Source: http://fr.electrical-installation.org/frw/index.php?title=Caract%C3%A9ristiques_technologiques&oldid=19684
Timestamp: 2019-12-06 17:45:59+00:00
Document Index: 270931822

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Caractéristiques technologiques - Guide de l'Installation Electrique
Version du 16 mai 2016 à 06:10 par Romain.R (discuter | contributions)
Les enjeux pour l'exploitant
Processus de conception d'une architecture électrique
Caractéristiques de l'installation électrique
Critères d'évaluation pour l'adaptation du principe au projet
Choix des fondements de l'architecture
Raccordement au réseau du distributeur
Configuration des circuits MT
Nombre et répartition des postes de transformation MT - BT
Nombre de transformateurs MT/BT
Générateur de secours en MT
Choix des détails d'architecture
Implantation topologique MT et BT
Distribution centralisée ou décentralisée
Présence de générateurs de secours
Présence d'Alimentation Sans Interruption (ASI)
Configuration des circuits BT
Choix de solutions technologiques
Recommandations pour optimiser une architecture électrique
Annexe : exemples d'installation électrique
Exemple 1 : imprimerie
Exemple 2 : data center
Exemple 3 : hôpital
1- Ambiance, environnement
2- Indice de service
2.2- Rappels :
2.3- Documents de référence
3- Autres considérations
Les solutions technologiques considérées concernent :
les différents types d'équipements MT et BT,
les gammes de Canalisations Electriques Préfabriquées (CEP).
Le choix des solutions technologiques est effectué à la suite du choix de schéma unifilaire et en cohérence avec les choix antérieurs.
Ambiance, environnement
Ce thème réunit l'ensemble des contraintes d'environnement (température ambiante moyenne, altitude, humidité, corrosion, poussière, chocs…). Les normes décrivent les protections requises vis à vis de ces contraintes par les codes IP et IK.
L'indice de service (IS) est un code à trois chiffres défini par le guide UTE C 63-429.
Il permet de caractériser un tableau BT en fonction des besoins de l'utilisateur en terme d'exploitation, de maintenance, et d'évolution (cf. tableau Fig D4) :
Exploitation (1er chiffre)
(réglages, mesures, verrouillage...)
Maintenance (2ème chiffre)
(nettoyage, vérifications, tests, réparations...)
Evolution (3ème chiffre)
(modification, extention de l'installation...)
Niveau 1 IS = 1 • •
L'opération entraîne l'arrêt complet du tableau.
Niveau 2 IS = 2 • •
L'opération entraîne l'arrêt de la seule unité fonctionnelle concernée.
L'opération entraîne l'arrêt limité à la seule unité fonctionnelle concernée, avec intervention possible sur les raccordements
L'opération entraîne l'arrêt limité à la seule unité fonctionnelle concernée. Des réserves d'unités fonctionnelles, définies en nombre et en taille, sont prévues.
Niveau 3 IS = 3 • •
L'opération entraîne seulement l'arrêt de la puissance de l'unité fonctionnelle concernée. Mais autorise des essais d'automatismes afin de tester l'installation en « grandeur réelle » avant sa remise en route.
L'opération entraîne l'arrêt limité à la seule unité fonctionnelle concernée, sans intervention sur les raccordements.
Adjonction possible de tout type d'unité fonctionnelle (protection ou commande moteur) sans mise hors tension du tableau. Cette intervention se fait dans un emplacement non équipé dans des limites imposées par le constructeur.
Fig. D4: Explication des chiffres composant l'Indice de Service
Les indices de service pertinents sont peu nombreux, les plus usités sont présentés dans le tableau Fig D5 sur la page suivante.
Rappels :
Le premier chiffre caractéristique indique le degré de protection contre la pénétration des solides.
Le deuxième chiffre caractéristique indique le degré de protection contre la pénétration des liquides.
Parfois, une lettre ajoutée après les deux chiffres précise la protection des personnes contre le risque de contact direct avec une partie nue sous tension.
forme 1 : aucune séparation
forme 3 : séparation des jeux de barres des unités fonctionnelles et séparation de toutes les unités fonctionnelles entre elles non compris leurs bornes de sortie.
La lettre (a ou b) placée après le chiffre caractérise plus précisément la forme en question.
Raccordement de l'unité fonctionnelle
Les lettres signifient : F = fixe, D = déconnectable, W = débrochable
La position indique le raccordement considéré : 1ère lettre = puissance amont, 2ème = puissance aval, 3ème = les auxiliaires.
Indice de service IS
111 211 212 223 232 233 332 333
2XX 2XB - 2XB 2XB 2XB 2XB 2XB
1 1 3b 2b 4a 3b 3b 3b 3b 3b
Raccordement de l’unité fonctionnelle
FFF FFF WFW WFD WFW WWW WWW WWW
Condamnation totale du tableau Condamnation individuelle de l’unite fonctionelle sans possibilité d’essais de sa commande Condamnatiion individuelle de l’unité fonctionnelle avec possibilité de test de sa commande et de son automatisme
Indisponibilté totale Temps d’intervention supérieur à 1 h, avec intervention sur les raccordements avals Temps d’intervention inférieur à 1/4 heure, sans intervention sur les raccordements
Extentions non prévues Ajout possible d’unités fonctionnelles sans arrêt du tableau mais dans des réserves pré-équipées Ajout possible d’unités fonctionnelles sans arrêt du tableau dans des réserves non équipées Ajout possible d’unités fonctionnelles sans arrêt du tableau mais dans des réserves pré-équipées Ajout possible d’unités fonctionnelles sans arrêt du tableau dans des réserves non équipées Ajout possible d’unités fonctionnelles sans arrêt du tableau mais dans des réserves pré-équipées Ajout possible d’unités fonctionnelles sans arrêt du tableau dans des réserves non équipées
Fig. D5: Indices de service les plus usités (IS) et correspondance avec les autres paramètres mécaniques
Définition des degrés de protection : voir NF EN 60529, « Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP, « Internal Protection ») ».
Définition de l'indice de service (code IS) : voir Guide UTE C 63-429, « Ensembles d'appareillage à basse tension Indice de Service (IS) ».
Définitions de la forme et de la débrochabilité : voir NF EN 61439-1-2, « Ensembles d'appareillage à basse tension ; partie 1 : ensembles de séries et ensembles dérivés de série ».
D'autres considérations ont un impact sur le choix des solutions technologiques :
l'expérience du concepteur,
la cohérence avec des études antérieures ou l'utilisation partielle d'études antérieures,
la standardisation de sous-ensembles,
l'existence d'un parc installé,
les exigences des Distributeurs d'Energie,
des critères techniques : cos φ cible, puissance des charges secourues, présence de générateurs d'harmoniques, …
Ces considérations sont à prendre en compte au cours de la phase de définition détaillée de l'installation électrique (postérieure à la phase APS).
Récupérée de « http://fr.electrical-installation.org/frw/index.php?title=Caractéristiques_technologiques&oldid=19684 »
Chapter - Bien choisir une architecture de distribution électrique