Source: http://docplayer.fi/9211980-Ignis-ei120-yleista-suorakaiteen-muotoinen-ja-pyorea-palo-palokaasupelti-paloluokka-ei120-ei60-lyhyesti-ignis-ei120.html
Timestamp: 2018-02-21 23:50:17+00:00
Document Index: 6282068

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

IGNIS EI120. Yleistä. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60. Lyhyesti. IGNIS Ei120 - PDF
Download "IGNIS EI120. Yleistä. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60. Lyhyesti. IGNIS Ei120"
1 Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 Yleistä IGNIS on tyyppihyväksytty palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120, jossa on pyöreä tai suorakaiteen muotoinen liitäntä. Käytetään estämään palon ja palokaasujen leviäminen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Paloluokka EI120 tarkoittaa, että pelti estää palon ja palokaasujen leviämiseen palo-osastosta toiseen 120 minuutin ajan normin EN mukaan. Pelti (ja suorakaiteen muotoisissa malleissa myös kuori) on valmistettu Promatech:sta, joka on tulenkestävä materiaali. IGNIS-palopeltiä voidaan käyttää betoni-, kevytbetonitiili- ja kipsilevyseinissä ja -palkistoissa. Pellin asennus ei ole riippuvainen ilmavirran suunnasta ja asennus voidaan tehdä tyyppihyväksynnän mukaan. Peltiä voidaan ohjata Swegonin ohjaustuotteilla (katso erillinen tuote-esite TRITON) Lyhyesti Testattu normin EN mukaan. Pieni painehäviö. Sovitettavissa suuriin ilmanvaihtojärjestelmiin. Sisältyy MagiCAD-tietokantaan. 1
2 Tekniset ominaisuudet Toiminto Ilmanvaihtojärjestelmä voi yhdistää useita palo-osastoja ja tulipalon yhteydessä onkin olemassa riski, että palokaasut leviävät osastosta toiseen. Siksi Swegon on kehittänyt palo-/palokaasupellin, joka estää tehokkaasti palokaasujen leviämisen ilmanvaihtojärjestelmän kautta. IGNIS EI120 palo-/palokaasupelti suorakaiteen muotoisella tai pyöreällä liitännällä on vuosien aikana läpäissyt lukuisat huolelliset testit ja arvioinnit useissa eurooppalaisissa maissa. IGNIS EI120 on tyyppihyväksytty paloluokkaan EI120 normin EN mukaan, mikä tarkoittaa, että pelti kestää paloa ja palokaasuja 120 minuutin ajan. Liittyvien kanavien paloeristäminen ei ole tarpeen. Muiden tyyppihyväksynnän edellytysten pitää täyttyä. IGNIS-palopeltiä voidaan käyttää betoni-, kevytbetonitiili- ja kipsilevyseinissä ja -palkistoissa. Lisätietoja on asennusohjeissa. Pellin asennus ei ole riippuvainen ilmavirran suunnasta ja asennus voidaan tehdä tyyppihyväksynnän mukaan. Toimilaite IGNIS-palo-/palokaasupelti voidaan varustaa toimilaitteella. Sähköiset turvatoimilaitteet, Belimo Vakio: Moottoroitu palautus Integroidut ääriasennon ilmaisimet Lämpöanturi (72º) manuaalisella aktivoinnilla Virrattomana suljettu Pyöreissä pelleissä, joiden liitäntämitta on alle 400 mm, on vakiona BLFT-24-toimilaite (saatavana myös toimilaitteella