Source: http://docplayer.fi/2771977-Asentajan-kasikirja-smo-20-ohjausyksikko-ihb-fi-1436-4-231750-lek.html
Timestamp: 2018-02-24 04:10:38+00:00
Document Index: 4224969

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "Asentajan käsikirja SMO 20. Ohjausyksikkö IHB FI 1436-4 231750 LEK"
2 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 24. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla 26. Pääset sisälämpötilan asetustilaan painamalla päävalikossa kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu sivulla 28. Voit lisätä tilapäisesti käyttövesimäärää (jos -lämpöpumppuun on liitetty lämminvesivaraaja) kiertämällä säätöpyörää niin, että valikko 2 on valittu ja painamalla sitten kaksi kertaa OK-painiketta. Asetuksen tekeminen on selostettu luvussa sivulla 34. Toimenpiteet toimintahäiriöiden yhteydessä Jos laitteistoosi tulee toimintahäiriö, voit yrittää poistaa häiriön syyn seuraavilla toimenpiteillä ennen kuin kutsut asentajan. Katso ohjeet sivulla 50.
3 Sisällys 1 Tärkeää 2 7 Ohjaus - Johdanto 24 Turvallisuustiedot 2 Näyttö 24 2 Toimitus ja käsittely Kiinnitys 5 5 Valikkojärjestelmä 8 Ohjaus - valikot Mukana toimitetut komponentit 5 Valikko 1 - SISÄILMASTO 28 3 Ohjausyksikön rakenne Sähkökomponentit 6 6 Valikko 2 - KÄYTTÖVESI Valikko 3 - INFO Valikko 4 - MIN LAITTEISTO Putkiliitännät Yleistä Liitäntävaihtoehdot Valikko 5 - HUOLTO 9 Huolto Huoltotoimenpiteet Sähköliitännät Yleistä Liitännät Liitäntämahdollisuudet Lisävarusteiden liitäntä 6 Käynnistys ja säädöt Häiriöt Hälytysten käsittely Vianetsintä Vain lisälämmönlähde 11 Lisätarvikkeet Valmistelut Käyttöönotto NIBE-ilma/vesilämpöpumpun kanssa Käyttöönotto pelkällä lisälämmönlähteellä Tarkasta vaihtoventtiili Tekniset tiedot Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit Tekniset tiedot Sähkökytkentäkaavio Tarkasta AUX-lähtö Jäähdytyskäyttö Hakemisto 60 Aloitusopas 23 Sisällys 1
4 1 Tärkeää Turvallisuustiedot Tässä käsikirjassa selostetaan asennus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka tulisi teettää ammattilaisella. Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistivaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, jos heille on opastettu tai kerrottu laitteen turvallinen käyttö ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaaratekijät. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta. Pidätämme oikeudet rakennemuutoksiin. NIBE Symbolit Tämä symboli merkitsee konetta tai ihmistä uhkaavaa vaaraa. MUISTA! Tämä symboli osoittaa tärkeän tiedon, joka pitää ottaa huomioon laitteistoa hoidettaessa. Sarjanumero Sarjanumero on ohjausmoduulin kannen päällä. MUISTA! Ilmoita aina tuotteen sarjanumero vikailmoitusta tehtäessä. Maakohtaiset tiedot Asennuskäsikirja Tämä asennuskäsikirja tulee jättää asiakkaalle. VIHJE! Tämä symboli osoittaa vinkin, joka helpottaa tuotteen käsittelyä. Merkintä on CE-merkitty ja sen kotelointiluokka on IP21. CE-merkintä tarkoittaa, että NIBE vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki asianmukaisten EU-direktiivien vaatimukset. CE-merkintä on pakollinen useimmille EU:n alueella myytäville tuotteille valmistuspaikasta riippumatta. IP21 tarkoittaa, ettei tuotteeseen voi työntää esinettä, jonka läpimitta on 12,5 mm tai suurempi ja että se on suojattu pystysuoraan tippuvan veden tunkeutumista vastaan. 2 Luku 1 Tärkeää
