Source: https://www.scribd.com/document/251108396/Plan-de-Control-de-Calidad
Timestamp: 2018-09-22 09:45:58
Document Index: 282469291

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7']

Plan de Control de Calidad en Edificación
HABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE ETXEZURI
NUEVA SEDE DE FOMENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
JULIO 2013 UZTAILA
| ARQUITECTURA / URBANISMO |
PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI
DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD
REFORMA ETXEZURI
DONOSTIA / DONOSTIA / Guipuzcoa
IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO |
Avenida de Tolosa nº 5, 3º 1D, Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.com | www.izaskunlarzabal.com | 1
NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD
CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
ENSAYOS, ANÁLISIS Y PRUEBAS A REALIZAR
PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN
Avenida de Tolosa nº 5, 3º 1D, Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.com | www.izaskunlarzabal.com | 2
Autor del Plan de Control de Calidad
Presupuesto de ejecución contrata
341.368,31€
El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la
Edificación CTE y en el Decreto 238/1996 de 22 de Octubre del Gobierno Vasco, por el que se regula
el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar la verificación y el cumplimiento de la
normativa vigente, creando el mecanismo necesario para realizar el Control de Calidad que avale la
idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e instalaciones empleadas en la ejecución y su
correcta puesta en obra, conforme a los documentos del proyecto.
Para ello se ha extraído de los documentos del proyecto las características y requisitos que deben
cumplir los materiales así como los datos necesarios para la elaboración del Plan que consta de los
- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD
- ENSAYOS, ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR
- PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE EJECUCIÓN
Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la
Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente registrado y antes del
comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin
de coordinar de manera eficaz el control de calidad.
Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad que
contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, así
como la documentación derivada de las labores de dicho control.
La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la aceptación o
no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes con la calidad
definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el Plan de
Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en el
Colegio Oficial correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su
visado la aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control de Calidad será el
documento oficial garante del control realizado.
Avenida de Tolosa nº 5, 3º 1D, Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.com | www.izaskunlarzabal.com | 3
Avenida de Tolosa nº 5, 3º 1D, Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.com | www.izaskunlarzabal.com | 4
CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. .izaskunlarzabal.REGLAMENTO GENEREAL DE POLICÍA DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS (RGPEAR).INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08). 3º 1D. .REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSN (RIPCI).com | 5 . -Salubridad (HS). . .CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). . De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: . . . -Seguridad estructural (SE) -acciones -cimientos -acero -fábricas -madera . MEZCLAS BITUMINOSAS Y PAVIMENTOS DE HORMIGON. según se establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE LOS DIVERSOS MATERIALES. . Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal. .INSTRUCCIÓN SOBRE SECCIONES DE FIRMES EN AUTOVÍAS (ANEXOS) S/ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE 1. .REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 a 11 (GAS).com | www. . -Ahorro de energía (HE). . (DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS) .REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES DE FRÍO INDUSTRIAL (RIF).DISPOSICIONES DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 95/16/CE SOBRE ASCENSORES (RAEM).ORDEN CIRCULAR 5/2001 SOBRE RIEGOS AUXILIARES.REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). . -Seguridad contra incendio (SI).PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD Se refiere a la normativa aplicable a cada producto.REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (RAP). .PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3/75). -Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORESISTENTE (NCSE).REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES (RSCIEI).REGLAMENTO DE INSTALACONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). . -Protección frente al ruido (HR). unidad de obra o instalación.986.INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS (RC-08).
NORMAS NLT DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD . .PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO DE EJECUCION. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.com | www.com | 6 . IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.izaskunlarzabal. 3º 1D.
sellos. conservación y mantenimiento.izaskunlarzabal. incluidas sus instalaciones. se identificarán con la etiqueta del marcado CE y se acompañarán de la Declaración CE de Conformidad del fabricante o. y proporciona procedimientos que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. condiciones de terminación. Se considerarán conformes también los productos. conservación y mantenimiento.com | 7 . en su caso. en su caso. por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción. Estos productos podrán ostentar marcas.com | www. criterios de medición y valoración de unidades. de Ordenación de la Edificación. de 5 de noviembre.. y las acciones a adoptar y los criterios de uso. en función de su uso previsto. con la Declaración de Prestaciones. u otras Directivas europeas que les sean de aplicación. recepción y conservación. “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal. equipos y sistemas que se incorporen a las obras. Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación. “seguridad de utilización y accesibilidad”. mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto. 1. “seguridad en caso de incendio”. garantías de calidad. deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. de conformidad con el Reglamento (UE) Nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011. los ensayos a realizar. las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse incluyendo el muestreo del producto. almacenamiento y manipulación.Condiciones del proyecto Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos. concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes. equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen. condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización. certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. normas de aplicación. control de ejecución. en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999. El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de “seguridad estructural”. salud y protección del medio ambiente”.Conformidad con el CTE de los productos. para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD CONDICIONES GENERALES PARA EL CONTROL DE CALIDAD Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios.. equipos y materiales Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios. tolerancias admisibles. documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. 3º 1D. “higiene. etc. Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución. Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que. establecidos en el artículo 3 de la LOE. así como sus condiciones de suministro. los criterios de aceptación y rechazo. 2. ensayos y pruebas. criterios de aceptación y rechazo.
com | www. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.com | 8 .izaskunlarzabal. 3º 1D.
parcial o totalmente terminadas. sus anejos y modificaciones. el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo. bien sobre el edificio en su conjunto. b) control de ejecución de la obra c) control de la obra terminada 3.. y c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir. c) el control mediante ensayos. los controles siguientes: a) control de recepción en obra de los productos. 4. 3º 1D. verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto.izaskunlarzabal.Control de ejecución de la obra Durante la construcción. si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra. IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones. según sus respectivas competencias. las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. además de las que puedan establecerse con carácter voluntario. equipos y sistemas El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos.com | 9 . Para ello: a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado. 3. así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal. las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.Control de la obra terminada En la obra terminada. y las garantías correspondientes cuando proceda.Control de recepción en obra de productos.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD 3.. equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto.3. 3.2. la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones.. los controles de la ejecución y de la obra terminada.com | www.1. la legislación aplicable. como parte del control de calidad de la obra. equipos y sistemas que se suministren a las obras.Condiciones en la ejecución de las obras Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra realizarán.. Este control comprenderá: a) el control de la documentación de los suministros. b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. deben realizarse. b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento.. los materiales que se utilicen.Documentación del control de la obra El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos.
PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD Una vez finalizada la obra. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.izaskunlarzabal.com | 10 . IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. 3º 1D. en su caso. la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o. que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. en la Administración Publica competente.com | www.
Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal. así como. En su caso. y b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. deberá aprobar el Programa de control. Además. Para ello. en su Capítulo XVII. la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción.. Control de Ejecución de la Estructura Según se indica en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) para el caso de la estructura de hormigón. la Dirección Facultativa podrá contar con la asistencia técnica de una entidad de control de calidad.Certificado final de obra En el Certificado Final de obra. procesos y actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la Dirección Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto y lo establecido en esta Instrucción. establecido como preceptivo por esta Instrucción. hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. que desarrolla el Plan de control definido en el proyecto. de acuerdo con lo indicado en esta Instrucción. la Dirección Facultativa. Este último. tiene la obligación de efectuar el control de la ejecución. El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la estructura. efectuará una gestión de los acopios que le permita mantener y justificar la trazabilidad de las partidas y remesas recibidas en la obra. los resultados de todas las comprobaciones realizadas serán documentados por el Constructor. Control de la ejecución. se realizará según lo siguiente: El control de la ejecución. para aquéllos procesos de la ejecución de la estructura que se encuentren en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. se hubiesen introducido durante la obra. Antes de iniciar la ejecución de la estructura. el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto. con la conformidad del promotor. La Dirección Facultativa. IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD 5.com | 11 . relativas a medios.com | www. contemplará las particularidades concretas de la obra. de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa. en representación de la Propiedad. se organizan y desarrollan de forma que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto. la Dirección Facultativa podrá eximir de la realización de las inspecciones externas. comprobando los registros del autocontrol del constructor y efectuando una serie de inspecciones puntuales. tiene por objeto comprobar que los procesos realizados durante la construcción de la estructura. El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección. teniendo en cuenta el Plan de obra presentado por el Constructor para la ejecución de la estructura. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: a) Descripción de las modificaciones que. en los registros de autocontrol. 3º 1D. de acuerdo con el nivel de control establecido por el proyecto para la estructura. de acuerdo con lo establecido en esta Instrucción. Para ello. haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.izaskunlarzabal. en su caso. los procedimientos de autocontrol de éste.