BLFT-230). Pelleissä, joiden liitäntämitta on mm, on vakiona BFT-24-toimilaite (saatavana myös toimilaitteella BFT-230). Suorakaiteen muotoisissa pelleissä, joiden liitäntämitta (leveys+korkeus) on <1200 mm, on vakiona BLFT-24- toimilaite (saatavana myös toimilaitteella BLFT-230). Pelleissä, joiden liitäntämitta on >1200 mm, on vakiona BFT-24-toimilaite (saatavana myös toimilaitteella BFT-230). Rakenne IGNIS valmistetaan vakiona tulenkestävästä Promatechmateriaalista. Pelti valmistetaan samasta tulenkestävästä materiaalista. Liitäntäosat ovat galvanoitua teräspeltiä. Hoito Tuote on normaaleissa käyttöolosuhteissa huoltovapaa. Ympäristö Materiaaliselostus löytyy osoitteesta Asennus IGNIS-palopeltiä voidaan käyttää betoni-, kevytbetonitiili- ja kipsilevyseinissä ja -palkistoissa. Tyyppihyväksynnän mukaan tuote tulee asentaa rakenteiden paloteknistä luokkaa vastaavilla kiinnikkeillä. Asennuksen tulee lisäksi täyttää kansallisten määräysten vaatimukset. 2
3 Lisävarusteet Triton-KSUA Ohjaus- ja valvontayksikkö eri tyyppisten palo- ja palokaasupeltien ja puhaltimien ohjaukseen. KSUA-pääyksikköön voidaan kytkeä enintään 32 orjayksikköä. Triton-KSUB Ohjaus- ja valvontayksikkö eri tyyppisten palo- ja palokaasupeltien ja puhaltimien ohjaukseen. KSUB voidaan kytkeä verkon kautta KSUA-pääyksikön orjayksiköksi, mutta sitä voidaan käyttää myös itsenäisenä yksikkönä. Triton-KSUC Triton-SUSB Tarkoitettu KSUA-pääyksikön orjayksiköksi verkossa. KSUC hakee hälytyssignaalit ulkoisten palohälytysjärjestelmien savuilmaisimilta. Ohjaus- ja valvontayksikkö eri tyyppisten palo- ja palokaasupeltien ja puhaltimien ohjaukseen. Triton-SUSB-E Laajennusyksikkö, jota käytetään yhdessä ohjaus- ja valvontayksikön SUSB kanssa palo- ja palokaasupeltien valvontaan Triton-KBOX Kytkentärasia, jonka avulla Belimomerkkinen toimilaite voidaan kytkeä 4-johtoiseen ohjaus- ja valvontayksikköön. Tällaisia yksiköitä ovat mm. KSUB ja SUSB. Triton-KD Kanava-anturi savun ja palokaasujen ilmaisuun. Triton-RD Huoneanturi savun ja palokaasujen ilmaisuun. 3
4 Yleistä Ilmoitetut tiedot perustuvat tasaiseen ilmavirtaan tuotteen läpi. Lähellä olevat pellit, käyrät ja muut tuotteet suurentavat pellin painehäviötä ja äänitasoa. Mitat IGNIS-R (suorakaiteen muotoinen) P Taulukko 1. Mitat Toimilaite P Q Z (H < 300) Z (H >= 300) BLFT Q Z BFT Kuva 1. Mittakuva edestä Taulukko 2. Paino (teoreettinen) L + K (m) IGNIS-R (kg) 0,4 10 0,5 12 0,6 15 0,8 20 1,0 26 1,2 31 1,4 40 1,6 46 1,8 54 2,0 61 Kuva 2. Mittakuva, isometrinen 4