5 ... Asennusten tarkastus Lämmitysjärjestelmä on tarkastettava ennen käyttöönottoa voimassa olevien määräysten mukaan. Tarkastuksen saa tehdä vain tehtävään pätevä henkilö. Täytä myös käyttöohjekirjan sivu, jossa ovat laitteiston tiedot. Kuvaus Sähkö (sivulla 11) Muut Tiedonsiirto, lämpöpumppu Kytketty syöttö 230 V Ulkolämpötilan anturi Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotanto Lämpötila-anturi, käyttövesi huippu Lämpötila-anturi, ulkoinen menojohto Lämpötilan anturi, ulkoinen menolämpötila sähkövastuksen jälkeen Lämpötila-anturi, ulkoinen paluujohto Latauspumppu Vaihtoventtiili AUX 1 AUX 2 AUX 3 AUX 4 AUX 5 AUX 6 AA2-X4 Lisälämmön tarkastus Vaihtoventtiilitoiminnon tarkastus Latauspumpputoiminnon tarkastus Lämpöpumpun ja oheislaitteiden suoritettu asennustarkastus Huomautus Allekirjoitus Päiväys Luku 1 Tärkeää 3
9 4 Putkiliitännät Yleistä Putkiasennukset on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. Katso lämpöpumpun asennusohjeet yhteensopivan NIBE-ilmalämpöpumpun käyttöohjeessa. Yhteensopivat NIBE-ilmalämpöpumput Yhteensopivan NIBE-ilmalämpöpumpun täytyy olla varustettu näytöllisellä ohjauskortilla, jonka ohjelmistoversio on vähintään seuraavan listan mukainen. Ohjauskortin versio näkyy lämpöpumpun näytössä (jos sellainen on) käynnistyksen aikana. Tuote F2015 F2016 F2020 Ohjelmistoversio Lämpötila-anturin asennus putken päälle K Lämpötila-anturit kiinnitetään lämmönjohtotahnalla, nippusiteellä (ensimmäinen nippuside kiinnitetään putkeen anturin keskelle ja toinen n. 5 cm anturin jälkeen) ja alumiiniteipillä. Sen jälkeen ne eristetään mukana toimitetulla eristysteipillä. Anturi- ja tiedonsiirtokaapeleita ei saa vetää vahvavirtajohtojen läheisyydessä. F2025 F2026 F2030 F2040 F kaikki versiot kaikki versiot 55 Symboliavain Symboli Merkitys Sulkuventtiili Takaiskuventtiili Shuntti-/vaihtoventtiili Varoventtiili Säätöventtiili P Lämpötilan anturi Painemittari Kiertovesipumppu Mudanerotin Luku 4 Putkiliitännät 7
10 Liitäntävaihtoehdot voidaan liittää muihin NIBE-tuotteisiin monella eri tavalla, joista alla annetaan muutama esimerkki (voi vaatia lisävarusteen). Lisätietoja vaihtoehdosta osoitteessa sekä käytettävän lisävarusteen asennusohjeessa. Katso sivulta 52 luettelo lisävarusteista, joita voi käyttää :n yhteydessä. Laitteistot, joissa on, voivat tuottaa lämpöä ja käyttövettä. Myös kylmää voidaan tuottaa, mutta se riippuu käytetystä lämpöpumpusta. Kylminä päivinä, kun ilmassa on vähemmän energiaa, lisälämmönlähdettä voidaan käyttää lämmön tuottamiseen. Lisälämmönlähde on hyödyllinen myös silloin, jos lämpöpumppu on työalueensa ulkopuolella tai jos se on estetty jostain muusta syystä. Lämmitysvesipuoli ja käyttövesipuoli on varustettava tarvittavilla turvavarusteilla voimassa olevien määräysten mukaisesti. Tämä on periaatekaavio. Laitteisto on suunniteltava voimassa olevien normien mukaisesti. Selvitys AA25 BT1 BT6 BT7 BT25 BT50 BT63 BT71 GP10 QN10 EB1 EB1 KA1 EB101 BT3 BT12 EB101 FL10 GP12 HQ1 QM1 QM31 QM32 QM43 EQ1 BT64 CP6 GP13 QN12 Muuta CM1 CP5 CP10 EB20 FL2 KA1 RN10 Ulkolämpötilan anturi 1) Lämpötilan anturi, käyttöveden tuotanto 1) Lämpötila-anturi, käyttövesi yläosa 1) Lämpötila-anturi, menojohto 1) Huoneanturi Lämpötilan anturi, ulkoinen menolämpötila sähkövastuksen jälkeen Lämpötila-anturi, ulkoinen paluujohto 1) Kiertopumppu, lämmitysjärjestelmä Vaihtoventtiili, käyttövesi/lämmitysvesi 2) Lisälämpö Sähkövastus Apurele/kontaktori 2) Lämpöpumppujärjestelmä Lämpötila-anturi, paluujohto 3) Lämpötila-anturi, lauhduttimen menojohto 3) Lämpöpumppu Varoventtiili Latauspumppu 2) Suodatin 3) Tyhjennysventtiili, lämmitysjärjestelmä Sulkuventtiili, lämmitysvesi