Source: http://stavebnikomunita.cz/page/vyhlaska-cubp-c-85-1978-sb-o-kontrolach-revizich-a-zkouskach-plyn
Timestamp: 2017-09-26 16:31:31+00:00
Document Index: 11786495

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 4', '§ 9', '§ 6', '§ 8', '§ 5', '§ 11', '§ 1', '§ 11', '§ 4', 'zákona č. 174']

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění - stavebnikomunita.cz
Stáhnout zákon: Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění
Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona
č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v
dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány:
(1) Vyhláška se vztahuje na organizace, které vyrábějí, montují,
provozují, opravují, udržují plynová zařízení (dále jen "zařízení")
nebo provádějí jejich revize.
(2) Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení
podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce,
vykonávanému Českým úřadem bezpečnosti práce a Inspektoráty bezpečnosti
práce, a to zařízení pro
(3) Za zařízení uvedená v odstavce 2 se nepovažují zařízení, která jsou
v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.
(4) Za plyny se pro účely této vyhlášky považují látky, jejichž
kritická teplota je nižší než 50 stupňů C, nebo látky, u nichž je při
teplotě 50 stupňů C absolutní tlak (tense) pár vyšší než 0,3 MPa (3
kp/cm2).^1)
(1) Provedením revizí (§ 4) nebo zkoušek (§ 9) zařízení pověří
organizace pracovníka, který má k této činnosti osvědčení o odborné
způsobilosti (dále jen "revizní technik"). Toto osvědčení^2) vydává
inspektorát bezpečnosti práce^3) (dále jen "inspektorát") příslušný
podle místa výkonu práce pověřovaného pracovníka.
(2) Organizace může zajistit provádění revizí nebo zkoušek zařízení
prostřednictvím jiné organizace, která má k této činnosti oprávnění^4)
vydané inspektorátem.
(1) Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení
odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a
požadavkům požární ochrany.
(2) Kontrolou zařízení pověří organizace pracovníka, který prokazatelně
ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení,
bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a
který je zaškolen v obsluze zařízení.
(3) O kontrole zařízení provede pověřený pracovník záznam do provozního
deníku, který obsahuje:
(4) Kontrola zařízení se uskuteční jednou za rok; v případě, že
technický stav zařízení nebo provozní zkušenosti vyžadují častější
kontroly, nařídí vedoucí organizace jejich provádění v kratších
(1) Revize zařízení jsou výchozí (§ 6) a provozní (§ 8); rozumí se jimi
celkové posouzení zařízení, při kterém se prohlídkou, vyzkoušením,
popřípadě i měřením zjišťuje provozní bezpečnost a spolehlivost
zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná
způsobilost obsluhy.
(2) Jestliže je součástí zařízení i zařízení elektrické, tlakové,
zdvihací nebo jiné, prověří se při revizi celého zařízení, zda u těchto
zařízení byla provedena revize podle zvláštních předpisů.^5) Ve zprávě
o revizi zařízení se o tom učiní záznam.
(3) Pro provádění revizí je organizace, která zařízení provozuje,
povinna vypracovat harmonogram revizí nejméně na tříleté období a
upravovat je podle provozních zkušeností a technického stavu zařízení.
(4) Tato vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování shody
podle zvláštního zákona^5a) a nařízení vlády^5b) před jejich uvedením
(5) V odůvodněných případech může stanovit inspektorát provedení
mimořádné revize.
Před zahájením revize zařízení organizace zařízení na revizi připraví a
dále zejména:
a) podle potřeby zajistí spolehlivé odpojení zařízení od přívodu
energie a zabrání tak možnosti úrazů a havarie,
b) podle potřeby odplyní zařízení nebo plyny v zařízení přivede do
stavu netečné atmosféry (inertizace),^6) popřípadě v zařízení zajistí
dýchatelnou a nezávadnou atmosféru,
c) provede nezbytná měření v místech, kde by mohlo dojít k ohrožení
zdraví nebo života osob nebo k ohrožení majetku, a podle výsledku
měření stanoví a učiní potřebná opatření,
d) provede podle místních podmínek v potřebném rozsahu protipožární
opatření podle obecných předpisů,^7)
e) zajistí potřebný počet kvalifikovaných pracovníků a vybaví je
potřebným nářadím, přístroji a osobními ochrannými pracovními
f) zajistí pro případ potřeby dýchací a oživovací techniku, a
vyžaduje-li to technologický postup, i protiplynovou nebo záchrannou
(1) Na každém zařízení zajistí dodavatelská organizace před uvedením
zařízení do provozu výchozí revizi a vyhotovení zprávy o revizi, která
je součástí dodávky zařízení.
