Source: http://docplayer.fi/992696-Korjausrakentaminen-hankesuunnitelma-10-2-2015-sivu-1-11-tilaaja-turun-kaupunki-kiinteistoliikelaitos-tilapalvelut-pl-11-20101-turku.html
Timestamp: 2017-06-23 09:30:23+00:00
Document Index: 24811398

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ']

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL Turku - PDF
KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL Turku
Download "KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. 10.2.2015 Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku"
1 HANKESUUNNITELMA Sivu 1/11 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL Turku Hanke: Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito KORJAUSRAKENTAMINEN Turun Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11, Turku puh , faksi2 HANKESUUNNITELMA Sivu 2/11 VANHUSPALVELUN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO KORJAUSRAKENTAMINEN Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito - peruskorjausrakennushankkeen hankeohjelman laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet hyvinvointitoimialalta Taina Soini ja Kirsi Kiviniemi, Konsernihallinnosta Johanna Aarnio ja Kiinteistöliikelaitokselta Kaisa Simula. Puheenjohtajana toimi Kaisa Simula. Turun Palvelutilat Oy:n yhteyshenkilönä toimii kehittämispäällikkö Johannes Malmi. Hanke on tarkoitus toteuttaa vuokrahankkeena. TVT Asunnot Oy:n tytäryhtiö Turun Palvelutilat Oy rakennuttaa omistukseensa tilaohjelman mukaiset tilat ja vuokraa ne kokonaisuudessaan Turun Kiinteistöliikelaitos/Tilapalveluille, joka vuokraa ne edelleen Hyvinvointitoimialalle. Hyvinvointitoimiala vuokraa asukkaille asunnon ja mahdollisen jyvitysosuuden yhteisistä tiloista. Turun Palvelutilat Oy haki kohteelle investointiavustusta ja korkotukea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA), joka myönsi hankkeelle ehdollisen avustusvarauksen. Tilaohjelman laadinnasta on vastannut Kiinteistöliikelaitokselta Kaisa Simula, Tiina Aaltonen, Merja Lumme ja Hyvinvointitoimialalta Taina Soini ja Kirsi Kiviniemi sekä Konsernihallinnosta Johanna Aarnio. Hyvinvointitoimiala on laatinut ympärivuorokautisen hoidon tuotantosuunnitelman, joka on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa Tuotantosuunnitelman lähtökohtana ovat olleet vanhuspalvelulain ( /980) ja laatusuosituksen linjaukset, joita ovat yksiportaisuus ja se, etteivät vanhukset asu enää laitosmaisissa hoitoympäristöissä, vaan tehostetuissa palveluasumisyksiköissä. Ympärivuorokautisen hoidon sisäisen palvelurakenteen kehittäminen vanhuspalvelulain ja laatusuositusten linjausten suuntaan edellyttää vanhainkotihoidon ja pitkäaikaissairaanhoidon toimintamallin kehittämistä tehostetuksi palveluasumiseksi. Tuotantosuunnitelman mukaiseen toimintamalliin siirtyminen tarkoittaa Turussa vanhuspalvelun pienten yksiköiden korvaamista suuremmilla yksiköillä. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan , että vanhuspalvelun tehostetun palveluasumisen ensimmäisen vaiheen valmistelua jatketaan niin sanotun Hila- ja Murkionkatu -vaihtoehtojen pohjalta yhteistyössä Turun Palvelutilat Oy:n kanssa. Ensimmäisen hankkeen tulisi valmistua 2017 ja toinen tulisi käynnistää vuonna Tässä hankesuunnitelmassa esitetään hankkeen toteutusta ns. Hila kiinteistöön. Tämä sijaitsee osoitteessa Kuralankatu 2, Turku. Rakennus on täl- Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito -hankesuunnitelma korjausrakentaminen3 HANKESUUNNITELMA Sivu 3/11 lä hetkellä tyhjä lukuun ottamatta ensimmäisen kerroksen liiketiloja. Tämän kohteen lähellä ei ole kunnan omaa yksikköä. Samaan aikaan tuodaan päätöksentekoon hankesuunnitelma, Murkionkatu 10, johon vastaavat tilat on esitetty toteutettavaksi uudisrakennuksena. Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito -hankesuunnitelma korjausrakentaminen4 HANKESUUNNITELMA Sivu 4/11 Sisällysluettelo: 1. YHDYSHENKILÖT HANKKEEN SUUNNITTELULLE ASETTAMAT TAVOITTEET Toiminnan asettamat tavoitteet Taloudelliset tavoitteet YLEISET SUUNNITTELUPERUSTEET Mitoitusperusteet Tilojen erityisvaatimukset TILAOHJELMA RAKENNUSPAIKKA Tontti TOTEUTTAMISAIKATAULU KUSTANNUSTAVOITTEET Perustamiskustannukset Vuokra- ja käyttökustannukset Liitteet Liite 1: Liite 2: Liite 3: Liite 4: Liite 5: Liite 6: Liite 7: Liite 8: Liite 9: LVIA -suunnitteluohje Sähkölaitteiden suunnitteluohje Huonetilaohjelma ARA:n suunnitteluopas ARA:n rakennuttamisohje Kartta Luonnos vuokrasopimuksesta Kiinteistöliikelaitoksen vuokralaskelma Selvitys: ARA lyhyesti Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito -hankesuunnitelma korjausrakentaminen5 HANKESUUNNITELMA Sivu 5/11 1. YHDYSHENKILÖT Turun Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut: Kaisa Simula projektipäällikkö Yliopistonkatu 27 a Turku Konsernihallinto/strateginen tilojen ohjaus -vastuualue: Johanna Aarnio tilacontroller Yliopistonkatu 27 a Turku Hyvinvointitoimiala: Taina Soini hallintoylihoitaja Yliopistonkatu 30, 4. krs PL Turku Kirsi Kiviniemi vs. ympärivuorokautisen hoidon johtaja Linnankatu Turku Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito -hankesuunnitelma korjausrakentaminen6 HANKESUUNNITELMA Sivu 6/11 2. HANKKEEN SUUNNITTELULLE ASETTAMAT TAVOITTEET 2.1 Toiminnan asettamat tavoitteet Kun iäkkään henkilön palvelutarpeeseen ei ole mahdollista vastata kotiin vietävillä palveluilla, hän siirtyy kodinomaiseen tehostetun palveluasumisen toimintayksikköön. Kaupunki järjestää vanhusten tehostettua palveluasumista omana palvelutuotantona, ostopalveluna ja myöntämällä henkilöille palvelusetelin. Oman palvelutuotannon nykyisin käytössä olevat tilat eivät vastaa toiminnalle asetettuja vaatimuksia ja tilatarveselvityksen mukaan tarvitaan korvaavia tiloja. Uudessa hoitoyksikössä toimii vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito, jonka tilojen tulee täyttää kodinomaisen tehostetun palvelun kriteerit. Tilojen pitää olla koti, missä hoidetaan nyt ja tulevaisuudessa ne huonokuntoiset ja sairaat vanhukset, joille ei voida enää taataa turvallista ja laadukasta hoitoa yksityiskodissa kotihoidon palveluilla. Kansallisten laatusuositusten linjausten mukaan tavoitteena on, että 75 vuotta täyttäneistä turkulaisista 5,5 % on tehostetussa palveluasumisessa vuonna Vanhukset hoidetaan täällä elämänsä loppuun asti. Tiloja suunniteltaessa on huomioitava, että tiloissa asuu vanhuksia, joista lähes kaikilla on liikkumisen apuvälineitä ja lähes 80 % vanhuksista on vähintään keskivaikea muistisairaus. Yksiköiden nykyinen henkilökunta siirtyy korvaaviin tiloihin. Koulutetun hoitohenkilöstön mitoitus yksiköissä on tällä hetkellä välillä 0,58 0,70. Tulevan yksikön henkilökuntamäärä: Yksikössä työskentelevät