Source: https://www.fulsoft.cz/33/292-2006-sb-vyhlaska-kterou-se-meni-vyhlaska-c-135-2004-sb-kterou-se-stanovi-hygienicke-pozadavky-na-koupaliste-sauny-a-hygienicke-limity-pisku-v-piskovistich-venkovnich-hracich-uniqueidOhwOuzC33qe_hFd_-jrpTl4cdX9Ek5l87iQHXuYLDnQCD-vMUnwPlw/?wa=www15i3%20psp
Timestamp: 2019-09-18 10:01:03+00:00
Document Index: 32109158

Matched Legal Cases: ['§ 108', 'zákona č. 258', 'zákona č. 274', 'zákona č. 320', 'zákona č. 274', 'zákona č. 392', '§ 6']

292/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch | Fulsoft.cz - Zákony, judikatura a literatura 2019-2020
292/2006 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
č. 292/2006 Sb.
[zrušeno č. 238/2011 Sb.]
ze dne 6. června 2006,
kterou se mění vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 108 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 392/2005 Sb., k provedení § 6 odst. 3 písm. a) a odst. 4 písm. a) a c) zákona:
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, zní:
„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 135/2004 Sb.
A. Mikrobiologické požadavky
B. Fyzikální a chemické požadavky
6,5 - 7,6
chemická spotřeba kyslíku manganistanem (CHSK-Mn)
absolutní hodnota nesmí překročit 3 mg/l
2 mg/l nad hodnotu plnící vody
0,5 mg/l nad hodnotu plnící vody
taková hodnota, která by v bazénu zajišťovala potřebný obsah
vázaný chlor
co nejnižší, nesmí překročit 0,3 mg/l
- v rozsahu pH 6,5 -7,3
≥ 750 ±20
≥ 700 ± 20
- v rozsahu pH 7,3 - 7,6
≥ 770 ±20
≥ 720 ± 20
1. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 9308-1 - nebo metoda Colilert®-18/Quanti-Tray® (čísla patentů v USA: 5.610.029 ze dne 11. března 1997; 5.518.892 ze dne 21. května 1996; 5.620.895 ze dne 15. dubna 1997; 5.753.456 ze dne 19. května 1998).
2. Na přítoku do bazénu nesmí být hodnota vyšší než 20 KTJ/1 ml.
3. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 6222.
4. Metoda stanovení podle ČSN EN 12780.
5. Metoda stanovení podle ČSN EN ISO 6888-1, ale v bodě 4.1 se místo očkování použije technika membránové filtrace 100 ml vzorku vody.
6. Recirkulovaná voda na přítoku do bazénu musí splňovat hodnotu 0 KTJ/100 ml. Vyšetření na přítomnost legionel není potřeba provádět, jestliže teplota vody je trvale nižší než 23°C.
7. Metoda stanovení podle ČSN ISO 11731.
8. V protokolu se u výsledku uvede jednotka podle použité metody stanovení: ZF(t) nebo ZF(n), kde t znamená turbidimetrickou a n nefelometrickou metodu.
9. V odůvodněných případech je možno připustit širší rozmezí pH, ne však vyšší než pH = 9,5 a nižší než pH = 6; rozmezí hodnot 6,5 - 7,6 je optimální pro efektivní působení dezinfekce. Pokud není prováděno měření pH automaticky kontinuálně, provádí se stanovení na místě při odběru vzorků.
10. Pokud je hodnota CHSK upravené vody nižší než hodnota vody plnící, považuje se za srovnávací hodnotu ukazatele v plnící vodě hodnota naměřená ve vodě…