meno Sulkuventtiili, lämmitysvesi paluu Sulkuventtiili Jäähdytysjärjestelmä Lämpötila-anturi, jäähdytys menojohto 2) Yksivaippainen varaajasäiliö, jäähdytys Kiertopumppu, jäähdytys Vaihtoventtiili, jäähdytys/lämmitys 2) Suljettu paisuntasäiliö, käyttövesi Puskurivaraaja (UKV) Varaajasäiliö ja lämminvesivaraaja Sähkövastus Varoventtiili, lämmitysjärjestelmä Apurele/kontaktori Säätöventtiili 1) Sisältyy toimitukseen 2) Sisältyy lisävarusteen toimitukseen 3) Sisältyy NIBE-lämpöpumpun toimitukseen (voi vaihdella lämpöpumpusta riippuen). Merkinnät standardin IEC ja mukaan. 8 Luku 4 Putkiliitännät
11 Yhteensopiva NIBE-ilmalämpöpumppu yhdessä :n ja sähkövastuksen kanssa ennen käyttöveden ja jäähdytyksen vaihtoventtiiliä (vaihteleva lauhdutus) -EQ1 -CP6 -AA25 -AA25-QN10 -RN10 -GP13 -EB1 -KA1 -EB1 -BT63 -FL2 -CM1 -CP10 -BT64 -AA25 -BT1 -AA25 -BT50 -EQ1-QN12 -AA25-BT7 -AA25-BT6 -EB101 -EB101 -BT12 -FL10 -QM31 -BT3 -QM32 -GP12 -HQ1 -QM43 -QM1 NIBE ei toimita kaikkia tämän periaatekaavion komponentteja. lisesti tarpeiden välillä. Kun jäähdytystarve on täytetty, vaihtoventtiili vaihtaa takaisin perustilaan (lämmitys/käyttövesi). Tämä vaihtoehto sopii monimutkaisempiin laitteistoihin, joissa painopisteenä on mukavuus. (AA25) käynnistää ja pysäyttää lämpöpumpun (EB101) laitteiston lämmön- ja käyttövesitarpeen täyttämiseksi. Samanaikaisen lämmön- ja käyttövesitarpeen yhteydessä vaihtoventtiili (AA25-QN10) vaihtaa säännöllisesti lämmitysjärjestelmän ja lämminvesivaraajan/varaajasäiliön (CP10) välillä. Kun lämminvesivaraaja/varaajasäiliö (CP10) on täyteen ladattu, vaihtoventtiili (AA25-QN10) vaihtaa lämmitysjärjestelmän suuntaan. Lisälämmönlähde (EB1) kytketään päälle automaattisesti, kun laitteiston energiantarve ylittää lämpöpumpun kapasiteetin. Sähkövastusta (EB20) lämminvesivaraajassa/varaajasäiliössä (CP10) käytetään käyttöveden lämmittämiseen, jos lämpöpumppua (EB101) käytetään samalla talon lämmittämiseen. Lisälämmönlähdettä voidaan käyttää, jos tarvitaan kuumempaa käyttövettä kuin mitä lämpöpumppu pystyy tuottamaan. Jäähdytyskäytössä (vaatii yhteensopivan lämpöpumpun) vaihtoventtiili (EQ1-QN12) vaihtaa jäähdytysjärjestelmän (EQ1) suuntaan. Jos ilmenee useita tarpeita samaan aikaan jäähdytystarpeen kanssa, laitteisto reagoi eri tavalla. Käyttövesitarpeen yhteydessä vaihtoventtiili (EQ1-QN12) vaihtaa takaisin ja käyttövettä tuotetaan, kunnes tarve on täytetty. Lämmitystarpeen yhteydessä vaihtoventtiili (EQ1-QN12) vaihtaa säännöl- Luku 4 Putkiliitännät 9
12 Yhteensopiva NIBE-ilmalämpöpumppu yhdessä :n ja sähkövastuksen kanssa käyttöveden ja jäähdytyksen vaihtoventtiilin jälkeen (vaihteleva lauhdutus) -EB1 -KA1 -EB1 -CP5 -AA25 -GP10 -BT25 -BT71 -EQ1 -CP6 -AA25 -AA25-QN10 -RN10 -GP13 -BT64 -FL2 -CM1 -CP10 -AA25 -BT1 -AA25 -BT50 -EQ1-QN12 -AA25-BT7 -AA25-BT6 -EB101 -EB101 -BT12 -BT3 -FL10 -QM32 -QM31 -GP12 -HQ1 -QM43 -KA1 -EB20 -QM1 10 NIBE ei toimita kaikkia tämän periaatekaavion komponentteja. Tämä vaihtoehto sopii monimutkaisempiin laitteistoihin, joissa painopisteenä on mukavuus. (AA25) käynnistää ja pysäyttää lämpöpumpun (EB101) laitteiston lämmön- ja käyttövesitarpeen täyttämiseksi. Samanaikaisen lämmön- ja käyttövesitarpeen yhteydessä vaihtoventtiili (AA25-QN10) vaihtaa säännöllisesti lämmitysjärjestelmän ja lämminvesivaraajan/varaajasäiliön (CP10) välillä. Kun lämminvesivaraaja/varaajasäiliö (CP10) on täyteen ladattu, vaihtoventtiili (AA25-QN10) vaihtaa lämmitysjärjestelmän suuntaan. Lisälämmönlähde (EB1) kytketään päälle