5 Painehäviö, ilmavirta ja äänitaso. IGNIS-R (suorakaiteen muotoinen) Käyrästöissä näytetään IGNIS-R-EI120-pellin (suorakaiteen muotoinen) äänitaso (L w tot [db]) ilmavirran ja pellin yli vallitsevan painehäviön funktiona valikoiduilla mitoilla. Muiden kuin käyrästössä näytettyjen kokojen osalta viitataan yksityiskohtaiseen selostukseen, katso taulukko 3 (äänitaso) ja taulukko 5 (painehäviö). Korjaamalla luettu Lw tot taulukosta 3 saatavalla korjauskertoimella, saadaan äänitasot kullekin oktaavikaistalle. L w = L w tot + Kok Käyrästö 1. IGNIS-R-EI120-pellin äänitaso suhteessa paineeseen ja ilmavirtaan Taulukko 3. IGNIS-R-EI120-pellin äänitaso kanavassa. Korjauskerroin Kok [db] Koko Keskitaajuus (oktaavikaista) Hz IGNIS-R-EI K 2K 4K 8K Kaikki koot
6 Äänitaso, yksityiskohtainen selostus Alla olevasta taulukosta nähdään äänitaso (L w tot [db]), pellin läpi virtaavan ilmavirran funktiona pellille IGNIS-R-EI120 (suorakaiteen muotoinen), kun liitetyn kanavan (bruttoala) virtausnopeus on 6 m/s. Taulukko 4. IGNIS-R-EI120-pellin äänitaso (Lw tot) suhteessa ilmavirtaan, kun virtausnopeus liitetyssä kanavassa (bruttoala) on 6 m/s. LxK mm Korjaamalla luettu äänitaso L w tot käyrästön 2 korjausvakiolla (K1), saadaan äänitasot muilla kuin 6 m/s virtausnopeuksilla liitetyssä kanavassa (bruttoala). L w tot= L W tot + K1 Korjaamalla luettu äänitaso L w taulukon 4 korjausvakiolla, saadaan äänitasot kullakin oktaavikaistalla. L w = L w tot + Kok Käyrästö 2. Äänitason korjausvakio (K2) muilla liitetyn kanavan (bruttoala) virtausnopeuksilla. Esimerkki: Mikä on 600x300 (LxK) IGNIS-R-EI120-palo-/palokaasupellin äänitaso, kun ilmavirta on 900 l/s? 900 l/s vastaa virtausnopeutta 5,0 m/s 600x300 mm kanavassa. Taulukosta 4 luetaan äänitaso L w tot', joka nopeudella 6 m/s on 54 db. Tämä korjataan käyrästön Y2 avulla. Korjausvakio K1 on -4. L w tot= L w tot' + K1 = 54 + (-4) = 50 db Taajuusjakautuma saadaan käyttämällä edellisen sivun taulukkoa 3. 6
7 Painehäviö, yksityiskohtainen selostus Alla olevasta taulukosta nähdään miten painehäviö pellin yli (Ps [Pa]) vaihtelee IGNIS-R-EI120-pellin (suorakaiteen muotoinen) koon mukaan, kun virtausnopeus liitetyssä kanavassa (bruttoala) on 6 m/s. Korjaamalla luettu Ps' käyrästöstä 3 saatavalla korjausvakiolla (K2), saadaan painehäviö muilla kuin 6 m/s virtausnopeuksilla liitetyssä kanavassa (bruttoala). Ps =Ps x K2 Taulukko 5. Painehäviö pellin yli (Ps [Pa]) eri IGNIS-R-EI120-pellin (suorakaiteen muotoinen) koo'illa, kun virtausnopeus liitetyssä kanavassa (bruttoala) on 6 m/s. LxK mm Käyrästö 3. Painehäviön korjausvakio (K2) muilla liitetyn kanavan (bruttoala) virtausnopeuksilla. Esimerkki: Mikä on 600x300 (LxK) palo-/palokaasupellin painehäviö, kun ilmavirta on 900 l/s? 900 l/s vastaa virtausnopeutta 5,0 m/s 600x300 mm kanavassa. Taulukosta 5 luetaan painehäviö Ps' pellin yli, joka nopeudella 6 m/s on 18 Pa. Tämä korjataan käyrästön 3 avulla. Korjausvakio K2 on noin 0,7. Ps = Ps' x K2 = 18 x 0,7 = 13 Pa 7
8 Yleistä Ilmoitetut tiedot perustuvat tasaiseen ilmavirtaan tuotteen läpi. Lähellä olevat pellit, käyrät ja muut tuotteet suurentavat pellin painehäviötä ja äänitasoa. Mitat IGNIS-C (pyöreä) Taulukko 6. Mitat Toimilaite P Q Z (D < 315) Z (D >= 315) BLFT BFT Kuva 3. Mittakuva edestä Taulukko 7. Paino (teoreettinen) ØD (mm) IGNIS-C (kg) 200 8, , , , , ,1 Kuva 4. Mittakuva, isometrinen 8