quien los facilitará a la dirección facultativa. de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario. por el proyecto o por la dirección facultativa. Control de recepción en obra de productos. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 7. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: a) los distintivos de calidad que ostenten los productos. Control de recepción mediante ensayos. 2.2.2. y b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos.2.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 1. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal. los siguientes documentos: a) los documentos de origen. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos. de acuerdo con lo establecido en el artículo 5. Los suministradores entregarán al constructor. Condiciones generales de recepción de los productos 1. realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos. el control de recepción en obra de productos. incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción. al menos.5. en la Parte I. b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.com | www.1. Esta documentación comprenderá. y c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.2. se realizará según lo siguiente: 7.3.1.2. 1. y c) el control mediante ensayos.2. hoja de suministro y etiquetado.2. y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.com | 12 . 7. 7. firmado por persona física. Código Técnico de la Edificación Según se indica en el Código Técnico de la Edificación. artículo 7.3.2. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos.2. b) el certificado de garantía del fabricante. conforme al artículo 7.3.izaskunlarzabal. equipos y sistemas. según el artículo 7. según lo establecido en la reglamentación vigente. en su caso. en su caso. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto. 1. equipos y sistemas. Este control comprenderá: a) el control de la documentación de los suministros. el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5. 1.2. en determinados casos. equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 1. equipos o sistemas suministrados. IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. 3º 1D.1. que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará. realizado de acuerdo con el artículo 7. 2. cuando sea pertinente.2. equipos y sistemas amparados por ella.2. los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y. Control de la documentación de los suministros. equipos y sistemas innovadores. los ensayos a realizar. los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.
izaskunlarzabal.com | www. conforme a lo indicado en el CTE. IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. del Consejo de las Comunidades Europeas.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD Este Pliego de Condiciones. 3º 1D.com | 13 . desarrolla el procedimiento a seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por el Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC). Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.
comercializarse y utilizarse dentro del territorio europeo de acuerdo con el mencionado Reglamento. 3.sobre el producto. la Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la conformidad. lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el etiquetado del marcado CE. incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 1. 1. . o . 3º 1D. emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del marcado CE. o . deberá realizarse complementariamente el control de recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos.en la documentación de acompañamiento (por ejemplo.1 del apartado 1. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos lugares: .2. para el resto). emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 3.Certificado CE de conformidad.en una etiqueta adherida al embalaje del producto. emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.en una etiqueta adherida al producto. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y por el proyecto. en el albarán o factura).en el embalaje del producto. el procedimiento a seguir para su recepción en obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto mediante los controles previstos en el CTE. b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las características técnicas del marcado. 1. según sea adecuado a la característica en cuestión.com | www. a saber: IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD El Reglamento de Productos de la Construcción 35/2011 (RPC). regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse. 2. Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: . Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE. Deberá ostentar el marcado. o .2.1 anterior. Productos afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción Los productos de construcción relacionados en el RPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guía DEE (Documento de evaluación europeo.izaskunlarzabal.3.com | 14 .Ensayo inicial de tipo. . o . Productos no afectados por el Reglamento de Productos de la Construcción Si el producto no está afectado por la RPC.Certificado de control de producción en fábrica.
Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.2. que emite el Documento de Adecuación al Uso (DAU). Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. c) Control de recepción mediante ensayos: Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo registrado o por ENAC.1 anterior. y los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT). y el Instituí de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC). 3º 1D. IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.com | www. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc).com | 15 .1 del apartado 1.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.izaskunlarzabal.
E.C(3). la Dirección Facultativa establecerá y justificará las medidas correctoras oportunas. (2) La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un periodo de validez.E. IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.C. Cuando los resultados de ensayos. Aceptación y rechazo Los resultados del control se entenderán que son conformes. equipos y sistemas. demás normativa de obligado cumplimiento. 3º 1D.izaskunlarzabal. Código Técnico de la Edificación.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD 1. cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Proyecto de Ejecución.C.E.4.= Sistema de Evaluación de Conformidad. así como lo especificado y declarado por los fabricantes o suministradores en la documentación que acompañará a productos. Resumen Documentación de identificación y garantía -Documentos de origen.com | www. Relación de documentos en la recepción de productos. La aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra se reflejará en el Libro de Control de Calidad. (3) S.C. y por tanto aceptables. hoja de suministro y etiquetado -Certificado de garantía del fabricante. firmada por persona física Documentación necesaria Productos con marcado CE (1) -Declaración CE de conformidad o Declaración de Prestaciones -Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo Notificado para un S. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.com | 16 . pruebas. 3 Documentación complementaria -Certificado de control de producción en fábrica emitido por un Organismo Notificado para un S. 2 o 2+ -Certificado CE de conformidad emitido por un Organismo Notificado para un S. 1 o 1+ Documentación de cumplimiento de características técnicas mínimas -Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto) Productos sin marcado CE (2) Productos tradicionales Productos innovadores Otros documentos -Etiquetado del marcado CE -Marcas de conformidad a norma (norma antigua) -Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) -Documento de Evaluación técnica Idoneidad técnica DIT de la idoneidad -Documento de mediante: adecuación al uso DAU -Certificados de ensayos realizados por un laboratorio (1) La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad.5. análisis y demás controles realizados en obra no sean conformes a lo especificado en los documentos referidos en este apartado. 1.E.
IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD 2.com | www. Relación de productos con marcado CE Se tendrán en cuenta la relación de productos con Marcado CE en vigor. 3º 1D.izaskunlarzabal. así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.com | 17 . publicada por la Dirección General de Industria. a través de la correspondiente Resolución donde se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.
Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.com | www.com | 18 . 3º 1D.izaskunlarzabal.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD ENSAYOS. ANALISIS Y PRUEBAS A REALIZAR IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.
com | 19 .com | www. CE Si DBs de aplicación DB – SE .C DBs de aplicación Norma UNE EN 1.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD PCC OBRA PANTALLAS. Frecuencia facultativa Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo ANCLAJES AL TERRENO Medición Nº Lotes 982 50 HORMI GÓN EN CIMENTACIONES HA-25 TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Control Ref. Descripción HOR MIG ÓN ANCLAJES AL TERRENO EN CIMENTACIONES HA25 Relación de Ensayos / Pruebas Ensayos de Control-PANTALLAS Y Ref MUROS 1 Colocación de inclinómetros 2 Ref 3 Ref 4 5 6 Control de movimientos Ensayos de Control .537:2001 Dist.C DBs de aplicación DB – SE .C Norma DB – SE .Ensayos 3 50 50 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.C.DONOSTIA Identificación del Producto SISTEMA ANCLAJES AL TERRENO TIPO HORMIGÓN HA-25 PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES EN CIMENTACIONES / 50cm espesor Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S.ANCLAJES AL TERRENO Ensayo de aceptación del anclaje Ensayos de Control . MUROS Y ANCLAJES AL TERRENO CIMENTACIÓN REFORMA ETXEZURI .LECHADAS DE INYECCIÓN Viscosidad Marsch Estabilidad de la inyección (exudación y variación de volumen) Resistencia a compresión de la lechada Mar. 3º 1D. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.Cal Otros Si Si Frecuencia prescriptiva Frecuencia prescriptiva s/ EHE Frecuencia prescriptiva 1/día s/ EHE 1/ 10 días s/ EHE 1/ 10 días Norma Frecuencia facultativa 1 / 50 m 1 / nº sótanos Frecuencia facultativa 1 / 20 uds.izaskunlarzabal. / Pr.