automaattisesti, kun laitteiston energiantarve ylittää lämpöpumpun kapasiteetin. Sähkövastusta (EB20) lämminvesivaraajassa/varaajasäiliössä (CP10) käytetään käyttöveden lämmittämiseen, jos lämpöpumppua (EB101) käytetään samalla talon lämmittämiseen. Lisälämmönlähdettä voidaan käyttää, jos tarvitaan kuumempaa käyttövettä kuin mitä lämpöpumppu pystyy tuottamaan. Luku 4 Putkiliitännät Jäähdytyskäytössä (vaatii yhteensopivan lämpöpumpun) vaihtoventtiili (EQ1-QN12) vaihtaa jäähdytysjärjestelmän (EQ1) suuntaan. Jos ilmenee useita tarpeita samaan aikaan jäähdytystarpeen kanssa, laitteisto reagoi eri tavalla. Käyttövesitarpeen yhteydessä vaihtoventtiili (EQ1-QN12) vaihtaa takaisin ja käyttövettä tuotetaan, kunnes tarve on täytetty. Lämmitystarpeen yhteydessä vaihtoventtiili (EQ1-QN12) vaihtaa säännöllisesti tarpeiden välillä. Kun jäähdytystarve on täytetty, vaihtoventtiili vaihtaa takaisin perustilaan (lämmitys/käyttövesi).
13 L N PE Sähköliitännät Yleistä on irtikytkettävä ennen kiinteistön eristystestiä. Jos kiinteistö on varustettu vikavirtasuojilla, pitää kytkeä erilliseen vikavirtasuojaan. on kytkettävä kaikkinapaiseen turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Ohjausmoduulin kytkentäkaavio, katso sivulla 56. Tiedonsiirto- ja anturikaapeleita ulkoisiin liitäntöihin ei saa asentaa vahvavirtajohtojen läheisyyteen. Ulkoisen liitännän tiedonsiirto- ja anturikaapelin johdinalan tulee olla vähintään 0,5 mm², kun käytetään alle 50 m pituisia kaapeleita, esim. tyyppiä EKKX tai LiYY. Käytä suojattua kolmijohtimista kaapelia tiedonsiirtoon lämpöpumpun kanssa. Kun kaapelit vedetään -yksikköön, täytyy käyttää läpivientejä (UB1 ja UB2, merkitty kuvaan). Automaattivaroke Ohjausmoduulin ohjauspiiri ja osa sen sisäisistä komponenteista on suojattu sisäisesti automaattivarokkeella (FA1). Katkaisinta (SF1) ei saa asettaa asentoon "" tai " " ennen kattilaveden täyttöä. Lämpöpumpun kompressori ja mahdollinen lisälämmönlähde voivat vahingoittua. Sähköasennukset ja mahdolliset huollot saa tehdä vain valtuutetun sähköasentajan valvonnassa. Katkaise virta turvakytkimellä ennen mahdollista huoltoa. Sähköasennukset ja johtimien veto on tehtävä voimassa olevien määräysten mukaisesti. :n asennuksen yhteydessä NIBE-ilma/vesilämpöpumpun ja mahdollisen lisälämmönlähteen täytyy olla jännitteettömiä. Katso asennettavan lämpötila-anturin sijoitus järjestelmäsi periaatekaaviosta Luku 5 Sähköliitännät 11
14 Luoksepääsy, sähkökytkentä Ohjausmoduulin kansi avataan Torx 25 -avaimella. Asennus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä. Sähköliitäntöihin käsiksi pääsyä varten näyttöä on ehkä siirrettävä. Tämä tapahtuu seuraavasti. 1. b 3 a 2 1 Muun muassa tulokortin peittävä kansi avataan Torx 25 -avaimella. 2. Vedä ylhäällä näyttöyksikön takasivulla olevaa salpaa itseesi päin (a) ja työnnä näyttöyksikköä ylöspäin (b) niin, että kiinnikkeet irtoavat pellistä. 3. Nosta näyttöyksikkö kiinnikkeistään. Sovita näyttöyksikön takasivulla olevat kaksi alempaa kiinnikettä kahteen ylempään reikään pellissä kuvan mukaisesti. 12 Luku 5 Sähköliitännät