9 Äänitaso IGNIS-C (pyöreä) Alla olevassa käyrästössä näytetään Ø mm IGNIS-C-pellin (pyöreä) äänitaso (L w tot [db]) ilmavirran ja pellin yli vallitsevan painehäviön funktiona. Korjaamalla luettu Lw tot taulukosta 8 saatavalla korjausvakiolla, saadaan äänitasot kullakin oktaavikaistalla. L w = L w tot + Kok Käyrästö 4. käyrästö IGNIS-C-pellille (pyöreä), jonka halkaisija on mm. Äänitaso kanavassa painehäviön ja ilmavirran funktiona. 400 p s Pa L Wtot 70dB l/s m 3 /h Taulukko 8. Äänitaso kanavassa IGNIS-C-pellille (pyöreä), jonka halkaisija on mm. Korjauskerroin Kok [db] Koko Keskitaajuus (oktaavikaista) Hz IGNIS-C-EI k 2k 4k 8k IGNIS-C-EI IGNIS-C-EI IGNIS-C-EI IGNIS-C-EI IGNIS-C-EI IGNIS-C-EI
10 Äänitaso IGNIS-C (pyöreä) Alla olevasta käyrästöstä nähdään pellin IGNIS-C-EI äänitaso (L w tot [db]) ilmavirran ja pellin yli vallitsevan painehäviön funktiona mittamuutoksella liitäntähalkaisijaan mm. Korjaamalla luettu L w tot taulukosta 9 saatavalla korjausvakiolla, saadaan äänitasot kullakin oktaavikaistalla. Käyrästö 5. käyrästö IGNIS-C-pellille (pyöreä), jonka halkaisija on mm. Äänitaso kanavassa painehäviön ja ilmavirran funktiona. 200 p s Pa L Wtot 70 db l/s m 3 /h Taulukko 9. Äänitaso kanavassa IGNIS-C-pellille (pyöreä), jonka halkaisija on mm. Korjauskerroin Kok [db] Koko Keskitaajuus (oktaavikaista) Hz IGNIS-C-EI120 mittamuutoksilla k 2k 4k 8k liitäntähalkaisijaan 200 IGNIS-C-EI IGNIS-C-EI IGNIS-C-EI
11 Asennus Kaikkia IGNIS EI120:n asennuksia koskee: Normaali käyttölämpötila on C. Moottorin vaihdon mahdollistamiseksi minimietäisyys toimilaitteesta seinään (tai muuhun rakenneosaan) on 200 mm. Muilta osin minimietäisyys pellin ja rakenneosan (seinä/lattia) välillä on 75 mm. Kuva 6. IGNIS-R-EI Betoni- tai kevytbetoniseinä tai -lattia. 2. Tiiviste, jonka paloluokka on sama kuin seinän/palkiston Kuva 5. Toimilaitteen minimietäisyys seinästä. Pelti voidaan asentaa sekä pysty- että vaaka-asentoon (seinän tai palkiston läpi). Pelti ja siihen liittyvät kanavat pitää aina ripustaa erikseen. Kanavat eivät missään tapauksessa saa olla pellin ripustuksen/asennuksen varassa. Peltiä ei saa myöskään asentaa niin, että se on vain ympäröivien kanavien varassa. 1 2 ØD +50 Asennus betoni- tai kevytbetoniseinään tai -palkistoon, paloluokka enintään EI120. Suljetun peltilevyn pitää asennettaessa olla lattian tai seinän/palkiston keskikohdassa. Merkintä kotelossa ilmaiseen suljetun peltilevyn paikan. Pellin ja seinän/palkiston välinen rako pitää tiivistää rakennusosan paloteknistä luokkaa vastaavalla menetelmällä. EI120 Kuva 7. IGNIS-C-EI Betoni- tai kevytbetoniseinä tai -lattia. 2. Tiiviste, jonka paloluokka on sama kuin seinän/palkiston 11