pilas. 2.1 del Anejo 19: Valores de la tabla x 5 (max.5. 86.2008 Frecuencia prescriptiva Art.1 anejo 19 Estadístico 1 (2) Art.5.com | www. Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control (art. estribos de puente. 86. (3) Atr.com | 20 .5. 3º 1D.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PCC OBRA HORMIGON (EHE 08) REFORMA ETXEZURI . 86. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal. 86. 6 semanas) Distintivo de calidad transitorio hasta 31/12/2010 s/ apartado 6 del Anejo 19: Valores de la tabla x 2 Relación de Ensayos / Pruebas Ensayos de ControlRef HORMIGON (EHE 08) 1 Resistencia a compresión Ensayo de consistencia 2 (cono de abrams) Ensayo de consistencia 3 (escurrimiento) UNE-EN 12390-3:2003 DBs de aplicación SE + EHE .DONOSTIA Identificación de Hormigones Tipo Armado (1) Art. 5.izaskunlarzabal. 1) Tipo de elementos estructurales Elementos a compresión Elementos a flexión (Vigas.EHE-2008 Norma - Frecuencia facultativa Control de Recepción (ensayos y pruebas) Tipo Unidad de Obra Volumen (m3) Armado TODA LA OBRA 28 Tiempo (semanas) Superficie (m2) Nº Plantas/ Dias Hormigonado /Amasadas Nº Lotes 1 TOTAL ENSAYOS A REALIZAR Nº Ensayos 1 1 1 2 1 1 3 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: En el caso de hormigón elaborado en obra el control de recepción de los materiales componentes del hormigón se programará y efectuará conforme a lo establecido en la EHE-2008 IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. 6. encepados. muros de contención) Volumen de hormigón 100 m3 100 m3 Macizos (zapatas. tableros de portantes. 4.2008 Art.EHE-2008 UNE-EN 12350-2:2006 SE + EHE . pilotes) puente. bloques) 100 m3 Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana Superficie construida 500 m2 1000 m2 - Número de plantas 2 2 (*) Distintivo de calidad s/ apartado 5. 86. 86. 4. 5.EHE-2008 UNE 83361:2007 SE + EHE-2008 Art. 5. 5. 5. muros forjados de hormigón. Límite superior (*) ( Pilares. 86. Tipificación s/EHE Zona de empleo Nivel de garantía Modalidad de control Amasadas por Lote HA-25/B/20/IIa TODA LA OBRA s/ apartado 5.
PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD OBRA ARMADURAS NORMALIZADAS <300t (EHE 08) ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN PCC REFORMA ETXEZURI .Cal Si Otros Si Control Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control Norma DBs de aplicación 1 Sección equivalente y desviación masa UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 2 Geometría del corrugado UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 DobladoDesdoblado(doblado simple alternativo) Ensayo de tracción 3 4 5 Alargamiento de rotura UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 Alargamiento bajo carga 6 UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 máxima Carga de despegue 7 UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 (arrancamiento del nudo) 8 Geometría del panel UNE -EN ISO 15630-1:2003 SE + EHE-2008 (1) Aceros sin distintivos de calidad o marcado CE (2) Series: Fina Ø <= 10mm. CE Dist. Media Ø de 12 a 20 mm. / Pr.C.com | www. fabricante y serie (2) 2/ 40t de un mismo suministrador. fabricante y serie (2) 1/ 40t (<300t) Frecuencia facultativa 1/ 40t (<300t) 1/ 40t (<300t) 2/40t 4/40t Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes 1. Descripción ACE MALLAS RO TODA LA OBRA B500 ELECTROSOLDADAS S Mar. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.com | 21 .Ensayos 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 2 1 1 1 2 4 2 2 2 1 1 1 2 4 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. Gruesa Ø >= 25 mm.DONOSTIA Identificación del Producto SISTEMA MALLAS ELECTROSOLDADAS TIPO ACERO B500S PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES TODA LA OBRA / Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S.8 1 ACER O TODA LA OBRA B500S TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Ref. (3) Por Ø y fabricante Frecuencia prescriptiva 2/ 40t de un mismo suministrador.izaskunlarzabal. fabricante y serie (2) 2/ 40t de un mismo suministrador. 3º 1D.
com | www. 3º 1D.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD Observaciones: Las armaduras normalizadas con distintivo de calidad s/ art. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.81.1 EHE-08 se podrán eximir de ensayos para comprobaciones experimentales. IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.izaskunlarzabal.com | 22 .
4 SE-A Según punto 10.4 UNE-EN 13018:2001 UNE 14044:2002 Reconocimiento soldadura por UNE 14612:1980 líquidos penetrantes Examen soldadura mediante UNE-EN 1290:1998 UNE5 partículas magnéticas EN 1290/1M:2002 Reconocimiento soldadura por UNE-EN 1714:1998 UNE6 ultrasonidos EN 1714/1M:2002 Examen radiográfico de uniones UNE-EN 1435:1998 UNE7 soldadas EN 1435/1M:2002 Comprobación par de apriete de 8 tornillos Espesor recubri.4 2 Análisis químico (1) 3 Inspección visual de soldaduras s/ DB-SE. 3º 1D.com | 23 1 0 .izaskunlarzabal.8.Ensayos Producto/Clase Medición Nº Lotes 1.com | www. TUERCAS Y ARANDELAS ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 7 0 7 0 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.8.A apt.4 SE-A Según punto 10.A apt. 9 UNE-EN-ISO-2808:2000 galvanizado y morteros Adherencia de pinturas y 10 UNE 48032:80 morteros (1) Ensayos para aceros no contemplados en el DB-SE-A apt.8 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 MATERIAL DE APORTACIÓN TORNILLOS.8.4 SE-A Según punto 10.4.2.4.2 4 Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa DB-SE-A DB-SE-A 100% Según punto 10. 4.DONOSTIA Identificación del Producto SISTEMA ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES TIPO S275JR PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES TODA LA OBRA / Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo Sistema Constructivo / Producto Marcado CE ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES Si Dist.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD PCC OBRA ESTRUCTURAS DE ACERO ACEROS REFORMA ETXEZURI . pinturas. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.Cal Otros Control Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control DBs de aplicación DB-SE-A Norma 1 Características mecánicas (1) s/ DB-SE.8.2.4 SE-A DB-SE-A DB-SE-A DB-SE-A DB-SE-A DB-SE-A 10% DB-SE-A 10% DB-SE-A 1 ud mínimo Control de recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Ref.
com | 24 . 3º 1D.3) .PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD Observaciones: SOLDEO (ver DB-SE-A apt.izaskunlarzabal. 10. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.Plan de soldeo: Se proporcionará al personal un plan de soldeo .Cualificación: Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse UNE-EN 287-1:1992 IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.com | www.