16 L N PE L N PE L N PE Liitännät Häiriöiden välttämiseksi ulkoisten liitäntöjen tiedonsiirto- ja/tai anturikaapeleita ei saa asentaa alle 20 cm etäisyydelle vahvavirtakaapeleista. Sähköliitäntä kytketään turvakytkimeen, jonka kosketinväli on vähintään 3 mm. Johdinalan tulee vastata käytettävää varoketta. Syöttökaapeli sisältyy toimitukseen ja on tehtaalla kytketty liittimeen X1. Lämpöpumpun 1 ja 2 latauspumpun kytkentä Kytke kiertovesipumppu (EB101-GP12) kuvan mukaan liitinrimaan X4:6 (PE), X4:6 (N) ja X4:7 (230 V) peruskortissa (AA2). Ohjaussignaali (EB101-GP12) kytketään liitinrimaan X2:1 (PWM) ja X2:2 (GND) kuvan mukaan. Ellei latauspumppua ole kytketty oikein käynnistyksen yhteydessä, ohjausmoduuli antaa hälytyksen L N 1 SMO Externt PE N L L N PE Tariffiohjaus Jos lämpöpumpun kompressorin jännitteensyöttö katkeaa tietyksi ajaksi, se täytyy hälytyksen välttämiseksi samanaikaisesti estää ohjelmallisesti ohjatun tulon (AUX-tulo) kautta, katso sivulla SMO Externt Luku 5 Sähköliitännät
17 L N PE L N PE L N PE L N PE Tiedonsiirto lämpöpumpun kanssa Kytke lämpöpumppu (EB101) suojatulla kolmijohtimisella kaapelilla kuvan mukaisesti liitinrimaan X2:19 (A), X2:20 (B) ja X2:21 (GND). F2040 GND B A GND F2030 B A F2016/F2026 A B GND AA23-X4 X5 Ulkolämpötilan anturi Ulkolämpötila-anturi (BT1) on sijoitettava varjoisaan paikkaan talon pohjois- tai luoteispuolelle, jottei esim. aamuaurinko vaikuta siihen. Kytke anturi liittimiin X2:3 ja X2:6. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Mahdollinen kaapeliputki on tiivistettävä, jotta kosteutta ei tiivisty ulkoanturin koteloon SMO Externt Lämpötila-anturi, käyttöveden tuotanto Käyttöveden lämpötila-anturi (BT6) asennetaan lämminvesivaraajan anturiputkeen. Kytke anturi liittimiin X2:5 ja X2:6. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Käyttövesituotanto aktivoidaan valikossa 5.2 tai aloitusoppaassa. 1 SMO Externt A B GND X F2015/F2020/F2025/F A B GND A B GND AA21-J Lämpötila-anturi, käyttövesi huippu 6 7 Säiliön yläosan lämpötila-anturi (BT7) voidaan kytkeä -yksikköön säiliön yläosan veden lämpötilan näyttöä varten (jos anturi voidaan asentaa säiliön yläosaan). Kytke anturi liittimiin X2:4 ja X2:6. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². 1 SMO Externt X Luku 5 Sähköliitännät 15
18 L N PE L N PE Lämpötila-anturi, ulkoinen menojohto Kytke ulkoinen menolämpötilan anturi (BT25) (vaaditaan, kun lisälämpö on vaihtoventtiilin jälkeen (QN10)), liitinrimaan X2:8 ja X2:10. Käytä parikaapelia, jonka ala on vähintään 0,5 mm2 1 SMO Externt Lämpötila-anturi, ulkoinen menolämpötila, kun lisälämpö on ennen vaihtoventtiiliä (QN10) Kytke ulkoinen menolämpötilan anturi sähkölämmittimen jälkeen (BT63) (vaaditaan, kun lisälämpö on käyttöveden lämmityksen vaihtoventtiilin jälkeen (QN10)) liitinrimaan X2:9 ja X2:10. Käytä parikaapelia, jonka ala on vähintään0,5 mm² SMO Externt Luku 5 Sähköliitännät
19 L N PE L N PE Liitäntämahdollisuudet Huoneanturi voidaan varustaa huoneanturilla (BT50). Huoneanturilla on kolme toimintoa: 1. Näytä huonelämpötila ohjausmoduulin näytössä. 2. Tarjoaa mahdollisuuden muuttaa huoneenlämpötilaa, C. 3. Mahdollistaa huonelämpötilan parantamisen/vakauttamisen. Asenna anturi neutraaliin paikkaan, jonka lämpötila halutaan tietää. Sopiva paikka on esim. vapaa käytävän seinä n. 1,5 m korkeudella lattiasta. On tärkeää, että anturi voi mitata huonelämpötilan oikein, eikä sitä sijoiteta esim. syvennykseen, hyllyjen väliin, verhon taakse, lämmönlähteen yläpuolelle tai läheisyyteen, ulko-ovesta tulevaan vetoon tai suoraan auringonpaisteeseen. Myös suljetut patteritermostaatit voivat aiheuttaa ongelmia. Ohjausmoduuli toimii ilman anturia, mutta jos halutaan lukea talon sisälämpötila :n näytössä, anturi pitää asentaa. Huoneanturi kytketään liittimiin X2:7 ja X2:10. Jos anturia käytetään huonelämpötilan muuttamiseen ( C) ja/tai huonelämpötilan parantamiseen/vakauttamiseen, anturi