12 Asennus Asennus väliseinään, paloluokka enintään EI60 Seinän paksuus ei saa olla alle 100 mm. Pellin asennusaukolle on tehtävä kehys metallirangoista. Peltilevyn pitää olla seinän keskikohdassa. Pelti pitää ripustaa erikseen niin, että sen paino ei ole seinän varassa. Pellin ja seinän välinen rako pitää tiivistää rakennusosan paloteknistä luokkaa vastaavalla tyyppihyväksytyllä menetelmällä. Kuva 9. IGNIS-C-EI Väliseinä 2. Metallirangat 3. Mineraalivilla, tiheys vähintään 80 km/m 3 4. Kansi Kuva 8. IGNIS-R-EI Väliseinä 2. Metallirangat 3. Mineraalivilla, tiheys vähintään 80 km/m 3 4. Kansi 12
13 Erittely Tuote IGNIS-R EI120 Palopellit IGNIS R EI120 aaaa x bbbb cccc cc d Versio: Koodi: Palotekninen luokka Mitat: Leveys x korkeus Huom!: L + K < 2000mm Toimilaite: Mekaaninen: CFTH Belimo 24V: B(L)FT 24 Rajatkytkin (CFTH:in kanssa): Loppu- ja alkukytkin: U IGNIS-C EI120 Palopellit IGNIS C EI120 aaa bbbb bb c Versio: Koodi: Palotekninen luokka Mitat: Ø koko (mm) Toimilaite: Mekaaninen: CFTH Belimo 24V: B(L)FT 24 Rajatkytkin (CFTH:in kanssa): Loppu- ja alkukytkin: U Mitat IGNIS-R (suorakaiteen muotoinen) Suorakaiteen muotoiset pellit tilataan eritellyn kokoisena. Niitä on saatavana kaikissa koo'issa, joissa leveys+korkeus ei ole yli 2000 mm. Leveys voi olla mm. Korkeus voi olla mm. L = 200, 300, 400, 500, mm K = 200, 300,400, 500, mm Esimerkki: Suorakaiteen muotoinen pelti, joka on 1400 mm leveä, voi olla enintään 600 mm korkea, koska leveyden ja korkeuden summa ei saa olla yli 2000 mm. Laitekuvaus Swegonin palo-/palokaasupelti nelikulmaiseen liitäntään, tyyppi IGNIS-R-EI120, seuraavin toiminnoin: YM:n tyyppihyväksyntä palotekniseen luokkaan EI120 Pieni painehäviö Testattu normin EN mukaan 24 VAC turvatoimilaite lämpöanturilla/cfth mekaaninen toimilaite lämpöanturilla/cfth mekaaninen toimilaite, lämpöanturilla ja rajakytkimillä. Valmistettu galvanoidusta teräslevystä Sovitettavissa suuriin ilmanvaihtojärjestelmiin Nimitys IGNIS-R-EI120 aaaaxbbbb-ccc cc-d xx.kpl (Lisätarvike) xx.kpl Swegonin palo-/palokaasupelti pyöreään liitäntään, tyyppi IGNIS-C-EI120, seuraavin toiminnoin: YM:n tyyppihyväksyntä palotekniseen luokkaan EI120 Pieni painehäviö Testattu normin EN mukaan 24 VAC turvatoimilaite lämpöanturilla/cfth mekaaninen toimilaite lämpöanturilla/cfth mekaaninen toimilaite, lämpöanturilla ja rajakytkimillä. Valmistettu galvanoidusta teräslevystä Nimitys IGNIS-C-EI120 aaa-bbbb-c xx.kpl (Lisätarvike) xx.kpl Tilausesimerkki Esimerkki 1. Suorakaiteen muotoinen palo-/palokaasupelti, koko 600x600 mm, palotekninen luokka EI120. Tilauskoodi: IGNIS-R-EI x600-B(L)FT 24 Esimerkki 2. Pyöreä palo-/palokaasupelti, halkaisija 250 mm, palotekninen luokka EI120. Tilauskoodi: IGNIS-C-EI120-CFTH-250-U Mitat IGNIS-C (pyöreä) Pyöreitä peltejä on saatavana seuraavilla halkaisijoilla (mm): 200, 250, 315, 400, 500, 630 mm 13