 LB1107-EQ14 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1107-PÅ11 - RE RE RE SÖE SÖE/RE 3 0,5 LB1107-EQ15 SKF.72 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1107-PÅ12 SMB.11 SÖE SÖE SÖE SÖE/RE 1 0,1 LB1107-EU21 SJF.41 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1107-EU22 SJF.41 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1107- UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1107-GT21 UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE LB1107-GT41 UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1107-GT42 UBB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1107-GT81 UBB.32 SÖE RE SÖE SÖE/RE LB1105-GF21 UBE.12 SÖE/LE SÖE/LE SÖE SÖE/RE Samord SÖE/LE LB1107-GP11 UBC.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1107-GP12 UBC.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1107-MP51 - RE RE RE SÖE SÖE/RE LB1107-GQ71 UBK.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1107-GQ72 UBK.12 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1107-GQ71-HD UDK.71 SÖE SÖE SÖE SÖE LB1107-ST21 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE/LE LB1107-ST22 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE/LE LB1107-ST23 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE/LE LB1107-ST24 UEB.12 SÖE SÖE SÖE SÖE/LE LB1107-SV21 UEC.13 RE SÖE SÖE SÖE SÖE/RE LB1107-SV31 UEC.13 RE SÖE SÖE SÖE SÖE/RE LB1107-SV51 UEC.13 RE SÖE SÖE SÖE SÖE/RE LB1107-ÅK21 SLD.3 SÖE SÖE SÖE SÖE AS1101-GT3U SE TYP/BENÄMNING LB (4)
27 FUNKTIONSÖVERSIKT Betjänar 1115 Kontor Placering 1122 Korridor (SV21, ST21, ST22) 1115 Korttidsmagasin (Övrigt) AS1101 i undercentral rum 1101 STYRNING Förregling Vid stopp av LB1108 stänger spjäll ST21 och ST22. REGLERING Temperaturreglering Temperaturgivaren styr via PLC styrventilen SV21 så att inställt värde BV erhålls. MÄTNING I PLC I AS1101 Objekt Kod Anmärkning MV Temperatur C GM41 MV Fukt % RF LARM I PLC I AS1101 Funktion vid energibortfall Spjäll ST21 och ST22 stänger. Motionering av spjäll Spjäll ST21 och ST22 stänger 1 gång/48:e timme via PLC för kontroll av funktion. Öppna respektive stängda spjäll summaindikeras i PLC (ST21/ST22-IT/IF). Brandfunktion Via signal från rökdetektorgivaren GQ71 stänger spjäll ST21 och ST22. Manuell återställning på rökdetektorcentralen GQ71-HD i apparatskåp AS Objekt GM41 GM41 GM41 GQ71-HD GQ71-HD GQ71-HD ST21 Larmtext Låg temperatur Hög temperatur Låg fuktighet Hög fuktighet Brandlarm Fellarm Servicelarm Fel spjälläge ST21/ST TYP/BENÄMNING EB (3)
28 Objekt Kod klass Tidf. Inst. LL B 20 min 5 C<BV HL B 20 min 5 C>BV GFL B - - GM41 LL B 20 min 40 %RF GM41 HL B 20 min 60 %RF GM41 GFL B - - GQ71-HD L A - - GQ71-HD LL B - - GQ71-HD SL B - - ST21/ST22 L B 5 min - INDIKERING I PLC I AS01 Objekt Kod Typ ST21 IT Indikering öppna ST21/ST22 ST21 IF Indikering stängda ST21/ST22 DRIFTTIDER Objekt Kod Drifttid Anmärkning ST21 TKMO 06:00 Motionering brandspjäll INSTÄLLNINGSVÄRDEN Objekt Kod Värde BV +22 C TYP/BENÄMNING EB (3)
29 Objekt AMA-kod Gränsdragning 1/3- P I Anmärkning Data Lev. Mont. Ink. Avprovn. Fas kw A EB1115- UBB.22 SÖE SÖE SÖE SÖE EB1115-GM41 UBD.22 SÖE SÖE SÖE SÖE EB1115-GQ71 UBK.12 SÖE SÖE SÖE SÖE EB1115-GQ71-HD UDK.71 SÖE SÖE SÖE SÖE EB1115-SV21 UEC.13 RE SÖE SÖE SÖE SÖE/RE EB1115-ST21 - LE LE LE SÖE SÖE/LE 24V EB1115-ST22 - LE LE LE SÖE SÖE/LE 24V TYP/BENÄMNING EB (3)
30 Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk vill göra svenska folket stolt över statens egendomar, våra nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av Sveriges mark. Alla medborgare äger allt detta tillsammans och :s uppgift är att förvalta det på bästa sätt. Vi ska också se till att bevara byggnadernas själ och karaktär, men samtidigt anpassa dem efter dagens behov och användning till nytta och glädje för både hyresgäst och allmänhet. Lika viktigt som att förmedla historien bakom dagens byggnader är att skapa ny byggnadshistoria för morgondagen. På uppdrag av Sveriges regering driver vi därför även nya byggprojekt som på olika sätt representerar vårt land. förvaltar också statens skog och mark. Det gör vi på ett långsiktigt hållbart sätt, så att biologisk mångfald bevaras och renbetesland kan brukas även i framtiden. Statens fastighetsverk