pitää aktivoida valikossa Jos huoneanturia käytetään huoneessa, jossa on lattialämmitys, siinä tulee olla vain näyttötoiminto, ei huonelämpötilan ohjausta Porrasohjattu lisälämpö Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. Ulkoista porrasohjattua lisälämmönlähdettä voidaan ohjata enintään 3 potentiaalivapaalla releellä (3 lineaarista porrasta tai 7 binääristä porrasta). Vaihtoehtoisesti kahta relettä (2-portainen lineaarinen tai 3-portainen binäärinen) voidaan käyttää porrasohjatun lisälämmönlähteen ohjaamiseen, jolloin kolmatta relettä voidaan käyttää lämminvesivaraajan/varaajasäiliön sähkövastuksen ohjaamiseen. Askellus ylöspäin tapahtuu vähintään 1 minuutin välein ja askellus alaspäin vähintään 3 sekunnin välein. Kytke porras 1 liitinrimaan X2:2 lisärelekortissa (AA7). Kytke porras 2 liitinrimaan X2:4 lisärelekortissa (AA7). Kytke porras 3 tai lämminvesivaraajan/varaajasäiliön sähkövastus liitinrimaan X2:6 lisärelekortissa (AA7). Kytke mahdollinen ohjausjännite liitinrimaan X2:1, 3 ja 5 lisärelekortissa (AA7). Porrasohjatun lisäsähkön asetukset tehdään valikossa ja Kaikki lisälämmönlähteet estetään kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto ohjelmallisesti ohjattuun tuloon liitinrimassa X2 (katso sivulla 19) joka valitaan valikossa X X1 AA7-X2 MUISTA! Talon lämpötilan muuttuminen kestää aikansa. Esimerkiksi lattialämmityksen yhteydessä lyhyt aikajakso ei aiheuta merkittävää huonelämpötilan muutosta. L N PE X1 -X AA7-X2 1 0 PE Ulkoinen Externt A1 A1 A1 -K1 -K2 -K3 A2 A2 A2 Jos releitä käytetään ohjausjännitteen kytkemiseen, asenna siltaus liittimien X1:1 ja X2:1, X2:3 ja X2:5 välille lisärelekortilla (AA7). Kytke ulkoisen lisälämmönlähteen nolla liittimeen X1: Luku 5 Sähköliitännät 17
20 L N PE L N PE L N PE L N PE Varatilan relelähtö Merkitse sähkökaappiin varoitus ulkoisesta jännitteestä. Kun katkaisin (SF1) asetetaan asentoon " " (varatila), kiertovesipumppu kytkeytyy päälle (EB101-GP12). Ulkoiset lisävarusteet eivät ole päällä. Varatilarelettä voidaan käyttää ulkoisen lisälämmön aktivoimiseen, ohjauspiiriin on asennettava ulkoinen termostaatti lämpötila säätämiseen. Varmista, että lämmitysvesi kiertää ulkoisessa lisälämmönlähteessä. Ulkoinen kiertovesipumppu Kytke kiertovesipumppu (GP10) kuvan mukaan liitinrimaan X4:9 (PE), X4:10 (N) ja X4:11 (230 V) peruskortissa (AA2). SMO Externt 8 9 PE N L L N PE PE SMO Externt Vaihtoventtiili voidaan varustaa ulkoisella vaihtoventtiilillä (QN10) käyttöveden ohjaukseen (katso sivulla 52 ). Kytke ulkoinen vaihtoventtiili (QN10) kuvan mukaan liitinrimaan X4:2 (N), X4:3 (ohjaus) ja X4:4 (L) peruskortissa (AA2) MUISTA! Käyttövettä ei tuoteta, kun varatila on aktivoitu. SMO Externt N L L N PE SMO Externt 1 0 PE NIBE Uplink Kytke verkkokaapeli (suora, Cat.5e UTP) RJ45-pistokkeella (uros) näytön liittimeen AA4-X9 (kuvan mukaan). Vedä kaapelit ohjausmoduulin kaapeliläpiviennin (UB2) läpi. N L Jos relettä käytetään ohjausjännitteen kytkemiseen, asenna siltaus liittimien X1:1 ja X1:2 välille ja kytke ulkoisen lisälämmönlähteen nolla ja ohjausjännite liittimiin X1:0 (N) ja X1:4 (L). 18 Luku 5 Sähköliitännät