000 m2 DB-HS-1 1/ 1.000 m2 UNE EN 772-13:2001 2 Densidad seca (Sílico-calcáreo) UNE EN 772-13:2001 1/ 1.000 m2 1/ 1.000 m2 DB-HS-1 1/ 1. Descripción LAD RILL O HUE LADRILLOS CERÁMICOS TODA LA OBRA CO DOB LE Mar.000 m2 4 Absorción de agua (Cerámico) UNE 67027:1984 5 Absorción de agua (Sílico-calcáreo) UNE EN 772-2:2005 6 Succión de agua (Cerámico) UNE EN 772-11:2001 7 Eflorescencias (Cerámico) UNE 67029:1995 EX 8 Heladicidad UNE EN 772-18:2000 9 Resistencia a compresión UNE EN 772-1:2002 DB-SE-F 1/ 1.000 m2 1/ 1. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.izaskunlarzabal. CE Dist. / Pr.000 m2 1/ 1.000 m2 10 Expansión por humedad (Cerámico) UNE EN 772-19:2001 DB-SE-F 1/ 1.Ensayos Medición Nº Lotes 195 1 LADRI LLO HUEC TODA LA OBRA O DOBL E TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 2 3 4 5 6 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.Cal Si Otros Control Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref 1 Ensayos de Control Densidad aparente (Cerámico) Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa 1/ 1.000 m2 3 Características dimensionales UNE EN 772-16:2000 1/ 1. 3º 1D.000 m2 Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Ref.com | 25 7 1 1 8 9 1 0 .com | www.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD PCC LADRILLOS CERÁMICOS Y SÍLICO-CALCÁREOS FABRICAS OBRA REFORMA ETXEZURI .C.DONOSTIA Identificación del Producto SISTEMA LADRILLOS CERÁMICOS TIPO LADRILLO HUECO DOBLE PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES TODA LA OBRA / Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S.
com | www. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.com | 26 .PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD Observaciones: IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.izaskunlarzabal. 3º 1D.
C.DONOSTIA Identificación del Producto SISTEMA BLOQUES DE HORMIGÓN TIPO ARLIBLOCK ACÚSTICO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES TODA LA OBRA / Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S.com | www. CE Si Dist. Descripción ARLI BLO CK BLOQUES DE HORMIGÓN TODA LA OBRA ACÚ STIC O Mar.Cal Otros Control Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref 1 Ensayos de Control Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa 1/1.000 m2 5 Densidad seca absoluta UNE EN 772-13:2001 6 Resistencia a compresión UNE EN 772-1:2002 2 1/1.000 m2 3 Densidad aparente seca Dimensiones y tolerancias. configuración y aspecto Absorción de agua UNE EN 772-13:2001 UNE EN 771 UNE EN 772 UNE 41170:1989 Ex DB-HS-1 1/1.com | 27 5 6 .000 m2 1/1. 3º 1D. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.000 m2 4 Succión de agua (Bloque Visto) UNE EN 772-11:2001 DB-HS-1 1/1. / Pr.000 m2 DB-SE-F 1/1.000 m2 Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes Ref.Ensayos 1 2 3 4 TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD PCC FABRICAS OBRA BLOQUES DE HORMIGÓN REFORMA ETXEZURI .izaskunlarzabal.
com | 28 4 5 .DONOSTIA Identificación del Producto SISTEMA MORTEROS TIPO MORTERO DE CEMENTO M-7.000 m2 1/1.000 m2 UNE EN 1015-12:2000 1/1. CE Si Dist.000 m2 UNE EN 1015-10:2000 1/1.5 PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES TODA LA OBRA / Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD PCC OBRA FABRICAS MORTEROS REFORMA ETXEZURI . 3º 1D. Descripción MOR TER O DE CEM MORTEROS TODA LA OBRA ENT O M7.Cal Otros Control Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control 1 Resistencia a compresión 2 Consistencia en mesa de sacudidas 3 Absorción de agua por capilaridad (1) 4 Densidad aparente (1) 5 Adherencia al soporte (1) Ensayos para monocapas e hidrófugos DBs de aplicación DB-SE-F Norma UNE EN 1015-11:2000 UNE 83258:2005 ó UNE 83811:1992 Ex UNE EN 1015-18:2003 Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa 1/1.5 Mar. / Pr.Ensayos 1 2 3 1 1 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.com | www.5 TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Ref.000 m2 1/1.izaskunlarzabal.C.000 m2 Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes 200 1 MORT ERO DE TODA LA OBRA CEME NTO M-7.
000 m2 4 UNE EN 12730:2001 DB-HS-1 1/1.000 m2 7 Composición cuantitativa UNE 104-281/6-8:1986 8 UNE 104-281/6-16:1986 9 Envejecimiento artificial acelerado Ensayos de Control .com | www. 3º 1D.2m m Mar. Descripción TELA ASF LÁMINAS BITUMINOSAS CUBIERTA ÁLTI CA PVC NOV ANO LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CUARTOS HUMEDOS L CAUCHO 1.com | 29 .000 m2 Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes Ref.C.000 m2 UNE EN 1849-1:2000 Frecuencia facultativa 1/1.000 m2 6 Punzonamiento estático Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura Estabilidad dimensional UNE 104-281/6-7:1985 DB-HS-1 1/1.000 m2 DB-HS-1 1/1.LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO Plegabilidad a baja temperatura UNE EN 495-5:2001 DB-HS-1 DBs de aplicación DB-HS-1 10 Estabilidad dimensional UNE EN 1107-2:2001 DB-HS-1 11 Exposición a productos químicos UNE EN 1847:2001 12 Espesor y masa por unidad de superficie UNE EN 1849-2:2001 13 Propiedades a la tracción UNE EN 12311-2:2001 14 Resistencia al impacto UNE EN 12691:2006 15 Resistencia a una carga estática UNE EN 12730:2001 5 Ref Norma 1/1.000 m2 1/1.izaskunlarzabal.Cal Otros Control Si Si Si Si Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ensayos de Control-LÁMINAS Ref BITUMINOSAS 1 Dimensiones y masa por unidad de área Resistencia al calor y pérdida por 2 calentamiento 3 Plegabilidad a diferentes temperaturas UNE 104-281/6-4:1985 DB-HS-1 1/1.000 m2 Frecuencia facultativa 1/1.2mm PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES CUBIERTA / CUARTOS HUMEDOS / Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S.DONOSTIA Identificación del Producto SISTEMA LÁMINAS BITUMINOSAS LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO TIPO TELA ASFÁLTICA PVC NOVANOL 1. CE Dist.000 m2 1/1.000 m2 UNE 104-281/6-3:1990 1/1.000 m2 1/1.000 m2 DB-HS-1 1/1.000 m2 1/1. / Pr. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD PCC OBRA LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES SALUBRIDAD REFORMA ETXEZURI .Ensayos 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.000 m2 Frecuencia prescriptiva 1/1.000 m2 Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva UNE EN 12311-1:2000 DB-HS-1 1/1.
com | www.com | 30 .izaskunlarzabal.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD TELA ASFÁL CUBIERTA TICA PVC NOVA CUARTOS HUMEDOS NOL 1.2mm TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 265 1 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. 3º 1D. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.
Ensayos 2 1 1 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5./Certif.DONOSTIA Identificación del Producto SISTEMA CUBIERTAS TIPO CUBIERTA AJARDINADA DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN CUBIERTA / Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo Sistema Homolog. 3º 1D.izaskunlarzabal.000 m2 Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo CUBIERTAS Medición Nº Lotes 210 1 CUBIE RTA CUBIERTA AJARD INADA TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Ref.com | www. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD PCC OBRA SALUBRIDAD FACHADAS Y CUBIERTAS REFORMA ETXEZURI . Relación de Ensayos / Pruebas Pruebas de SevicioRef Norma FACHADAS Prueba de Estanqueidad al UNE EN 13051:2001* o 1 agua en fachadas UNE 85247EX:2004 ** Pruebas de Sevicio Ref Norma CUBIERTAS Prueba de Estanqueidad al 2 NBE QB-90 o NET-Q agua en cubiertas * Para fachadas ligeras (muros cortina) ** Para fachadas con ventana (zona de ventana) DBs de aplicación Ensayo/Pruebas Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa DB-HS-1 DBs de aplicación 1/1.com | 31 .000 m2 Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa DB-HS-1 1/1.