(2) Zařízení nesmí být uvedeno do provozu, pokud nejsou odstraněny
závady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu, které jsou uvedeny ve
zprávě o revizi.
b) zda byly na zařízení provedeny předepsané zkoušky, a správnost a
úplnost dokladů o zkouškách,
c) zda zařízení odpovídá předpisům a požadavkům bezpečnosti práce a
technických zařízení a požární ochrany,
d) zda je zařízení vybaveno předepsanými měřicími, kontrolními a
bezpečnostními zařízeními,
e) kvalita montážních prací (výsledky nedestruktivních zkoušek svarů
f) zda byly montážní práce provedeny pracovníky s předepsanou odbornou
způsobilostí,
g) kvalita vedení montáží dokumentace (doklady o kvalitě materiálu,
armatur, svarů apod.),
h) zda byla uskutečněna revize i na zařízeních elektrických, tlakových,
zdvihacích nebo jiných, pokud jsou součástí revidovaného zařízení,
i) jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti
provozu a požární ochrany, požadované technologickým postupem.
(1) na zařízeních, která jsou v provozu, jsou organizace povinny
zajistit provádění provozních revizí.
(2) Provozní revize se provádějí zejména po skončení zkušebního
provozu, po generální opravě, po zásazích, které mají vliv na
bezpečnost a spolehlivost provozu, po nuceném odstavení zařízení z
provozu, po odstavení zařízení z provozu na dobu delší než 6 měsíců a v
případech stanovených zvláštními předpisy^8) v souladu s pokyny výrobce
(dodavatele) zařízení.
a) změny stavu zařízení od poslední revize, zda bylo zařízení odstaveno
z provozu déle než 6 měsíců a zda vykazovalo v provozu závady a jiné
d) funkce zabezpečovacích, kontrolních, měřicích a ovládacích zařízení,
včetně vyzkoušení simulovaných poruchových stavů,
e) funkce odtahových systémů, větrání, odsávání a celková funkce
g) vybavení pracoviště protipožární technikou, osobními ochrannými
pracovními prostředky, dýchací a oživovací technikou,
h) stav pracoviště, vybavení pracoviště bezpečnostními značkami a
tabulkami, výskyt vlivů, které ztěžují obsluhu a způsobují nadměrné
přetížení zařízení,
k) jiné okolnosti důležité z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti
O výsledku revize vyhotoví revizní technik, který revizi provedl,
zprávu o revizi, která obsahuje:
a) název a sídlo organizace s přesným označením provozu, ve kterém byla
revize provedena,
b) datum provedení revize, jméno a příjmení revizního technika a
evidenční číslo jeho osvědčení,
e) údaje o provedeném měření a vyzkoušení zařízení, včetně výrobních
nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů,
f) zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska
bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení,
h) údaje o tom, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí
revizi, popřípadě při kontrole zařízení,
i) celkové zhodnocení revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti,
provozní schopnosti a požární ochrany,
k) v případě, že revizi provedla oprávněná organizace, její název a
číslo oprávnění.
(1) Zkouškou zařízení je jeho přezkoušení po dokončení montáže nebo
rekonstrukce z hlediska, zda odpovídá předpisům a požadavkům
bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany a
projektovaným technologickým hodnotám. Zkoušku zařízení zajistí
organizace, která prováděla montáž nebo rekonstrukci zařízení.
(2) Před zahájením zkoušky zařízení vypracuje revizní technik pověřený
jejím provedením na základě projektové dokumentace zařízení
technologický postup zkoušky, který obsahuje zejména:
(3) Jestliže zkouška zařízení nebyla úspěšná, musí se opakovat po
Před zahájením zkoušky zařízení provede organizace opatření podle § 5 a
dále zajistí:
a) vytyčení a zřetelné označení bezpečnostního pásma podle požadavků
projektu zařízení v případech, že při zkouškách jsou překračovány
provozní hodnoty nebo uměle vytvořeny havarijní stavy, popřípadě jsou
zařízení krátkodobě přetížena,
b) aby se v případech uvedených v písmenu a) nezdržovaly v průběhu
zkoušky v bezpečnostním pásmu nepovolané osoby,
c) aby se pracovníci pověření prováděním zkoušky zdržovali v průběhu
zkoušky na bezpečném místě stanoveném technologickým postupem,
d) aby měřicí a ovládací zařízení, které se v průběhu zkoušky
používají, byla umístěna na bezpečném místě,
e) aby připojovací potrubí a tlakové nádoby potřebné k provedení
zkoušky byly předem vyzkoušeny na stanovený zkušební přetlak,
f) aby byla zajištěna správnost hlavních měřicích přístrojů podle
zvláštních předpisů.^9)
(1) Organizace je povinna pracovníka, kterého chce pověřit prováděním
revizí nebo zkoušek zařízení, přihlásit k prověření odborné
způsobilosti inspektorátu.