21 L N PE Ulkoiset liitäntämahdollisuudet Liitinrimassa X2 :ssa on ohjelmallisesti ohjatut tulot ja lähdöt anturien ja ulkoisen kosketintoiminnon kytkemiseen. Tämä tarkoittaa, että anturi tai ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä yhteen kuudesta erikoisliitännästä, joiden toiminnon ohjausmoduulin ohjelmisto määrää. MUISTA! Jos ulkoinen kosketintoiminto kytketään SMO 20-lämpöpumppuun, käytetyn tulon tai lähdön toiminto pitää valita valikossa 5.4. Valittavat tulot liitinrimassa X2 näille toiminnoille ovat AUX1 (X2:11), AUX2 (X2:12), AUX3 (X2:13), AUX4 (X2:15), AUX5 (X2:16) ja AUX6 (X2:17). Maadoitus kytketään liitinrimaan X2:14 ja X2:18 (lisätietoa on kytkentäkaaviossa). Valittava lähtö on liitin X4:15-17 peruskortissa (AA2) SMO Externt Yllä olevassa esimerkissä käytetään tuloja AUX1 (X2:11) ja AUX3 (X2:13) liitinrimassa X2. MUISTA! Osa seuraavista toiminnoista voidaan aktivoida ja ohjelmoida valikkoasetuksilla. AUX-tulojen vaihtoehdot Seuraavat toiminnot voidaan kytketä AUX-tuloihin liitinrimassa X2. Lämpötila-anturi, ulkoinen paluujohto Jos ulkoista paluulämpötilan anturia (BT71) täytyy käyttää, se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4), katso sivulla 45) liitinrimassa X2. Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Lämpötila-anturi, jäähdytys menojohto Jos jäähdytyksen menolämpötilan anturia (BT64) täytyy käyttää, se kytketään valittuun tuloon (valikko B A 5.4), katso sivu 45) liitinrimassa X2 Käytä 2-napaista kaapelia, jonka poikkipinta-ala on vähintään 0,5 mm². Kontaktori lisälämmön ulkoiselle estolle Kun lisälämmön ulkoista estoa halutaan käyttää, se kytketään liitinrimaan X2. Lisälämpö kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4. Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu. Kosketin lämpöpumpun kompressorin ulkoiselle estolle Kun lämpöpumpun kompressorin ulkoista estoa halutaan käyttää, se kytketään liitinrimaan X2. Lämpöpumpun kompressori kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4. Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu. Kosketin ulkoiselle tariffiestolle Jos ulkoista tariffiestoa halutaan käyttää, se pitää kytkeä liitinrimaan X2. Tariffiesto tarkoittaa, että lisälämpö, kompressori, lämmitys ja jäähdytys kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4. Teho on kytketty pois, kun kosketin on suljettu. Liitin "SG ready":lle Tätä toimintoa voi käyttää vain sähköverkossa, joka tukee "SG Ready"-standardia. "SG Ready" vaatii kaksi AUX-tuloa. Jos tätä toimintoa halutaan käyttää, se pitää kytkeä liitinrimaan X2. "SG Ready" on nerokas tariffiohjaustapa, jossa sähköntoimittajasi voi vaikuttaa sisäilman, käyttöveden ja/tai allasveden lämpötilaan (jos sellainen on) tai estää lisälämmön ja/tai lämpöpumpun kompressorin tiettyinä vuorokaudenaikoina (voidaan valita valikossa 4.1.5, kun toiminto on aktivoitu). Aktivoi toiminto kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto kahteen tuloon, joka valitaan valikossa 5.4 (SG Ready A ja SG Ready B), katso sivulla 45. Suljettu tai avoin kosketin aiheuttaa jonkin seuraavista (A = SG Ready A ja B=SGReady B ): Esto (A: Suljettu, B: Avoin) "SG Ready" on aktiivinen. Lämpöpumpun kompressori ja lisälämpö estetään päivän tariffiestona. Normaalitila (A: Avoin, B: Avoin) "SG Ready" ei ole aktiivinen. Ei vaikuta järjestelmään. Matalahintatila (A: Avoin, B: Suljettu) "SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmä keskittyy kustannussäästöihin ja voi esim. hyödyntää matalaa tariffia sähkötoimittajalta tai mahdollista ylikapasiteettia omasta virtalähteestä (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5). Ylikapasiteettitila (A: Suljettu, B: Suljettu) Luku 5 Sähköliitännät 19