com | 32 3 4 1 .DONOSTIA Identificación del Producto SISTEMA AISLANTES TÉRMICOS AISLANTES TÉRMICOS AISLANTES TÉRMICOS TIPO PANEL SEMIRIGIDO LANA ROCA CELULOSA AISLAMIENTO POLIESTER EXTRUSIONADO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES TODO EDIFICIO / e=50 AISLAMIENTO FACHADA / AISLAMIENTO CUBIERTA / e=80mm Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S.C.Cal Otros Control Si Si Si Si Si Si Si Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control DBs de aplicación DB-HE Norma Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa 1/1000 m2 y tipo 1 Conductividad térmica UNE-EN 12667:2002 2 Espesor (1) UNE 92120-2/2M:2003 1/100 m2 3 Densidad UNE EN 1602:1997 1/1000 m2 y tipo 4 Reacción al fuego (2) UNE EN 13501-1:2002 DB-SI (1) Solo para poliuretano proyectado (2) Si no existe documento justificativo de la clase de reacción al fuego o de ensayo 1/tipo Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo PANEL SEMIR IGIDO Elemento Constructivo / Producto / Instalación TODO EDIFICIO Medición Nº Lotes 1 1 Ref. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal. 3º 1D.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD PCC AHORRO ENERGÉTICO OBRA AISLANTES TERMICOS REFORMA ETXEZURI .com | www. CE Dist.Ensayos 1 2 IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. Descripción PAN EL SEMI RIGI DO AISLANTES TÉRMICOS TODO EDIFICIO LAN A ROC A CEL ULO AISLANTES TÉRMICOS AISLAMIENTO FACHADA SA AISL AMIE NTO POLI EST AISLANTES TÉRMICOS AISLAMIENTO CUBIERTA ER EXT RUSI ONA DO Mar.izaskunlarzabal. / Pr.
PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD LANA ROCA CELUL AISLAMIENTO FACHADA OSA AISLA MIENT O POLIE AISLAMIENTO CUBIERTA STER EXTR USION ADO TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 1 1 1 1 1 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.com | 33 3 . Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.izaskunlarzabal.com | www. 3º 1D.
3º 1D.izaskunlarzabal.com | 34 ./Certif.DONOSTIA Identificación de la Instalación INSTALACIÓN INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE TIPO TUBERÍA COBRE Tuberías de Polibutileno Tuberías de polipropileno reticulado DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / Niveles de Control Tipo Instalación Relación de Ensayos / Pruebas Ensayos de ControlINSTALACIÓN INTERIOR DE Ref AGUA CALIENTE Prueba de Resist.) DB-HS-4 Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa TOTAL Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Tuberí as de polipro pileno reticula do INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE TODA LA OBRA Medición Nº Lotes 1 1 Ref.com | www. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal. Mecánica– 8 Estanqueidad * * Pruebas con certificado del instalador Homolog. DBs de aplicación Norma Ensayo/Pruebas Frecuencia prescriptiva UNE 100151:1988(metálicas) UNE ENV 12108 :2002 (termoplás. Mecánica– 1 Estanqueidad * Caudal y Tª en puntos de 2 consumo Caudal exigido a Tª fijada con 3 grifos abiertos Tiempo que tarda el agua en 4 salir en los grifos más alejados a Tª de funcionamiento 5 Temperatura de la red Tª a la salida del acumulador y 6 en grifos Ensayos de Control Ref INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO Prueba de Resistencia 7 Mecánica y Estanqueidad Ensayos de Control Ref INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA Prueba de Resist.Ensayos 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 1 1 IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.) DB-HS-4 TOTAL DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL DB-HS-4 (ACS) DB-HS-4 TOTAL DBs de aplicación Norma s/ PPTGTAA Frecuencia prescriptiva Frecuencia facultativa Frecuencia facultativa 1/500 m DBs de aplicación Norma UNE 100151:1988(metálicas) UNE ENV 12108 :2002 (termoplás.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN PCC OBRA SUMINISTRO DE AGUA REFORMA ETXEZURI .
Ensayos 8 1 1 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.Ensayos 7 1 1 Medición Nº Lotes 1 1 TUBE RÍA TODA LA OBRA COBR E TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Ref. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.com | 35 1 1 .com | www.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 1 Medición Nº Lotes 20 1 Tuberí as de TODA LA OBRA Polibuti leno TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA 1 1 1 Ref. 3º 1D.izaskunlarzabal.
com | www. Relación de Ensayos / Pruebas Ensayos de Control-RED INTERIOR DE Ref EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES 1 Prueba de Estanqueidad (Aparatos)* Norma DB-HS-5 DBs de aplicación DB-HS-5 Ensayo/Pruebas Frecuencia prescriptiva TOTAL 2 Prueba de Estanqueidad (Red Horizontal)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL 3 Prueba de Estanqueidad (Arquet. y pozos)* DB-HS-5 DB-HS-5 TOTAL 4 Prueba de Estanqueidad Total (Aire.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN PCC OBRA RED DE SANEAMIENTO REFORMA ETXEZURI ./Certif.Ensayos 1 2 3 4 22 22 22 22 22 22 22 22 Ref. agua o humo) * Ensayos de Control . 3º 1D. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.DONOSTIA Identificación de la Instalación INSTALACIÓN TIPO RED INTERIOR DE Tubería de EVACUACIÓN PLUVIALES Y PVC RESIDUALES CHAPA RED EXTERIOR PLUVIALES DE Y RESIDUALES ALUMINIO DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / Niveles de Control Tipo Instalación Homolog.Ensayos 1 1 1 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.com | 36 2 .izaskunlarzabal.RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES Prueba de Estanqueidad red fecales o pluviales DB-HS-5 DB-HS-5 DBs de aplicación TOTAL Frecuencia prescriptiva 10% Ref 1 Norma s/ PPTGTSP 2 Inspección con cámara de TV ** * Pruebas con certificado del instalador ** Ensayo complementario Frecuencia facultativa Frecuencia facultativa 1/500 m Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PLUVIALES Y RESIDUALES Medición Nº Lotes 22 22 Tuberí a de TODA LA OBRA PVC TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo RED EXTERIOR PLUVIALES Y RESIDUALES Medición Nº Lotes 1 10 CHAP A DE TODA LA OBRA ALUMI NIO TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Ref.
Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.com | www.izaskunlarzabal.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD Observaciones: IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. 3º 1D.com | 37 .
izaskunlarzabal.com | www.com | 38 1/ Instalación . DE UTILIZACIÓN OBRA INSTALACIÓN ILUMINACIÓN REFORMA ETXEZURI ./Certif. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal. 3º 1D. Ensayo/Pruebas Relación de Ensayos / Pruebas 1 Prueba de nivel de iluminación UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4 Frecuencia facultativa 1/ Instalación 2 Prueba de nivel de uniformidad UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4 1/ Instalación 3 Resistencia de puesta a tierra Pruebas finales de funcionamiento (Iluminación Gral.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD PCC SEG.DONOSTIA Identificación de la Instalación INSTALACIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR ILUMINACIÓN INTERIOR ILUMINACIÓN INTERIOR ILUMINACIÓN INTERIOR ILUMINACIÓN INTERIOR ILUMINACIÓN INTERIOR ILUMINACIÓN INTERIOR ILUMINACIÓN INTERIOR ILUMINACIÓN INTERIOR ILUMINACIÓN INTERIOR ILUMINACIÓN INTERIOR ILUMINACIÓN INTERIOR ILUMINACIÓN DE EMERGENCÍA ILUMINACIÓN DE EMERGENCÍA ILUMINACIÓN DE EMERGENCÍA TIPO LED UNIC ONE LED CELINO CARRIL MAXOS LED LUMINARIA CORELINE EMPOTRADA CORELINE REFLETA LUMINARIA PENTURA MINI PROYECTOR ECAT EFECT GAMA ES SYSTEM VERSION LUMINARIA ROTARIS DOWNLIGHT UNIC ONE APLIQUE LUMINARIA PROSET HYDRA LD P3 HYDRA LD P6 KES HYDRA DESCRIPCIÓN Y/O LOCALIZACIÓN TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / Niveles de Control Tipo Instalación Homolog.) Pruebas finales de funcionamiento (Emergencia) Medida de intensidad luminosa UNE 20460-6-61:03 REBT 1/ Instalación UNE 20460-6-61:03 REBT UNE 20062:1993 UNE 23035-4:2003 UNE 20460-6-61:03 DB-SU-4 DB-SI-3.7 DB-SU-4 Ref 4 5 6 Ensayos de Control Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva TOTAL TOTAL IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.