(2) Pracovník přihlášený k pověření odborné způsobilosti musí být
zdravotně způsobilý^10) a musí:
a) mít vysokoškolské vzdělání technického směru a nejméně jeden rok
odborné praxe nebo
b) mít úplné střední odborné vzdělání technického směru a nejméně tři
roky odborné praxe nebo
c) být vyučen v příslušném oboru a mít nejméně 10 let praxe; v tomto
případě však může být pracovník pověřen jen zkouškami zařízení.
c) označení druhu a rozsahu požadovaného osvědčení a označení zařízení,
jehož revize nebo zkoušky bude pracovník provádět,
e) název a sídlo organizace, otisk razítka a podpis vedoucího
(4) Termín a místo prověření odborné způsobilosti sdělí inspektorát
organizaci nejméně 30 dnů předem.
(5) Při prověřování odborné způsobilosti přezkouší inspektorát
pracovníka ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a
technických zařízení a s teoretických znalostí z oboru plynových
zařízení s přihlédnutím k požadovanému druhu a rozsahu osvědčení.
(6) Jestliže organizace žádá o rozšíření rozsahu osvědčení, prověří
inspektorát odbornou způsobilost pracovníka přezkoušením podle odstavce
5 a vydá mu nové osvědčení. K žádosti o rozšíření rozsahu osvědčení
musí být připojeno i dosavadní osvědčení pracovníka.
(1) Na základě úspěšného přezkoušení podle § 11 odst. 5 vydá
inspektorát pracovníkovi do 30 dnů po přezkoušení osvědčení, ve kterém
vyznačí druh a rozsah získané odborné způsobilosti.
(2) Druh osvědčení se stanoví podle druhu zařízení uvedených v § 1
(3) Reviznímu technikovi, který provádí revize nebo zkoušky zařízení v
rozporu s touto vyhláškou nebo s předpisy k zajištění bezpečnosti práce
a technických zařízení, může inspektorát osvědčení odebrat, popřípadě
omezit jeho rozsah.
d) v případě, že zařízení bezprostředně ohrožuje život a zdraví
pracovníků nebo majetek, navrhnout okamžitě odstavení zařízení z
e) na základě výsledku revize navrhnout opatření k odstranění
zjištěných závad a nedostatků,
f) spolupracovat při školení pracovníků, kteří obsluhují zařízení, a
zúčastňovat se jejich přezkoušení.
c) v rámci pověření organizace řídit přípravné práce ke zkoušce
zařízení a kontrolovat, jsou-li při zkoušce dodrženy platné předpisy,
technické normy a technologický postup,
U zařízení uvedených do provozu před účinností této vyhlášky je
organizace povinna provést první provozní revize do jednoho roku ode
dne účinnosti této vyhlášky.
Výjimky z ustanovení § 11 odst. 2 může povolit na žádost organizace
Český úřad bezpečnosti práce, jsou-li pro to závažné důvody a
doporučí-li to inspektorát.
1) ČSN 07 8404 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Provozní
2) § 4 písm. g) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad
bezpečností práce.
3) Vyhláška č. 18/1969 Sb., o zřízení inspektorátů bezpečnosti práce,
ve znění vyhlášky č. 111/1973 Sb.
5a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
5b) Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na spotřebiče plynných paliv. Nařízení vlády č. 182/1999 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení.
6) ČSN 38 6420 Plynovody v průmyslových závodech; ČSN 38 6405 Směrnice
pro zpracování předpisů pro údržbu a obsluhu odběrních plynových
zařízení v průmyslových závodech.
7) Zákon č. 18/1958 Sb., o požární ochraně; vyhláška č. 106/1959 Ú.l.,
o organizaci požární ochrany.
8) Např. ČSN 38 6405 Směrnice pro zpracování předpisů pro obsluhu a
údržbu odběrních plynových zařízení v průmyslových závodech;
ČSN 38 6462 Rozvod a použití propan-butanu v průmyslových závodech a
sídlištích;
9) Vyhláška č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření,
ve znění vyhlášky č. 102/1967 Sb.
10) Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZd o
posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnic
ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věst. MZd ČSR o změnách v
posuzování zdravotní způsobilosti k práci, a metodické opatření č.
19/1970 Věst. MZd ČSR o posuzování dočasné neschopnosti k práci.