22 L N PE "SG Ready" on aktiivinen. Järjestelmän annetaan käydä täydellä kapasiteetilla kun sähköntoimittajalla on ylikapasiteettia (vaikutus järjestelmään voidaan asettaa valikossa 4.1.5). Kosketin lämmityksen ulkoiselle estolle Kun lämmityksen ulkoista estoa halutaan käyttää, se kytketään liitinrimaan X2. Lämmitys kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4. Koskettimen sulkeminen estää lämmityskäytön. Kosketin jäähdytyksen ulkoiselle estolle Kun jäähdytyksen ulkoista estoa halutaan käyttää, se kytketään liitinrimaan X2. Jäähdytys kytketään pois kytkemällä potentiaalivapaa kosketintoiminto tuloon, joka valitaan valikossa 5.4. Koskettimen sulkeminen estää jäähdytyskäytön. Kosketin aktivoinnille "tilapäinen luksus" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä SMO 20-lämpöpumppuun käyttövesitoiminnon aktivointia varten "tilapäinen luksus". Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4) liitinrimassa X2. "tilapäinen luksus" aktivoidaan, kun kosketin on suljettuna. Kosketin aktivoinnille "ulkoinen säätö" Ulkoinen kosketintoiminto voidaan kytkeä SMO 20-lämpöpumppuun menolämpötilan ja siten huonelämpötilan muuttamiseksi. Kun kosketin on kiinni ja huoneanturi on kytketty ja aktivoitu, lämpötila muutetaan C-asteina. Ellei huoneanturia ole kytketty tai aktivoitu, asetetaan "lämpötila" haluttu muutos (lämpökäyrän siirto) valitulla askelmäärällä. Arvo on säädettävissä välillä -10 ja +10. lämmitysjärjestelmä 1 Koskettimen tulee olla potentiaalivapaa ja se kytketään valittuun tuloon (valikko 5.4) liitinrimassa X2. Muutoksen arvo asetetaan valikossa 1.9.2, "ulkoinen säätö". Kosketin ulkoiselle hälytykselle Ulkoisista yksiköistä tulevat hälytykset voidaan kytkeä ohjaukseen ja näyttää infohälytyksenä. Potentiaalivapaa signaali tyyppiä sulkeutuva (NO) tai avautuva (NC) voidaan kytkeä. AUX-lähdön vaihtoehdot (potentiaalivapaa vaihtava rele) Ulkoinen kytkentä reletoiminnon kautta on mahdollinen potentiaalivapaalla vaihtavalla releellä (maks. 2 A resistiivisellä kuormalla) liitinrimassa X4:15-17 peruskortissa (AA2). Valittavat toiminnot ulkoiselle liitännälle: Summahälytyksen ilmaisu. Toiminto antaa signaalin sinä aikana, kun ohjausmoduuli ilmaisee pysyvän hälytyksen. Jäähdytystilan ilmaisu Tämä vaihtoehto edellyttää, että jäähdytystoiminto ja aktivoitu jossain muodossa. Toiminto antaa signaalin, kun järjestelmä sallii jäähdytyskäytön, ja signaalia voidaan käyttää esim. ulkoisten pumppujen ohjaukseen. Aktiivinen jäähdytys (4-putki) Tämä vaihtoehto edellyttää, että jäähdytystoiminto on aktivoitu jossain muodossa ja että sitä voidaan käyttää yksinkertaisessa 4-putkijärjestelmässä (yksi ulkoyksikkö). Toiminto antaa signaalin, kun jokin kytketty lämpöpumppu jäähdyttää, jäähdytys on sallittu, eikä muita tarpeita ole. Tätä toimintoa voidaan käyttää jäähdytyksen vaihtoventtiilin EP25-QN12 ohjaukseen. MUISTA! Tässä vaihtoehdossa latauspumppua (GP12) ohjataan aina käyttötilassa "auto", mikä tarkoittaa, että pumppu on käynnissä, kun vaihtoventtiili (QN12) on kytketty jäähdytysjärjestelmään. Ulkoinen kiertovesipumppu. Toiminto antaa signaalin, kun ulkoista kiertovesipumppua (GP10) halutaan ohjata käyttötilan asetuksien mukaan. Käyttövesikierron kiertovesipumpun ohjaus. Toiminto antaa signaalin, kun käyttövesikierron kiertovesipumppua (GP11) halutaan ohjata valikon "käyttövesikierto" (2.9.2) asetuksilla. Jos jokin yllä mainituista kytketään liitinrimaan X4:15-17 peruskortissa (AA2), se pitää valita valikossa 5.4. Summahälytys on aktivoitu tehtaalla. SMO Externt Kuvassa rele hälytystilassa. Jos katkaisin (SF1) on asennossa " " tai " ", rele on hälytystilassa. 20 Luku 5 Sähköliitännät