3º 1D.Ensayos 1 2 3 4 5 5 5 5 13 13 13 13 TODA LA OBRA 15 15 15 15 TODA LA OBRA 28 28 28 28 TODA LA OBRA 23 23 23 23 TODA LA OBRA 10 10 10 10 TODA LA OBRA 2 2 2 2 TODA LA OBRA 1 1 1 1 TODA LA OBRA 1 1 1 1 TODA LA OBRA 10 10 10 10 TODA LA OBRA 1 1 1 1 TODA LA OBRA 34 34 34 34 TODA LA OBRA 30 30 30 30 TODA LA OBRA 10 10 10 10 TODA LA OBRA 2 2 2 2 IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.izaskunlarzabal.com | 39 6 .PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo LED UNIC ONE LED CELIN O CARRI L MAXO S LED LUMIN ARIA CORE LINE EMPO TRAD A CORE LINE REFLE TA LUMIN ARIA PENT URA MINI PROY ECTO R ECAT EFECT GAMA ES SYSTE M VERSI ON LUMIN ARIA ROTA RIS DOWN LIGHT UNIC ONE APLIQ UE LUMIN ARIA PROS ET HYDR A LD P3 HYDR A LD P6 KES HYDR Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes TODA LA OBRA 5 TODA LA OBRA Ref.com | www.
com | 40 185 .com | www.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD A TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 185 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal. 3º 1D.izaskunlarzabal.
DONOSTIA Identificación del Producto SISTEMA MATERIALES CERÁMICOS MATERIALES CERÁMICOS TIPO SOLADO DE GRES CERÁMICO ALICATADO GRES CERÁMICO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES TODA LA OBRA / TODA LA OBRA / Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S.izaskunlarzabal. CE Dist. Descripción SOL ADO DE GRE MATERIALES CERÁMICOS TODA LA OBRA S CER ÁMIC O ALIC ATA DO GRE MATERIALES CERÁMICOS TODA LA OBRA S CER ÁMIC O Mar. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.Cal Otros Control Si Si Si Si Si Si Relación de Ensayos / Pruebas Ref Ensayos de Control Norma DBs de aplicación Frecuencia prescriptiva 1 Dimensiones y aspecto superficial 2 Absorción de agua UNE-EN ISO 10545-3:97 1/ tipo 3 Resistencia a la flexión UNE-EN ISO 10545-4:97 1/ tipo 4 Resistencia al impacto Resistencia abrasión (profunda o superficial) Dilatación térmica lineal UNE-EN ISO 10545-5:98 1/ tipo UNE-EN ISO 10545-6ó7: 98 o 99 1/ tipo UNE-EN ISO 10545-8:97 1/ tipo 7 Choque térmico UNE-EN ISO 10545-9:97 1/ tipo 8 Dilatación por humedad UNE-EN ISO 10545-10:97 1/ tipo 9 Resistencia a la helada UNE-EN ISO 10545-12:97 1/ tipo 10 Resistencia al cuarteo UNE-EN ISO 10545-11:97 1/ tipo 11 Resistencia química UNE-EN ISO 10545-13:98 1/ tipo UNE-EN ISO 10545-14:98 1/ tipo 5 6 12 Resistencia a las manchas Resistencia 13 deslizamiento/resbalamiento * * Pavimentos UNE-EN ISO 10545-2:98 Frecuencia facultativa 1/ tipo UNE-ENV 12633:03 DB-SU-1 Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD PCC REVESTIMIENTOS OBRA MATERIALES CERÁMICOS REFORMA ETXEZURI .C. / Pr. 3º 1D.com | www.com | 41 1/ tipo .
com | 42 1 0 1 1 1 1 2 3 2 .com | www.izaskunlarzabal. 3º 1D.Ensayos Medición Nº Lotes 1 1 1 1 1 1 SOLA DO DE GRES TODA LA OBRA CERÁ MICO ALICA TADO GRES TODA LA OBRA CERÁ MICO TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Ref.
PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD PCC OBRA REVESTIMIENTOS MADERA REFORMA ETXEZURI .com | 43 4 5 1 1 .Cal Otros Control Si Si Relación de Ensayos / Pruebas 1 Contenido de humedad de la madera UNE-EN 13183-1:02 Frecuencia facultativa 1/ suministro 2 Humedad de paredes y techos UNE 56810:04 1/ 100 m2 y planta 3 Humedad relativa y temperatura de locales UNE 56810:04 1/ 100 m2 y planta UNE 56810:04 1/ 100 m2 y planta Ref Ensayos de Control 4 Contenido de humedad del soporte Resistencia al deslizamiento / 5 resbalamiento * * Pavimentos DBs de aplicación Norma UNE-ENV 12633:03 Frecuencia prescriptiva DB-SU-1 1/ tipo Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes 1 1 PARQ UET DE ROBL TODA LA OBRA E MULTI CAPA TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Ref.Ensayos 1 2 3 Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. Descripción PAR QUE T DE ROB MADERA TODA LA OBRA LE MUL TICA PA Mar. CE Si Dist.DONOSTIA Identificación del Producto SISTEMA MADERA TIPO PARQUET DE ROBLE MULTICAPA PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES TODA LA OBRA / Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S. 3º 1D. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.com | www. / Pr.C.izaskunlarzabal.
DONOSTIA Identificación del Producto SISTEMA PINTURAS Y BARNICES PINTURAS Y BARNICES PINTURAS Y BARNICES PINTURAS Y BARNICES PINTURAS Y BARNICES TIPO PINTURA PLASTICA LISA PINTURA PLASTICA PARA EXTERIOR ESMALTE SATINADO MICROPOROSO EXTERIOR PINTURA ESMALTE KILATE PROCOLOS BARNIZ PENETRANTE DISOLV. / Pr.com | 44 . CE Dist.C. TECHO HORMIGÓN PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES PAREDES Y TECHOS TODA LA OBRA / FACHADA / SUPERFICIES MADERA TODA LA OBRA / ESTRUCTURA METÁLICA TODA LA OBRA / LOSA DE HORMIGÓN / Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD PCC OBRA REVESTIMIENTOS PINTURAS Y BARNICES REFORMA ETXEZURI . Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal. Descripción PINT URA PAREDES Y TECHOS TODA PLAS PINTURAS Y BARNICES LA OBRA TICA LISA PINT URA PLAS TICA PAR PINTURAS Y BARNICES FACHADA A EXT ERIO R ESM ALTE SATI NAD O MICR SUPERFICIES MADERA TODA PINTURAS Y BARNICES LA OBRA OPO ROS O EXT ERIO R PINT URA ESM ESTRUCTURA METÁLICA PINTURAS Y BARNICES ALTE TODA LA OBRA KILA TE Mar. 3º 1D.Cal Otros Control No Si Si No Si Si No Si Si No Si Si IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.com | www.izaskunlarzabal.
PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD PRO COL OS BAR NIZ PEN ETR ANT E DISO LV. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal. TEC HO HOR MIG ÓN PINTURAS Y BARNICES LOSA DE HORMIGÓN No Si Si Relación de Ensayos / Pruebas 1 Sólidos a 105 ºC UNE-EN ISO 3251:03 Frecuencia facultativa 1/ tipo 2 Cenizas a 450 ºC UNE-EN ISO 3251:03 1/ tipo Ref Ensayos de Control DBs de aplicación Norma Contenido en pigmentos UNE-EN ISO 14680-1:07 Resistencia al frote húmedo (p.izaskunlarzabal.com | 45 6 7 8 9 . 4 UNE-EN ISO 11998:02 plástica) Velocidad de transmisión del vapor 5 UNE-EN ISO 7783-2:99 de agua 6 Adherencia de película (pull-off) UNE-EN ISO 4624:03 Adherencia al soporte (corte por 7 UNE-EN ISO 2409:96 enrejado) 8 Espesor de película (no destructivo) UNE-EN ISO 2808:00 Resistencia 9 UNE-ENV 12633:03 deslizamiento/resbalamiento * * Pinturas de señalización y pavimentos tratados con pinturas Frecuencia prescriptiva 3 1/ tipo 1/ tipo 1/ tipo 3/ tipo 3/ tipo 3/ tipo DB-SU-1 1/ tipo Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes Ref.com | www. 3º 1D.Ensayos 1 2 3 4 5 TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.
izaskunlarzabal.C. CE Dist.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD PCC OBRA REVESTIMIENTOS REFORMA ETXEZURI .com | www.5 YESO LAMINADO PLADUR 13 YESO LAMINADO PLADUR HIDROFUGO 13 YESO GRUESO YESO FINO PRODUCTO / CLASE / DIMENSIONES TABIQUERÍA PLADUR TODA LA OBRA / e=15mm TRASDOSADO TODA LA OBRA / FALSO TECHO TODA LA OBRA / FALSO TECHO HIDRÓFUGO TODA LA OBRA / GUARNECIDO TODA LA OBRA / 12mm GUARNECIDO TODA LA OBRA / Exigencia Documental de Control de Recepción Tipo S. / Pr. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal. Descripción PLA CAS TABIQUERÍA PLADUR TODA PLA YESOS Y ESCAYOLAS LA OBRA DUR N 15 PLA CAS CAR TRASDOSADO TODA LA TON YESOS Y ESCAYOLAS OBRA YES O 12.DONOSTIA Identificación del Producto SISTEMA YESOS Y ESCAYOLAS YESOS Y ESCAYOLAS YESOS Y ESCAYOLAS YESOS Y ESCAYOLAS YESOS Y ESCAYOLAS YESOS Y ESCAYOLAS YESOS Y ESCAYOLAS TIPO PLACAS PLADUR N 15 PLACAS CARTON YESO 12. 3º 1D.5 YES O LAMI FALSO TECHO TODA LA NAD YESOS Y ESCAYOLAS OBRA O PLA DUR 13 YES O LAMI NAD O FALSO TECHO HIDRÓFUGO PLA YESOS Y ESCAYOLAS TODA LA OBRA DUR HIDR OFU GO 13 YES YESOS Y ESCAYOLAS GUARNECIDO TODA LA OBRA O Mar.Cal Otros Control Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.com | 46 .
Ensayos 1 2 TOTAL ENSAYOS / PRUEBAS Documentación: Se adjunta listado de Documentación al final del informe Observaciones: IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal. 3º 1D.com | www.com | 47 3 4 .izaskunlarzabal.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD GRU ESO YES O FINO YESOS Y ESCAYOLAS GUARNECIDO TODA LA OBRA Si Si Si Relación de Ensayos / Pruebas 1 Resistencias mecánicas UNE 102031: 82/99 Frecuencia facultativa 1/suministro 2 Índice pH UNE 102032 : 84/99 1/suministro 3 Dureza superficial Shore UNE 102039 : 85 1/suministro 4 Adherencia a la base UNE 102031: 82/99 1/suministro Ref Ensayos de Control DBs de aplicación Norma Frecuencia prescriptiva Control de Recepción: Lotes y Ensayos / Pruebas Tipo Elemento Constructivo / Producto / Instalación Medición Nº Lotes Ref.
PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD VALORACIÓN ECONOMICA IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.com | www.izaskunlarzabal. 3º 1D. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.com | 48 .
73 Total 1.com | www.75 3.12 3.14 MALLAS ELECTROSOLDADAS 4 0.59 Propiedades a la tracción LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO 1 3.75 1. Constructivo Ensayo de aceptación del anclaje ANCLAJES AL TERRENO Cantidad Precio 50 4.67 IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.48 0.44 Alargamiento de rotura MALLAS ELECTROSOLDADAS 1 0.71 Total 1. Constructivo Eflorescencias (Cerámico) LADRILLOS CERÁMICOS Cantidad 1 Precio 1. Constructivo Resistencia a compresión HORMIGON (EHE 08) Cantidad Precio 1 1.50 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Ensayo S.02 17.38 FABRICAS Ensayo S. galvanizado y morteros ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 1 2.50 MALLAS ELECTROSOLDADAS 2 0. Constructivo Inspección visual de soldaduras ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES Cantidad 70 Precio 2. Constructivo Plegabilidad a diferentes temperaturas LÁMINAS BITUMINOSAS Cantidad 1 Precio 1.12 LÁMINAS BITUMINOSAS 1 1.12 Resistencia a una carga estática LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO 1 2.60 Comprobación par de apriete de tornillos Espesor recubri.73 1.59 Envejecimiento artificial acelerado LÁMINAS BITUMINOSAS 1 17.46 0.12 3.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD CIMENTACIÓN Ensayo S.73 Punzonamiento estático Resistencia a la tracción y alargamiento de rotura Estabilidad dimensional LÁMINAS BITUMINOSAS 1 2. 3º 1D.48 Sección equivalente y desviación masa MALLAS ELECTROSOLDADAS 2 0.38 Total 166.67 LÁMINAS BITUMINOSAS 1 3.42 Geometría del corrugado Doblado-Desdoblado(doblado simple alternativo) Ensayo de tracción MALLAS ELECTROSOLDADAS 2 0.67 2. pinturas.44 0.76 1.07 2.21 0.izaskunlarzabal.21 0. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.59 1.19 Total 1.38 ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 1 2.21 MALLAS ELECTROSOLDADAS 2 1.59 1.19 Absorción de agua por capilaridad (1) MORTEROS 1 1.52 MALLAS ELECTROSOLDADAS 1 0.73 Estabilidad dimensional LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO 1 1.68 1.38 2.07 Total 203.68 SALUBRIDAD Ensayo S.com | 49 .46 Alargamiento bajo carga máxima Carga de despegue (arrancamiento del nudo) Geometría del panel MALLAS ELECTROSOLDADAS 1 0.67 2.00 ESTRUCTURAS DE ACERO Ensayo S.71 Ensayo de consistencia (cono de abrams) HORMIGON (EHE 08) 1 0.02 Plegabilidad a baja temperatura LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO 1 1.38 2.
Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal. 3º 1D.78 9.84 22 4.54 22 4.94 REVESTIMIENTOS Ensayo Resistencia deslizamiento/resbalamiento * Resistencia al deslizamiento / resbalamiento * S.84 1 2.84 2.07 89.) Pruebas finales de funcionamiento (Emergencia) S.07 4. Constructivo Cantidad Precio Total ILUMINACIÓN INTERIOR 143 3.57 Total 19.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD Prueba de Estanqueidad al agua en cubiertas CUBIERTAS 1 18.84 1 2.54 1 4.07 INSTALACIÓN EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA CALIENTE INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA Tª a la salida del acumulador y en grifos CALIENTE RED INTERIOR DE EVACUACIÓN Prueba de Estanqueidad (Aparatos)* PLUVIALES Y RESIDUALES Prueba de Estanqueidad (Red RED INTERIOR DE EVACUACIÓN Horizontal)* PLUVIALES Y RESIDUALES Prueba de Estanqueidad (Arquet.07 89.07 4.29 ILUMINACIÓN DE EMERGENCÍA 42 4.03 433.49 18.07 89. Constructivo Reacción al fuego (2) AISLANTES TÉRMICOS Cantidad Precio 3 6. Constructivo Cantidad INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA Total 1 2.izaskunlarzabal.07 4. Mecánica– Estanqueidad * Prueba de Resistencia Mecánica y Estanqueidad Prueba de Resist.03 433.84 2.38 2.49 AHORRO ENERGÉTICO Ensayo S. y RED INTERIOR DE EVACUACIÓN pozos)* PLUVIALES Y RESIDUALES Prueba de Estanqueidad Total (Aire.94 ILUMINACIÓN DE EMERGENCÍA 42 4. Mecánica– Estanqueidad * Caudal y Tª en puntos de consumo Caudal exigido a Tª fijada con grifos abiertos Tiempo que tarda el agua en salir en los grifos más alejados a Tª de funcionamiento S.07 1 4. Constructivo Cantidad Precio Total MATERIALES CERÁMICOS 2 4.07 170.84 1 2. DE UTILIZACIÓN Ensayo Pruebas finales de funcionamiento (Iluminación Gral.com | 50 .72 3.29 ILUMINACIÓN INTERIOR 143 3.54 22 4.07 1 2.) Pruebas finales de funcionamiento (Emergencia) Pruebas finales de funcionamiento (Iluminación Gral.56 MADERA 1 3.84 2.07 170.54 22 4. agua RED INTERIOR DE EVACUACIÓN o humo) * PLUVIALES Y RESIDUALES Prueba de Estanqueidad red fecales o RED EXTERIOR PLUVIALES Y pluviales RESIDUALES Precio Temperatura de la red SEG.38 1 4.com | www.72 IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.84 1 2.84 2.07 89.84 2.71 SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN Ensayo Prueba de Resist.
00 2074.87 SALUBRIDAD 53.50 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 11.01 0.73 AHORRO ENERGÉTICO 19.00 SUBTOTAL IVA (%) 0.46 REVESTIMIENTOS 13.28 PRESUPUESTO G. (%) 2074.00 2074. DE UTILIZACIÓN 1208.95 SEG.com | 51 0.izaskunlarzabal.01 .36 FABRICAS 2.com | www. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.88 ESTRUCTURAS DE ACERO 171. + B.00 TOTAL PRESUPUESTO IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.G.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD RESUMEN POR CAPÍTULOS CAPÍTULO TOTAL CIMENTACIÓN 203.I.71 SALUBRIDAD Y URBANIZACIÓN 386.01 0. 3º 1D.
com | www. 3º 1D.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD CONTROL DE EJECUCIÓN IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.com | 52 .izaskunlarzabal. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.
com | 53 .izaskunlarzabal. 3º 1D.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.com | www. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.
PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD LISTADO DE DOCUMENTACIÓN IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5. 3º 1D.izaskunlarzabal.com | 54 .com | www. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.
........ Documentos de origen..... Documentos de origen..... . firmada por persona física Etiquetado del marcado CE Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante FABRICAS LADRILLOS CERÁMICOS Y SÍLICO-CALCÁREOS LADRILLOS CERÁMICOS TODA LA OBRA ...........................com | 55 ...... Etiquetado del marcado CE IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5............... Certificado de garantía del fabricante.... hoja de suministro y etiquetado . .. hoja de suministro y etiquetado ARMADURAS NORMALIZADAS <300t (EHE 08) MALLAS ELECTROSOLDADAS TODA LA OBRA .......... Documentos de origen.. firmada por persona física Etiquetado del marcado CE Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante MORTEROS MORTEROS SALUBRIDAD LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES LÁMINAS BITUMINOSAS CUBIERTA ...........PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD CIMENTACIÓN PANTALLAS................... Documentos de origen........ firmada por persona física Etiquetado del marcado CE Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante ESTRUCTURAS DE ACERO ACEROS ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES . firmada por persona física Etiquetado del marcado CE Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante BLOQUES DE HORMIGÓN BLOQUES DE HORMIGÓN ....... hoja de suministro y etiquetado Certificado de garantía del fabricante...... . Documentos de origen.............. Documentos de origen...... firmada por persona física Etiquetado del marcado CE Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante .... .. .... Certificado de garantía del fabricante. Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal..... .. 3º 1D............izaskunlarzabal. hoja de suministro y etiquetado Certificado de garantía del fabricante............ ...com | www.. ....... Documentos de origen. MUROS Y ANCLAJES AL TERRENO ANCLAJES AL TERRENO EN CIMENTACIONES ... ........... firmada por persona física . .. hoja de suministro y etiquetado Certificado de garantía del fabricante. hoja de suministro y etiquetado Certificado de garantía del fabricante........ hoja de suministro y etiquetado Certificado de garantía del fabricante... ....... firmada por persona física ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN HORMIGON (EHE 08) HORMIGON (EHE 08) ....... ........... ................. . ....... hoja de suministro y etiquetado ......... Documentos de origen.....
.............. Documentos de origen.. hoja de suministro y etiquetado ..... Certificado de garantía del fabricante.... Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.............. Etiquetado del marcado CE ..................... hoja de suministro y etiquetado ............ .................. firmada por persona física LOSA DE HORMIGÓN .. .......... Etiquetado del marcado CE ... ........ firmada por persona física .com | 56 .... hoja de suministro y etiquetado ... Certificado de garantía del fabricante.. firmada por persona física ESTRUCTURA METÁLICA TODA LA OBRA ......... firmada por persona física SUPERFICIES MADERA TODA LA OBRA . ............... Certificado de garantía del fabricante....... Documentos de origen.. firmada por persona física Etiquetado del marcado CE Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante PINTURAS Y BARNICES PINTURAS Y BARNICES PAREDES Y TECHOS TODA LA OBRA ......... firmada por persona física IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.... Certificado de garantía del fabricante... Certificado de garantía del fabricante.. 3º 1D... hoja de suministro y etiquetado ....... Documentos de origen........... hoja de suministro y etiquetado Certificado de garantía del fabricante...... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante AISLAMIENTO CUBIERTA . ......... firmada por persona física FACHADA .. hoja de suministro y etiquetado .... hoja de suministro y etiquetado Certificado de garantía del fabricante...com | www..... hoja de suministro y etiquetado .... Documentos de origen......... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante LÁMINAS PLÁSTICAS Y DE CAUCHO CUARTOS HUMEDOS . Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante AHORRO ENERGÉTICO AISLANTES TERMICOS AISLANTES TÉRMICOS AISLAMIENTO FACHADA ...... Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante REVESTIMIENTOS MATERIALES CERÁMICOS MATERIALES CERÁMICOS TODA LA OBRA ... firmada por persona física Etiquetado del marcado CE Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante Documentos de origen.. ........PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD ....... . Certificado de garantía del fabricante.... hoja de suministro y etiquetado ....izaskunlarzabal... . Documentos de origen... Documentos de origen......... hoja de suministro y etiquetado ......... hoja de suministro y etiquetado Certificado de garantía del fabricante........ firmada por persona física ............... firmada por persona física Etiquetado del marcado CE Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante MADERA MADERA .. Documentos de origen........... Certificado de garantía del fabricante..... ...... Documentos de origen....... firmada por persona física . Certificado de garantía del fabricante..... Etiquetado del marcado CE ... ............................................. Documentos de origen.. Documentos de origen...
3º 1D. 17 de JULIO de 2013 IZASKUN LARZABAL ARQUITECTO IZASKUN LARZABAL_ ARQUITECTURA / URBANISMO | Avenida de Tolosa nº 5.com | 57 . Donostia-San Sebastián | 943 44 58 54 | técnicos@izaskunlarzabal.PROYECTO DE EJECUCIÓN// ETXEZURI JULIO 2013 DOCUMENTO D: CONTROL DE CALIDAD DONOSTIA.com | www.izaskunlarzabal.