henkilökunnan määräksi on arvioitu 95 työntekijää (ml. lääkärin ja muut erityisasiantuntijat) sekä 10 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa. Hoitohenkilökunta 75 1 vuorossa 2 vuorossa 3 vuorossa Keittiöhenkilökunta arvio 3 Hallintohenkilökunta arvio 4 Muu henkilökunta arvio Taloudelliset tavoitteet Hyvinvointitoimiala tarvitsee korvaavia tiloja nykyisten tilojen huonon kunnon, toimintaan sopimattomuuden, laitoshoidon purkamisen sekä henkilöstön käytön kustannustehokkuuden lisäämisen vuoksi. Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito -hankesuunnitelma korjausrakentaminen7 HANKESUUNNITELMA Sivu 7/11 Mäntykoti on mahdollisesti hyödynnettävissä Hyvinvointitoimialan muuhun käyttöön, mutta vaatii sitä ennen peruskorjauksen. Hyvinvointitoimialan on tarkoitus luopua Sävelkodista, Kutomokodista, Kurjenpesästä, Mansikkapaikasta sekä Pohjantähdestä kokonaan. Kutomokoti, Kurjenpesä sekä Mansikkapaikka ja Pohjantähti ovat kaupungin ulkopuolista vuokratilaa ja niistä voidaan luopua. Sävelkoti on tarkoitus lunastaa 2015 kaupungin omistukseen (TA2015) ja se voidaan muuttaa niin sanottuun normaaliasumiseen. Näiden kohteiden kokonaisvuokra vuonna 2015 on euroa/vuosi. Kuten vanhuspalvelun ympärivuorokautisen hoidon osalta laitosasuminen puretaan, tulee myös kehitysvammaisten henkilöiden osalta laitosasuminen purkaa vuoteen 2020 mennessä (valtion periaatepäätös). Katariinanpuisto ja Höveli soveltuvat sellaisenaan kehitysvammaisten asumiseen sen jälkeen, kun kohteet vapautuvat vanhuspalvelun ympärivuorokautiselta hoidolta. Niittykodista ei ole tarkoitus luopua, mutta se tulee kymmenen vuoden sisällä teknisen käyttöikänsä päähän, jolloin kiinteistö vaatii peruskorjauksen. Samassa yhteydessä Niittykotia on mahdollista laajentaa, mikäli se katsotaan tarkoituksenmukaiseksi. Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito -hankesuunnitelma korjausrakentaminen8 HANKESUUNNITELMA Sivu 8/11 3. YLEISET SUUNNITTELUPERUSTEET 3.1 Mitoitusperusteet Asukkaita 120 ja henkilökuntaa osastoilla 95 henkeä (sis. mm lääkärin ja sosiaalityöntekijän) ja näiden lisäksi 10 opiskelijaa. ARA:n hakemuksessa asukasmääräksi on ilmoitettu 103 mutta jatkosuunnittelun avulla asukasmäärää pyritään lisäämään. Asukkaat tulevat uuteen yksikköön joko kaupungin laitoshoidon tai tehostetun palveluasumisen yksiköistä. Taloon tulee kahdeksan 15 asukkaan ryhmäkotia. Kahdella ryhmäkodilla on yhteistiloina mm lääkkeidenjakohuone ja kodinhoitohuone. Neljällä ryhmäkodilla on yhteinen sauna ja aistihuone. Koko talon yhteistiloja ovat mm. valmistuskeittiö, ruoka/juhlasali, kauneudenhoitotila, vastaanottohuoneet ja henkilökunnan tilat sekä saunaosasto, jossa voidaan kylvettää myös ulkopuolisia. Piha-alueet tulee suunnitella niin, että ne ovat turvallisia ja tukevat virikkeellistä ulkona olemista ja liikuntaa. Kahden kodin sijoittelu tulee aina toteuttaa siten, että saadaan synergiaetua mm. yksi yötyöntekijä sekä yhteistilojen vaivaton käyttö. Ryhmäkodin tilaohjelman mukainen hyötyala on 506 m 2 Kahden ryhmäkodin yhteistilojen hyötyala 56 m 2 Neljän ryhmäkodin yhteistilat 42 m 2 Koko talon yhteistilojen hyötyala 896 m 2 Koko talon hyötyala m 2 Liikenne- ja tekniset tilat m 2 Yhteensä hyötyala+ liikenne- +tekniset tilat m 2 Bruttoala m Tilojen erityisvaatimukset 15 asukkaan kodin ovien pitää pääsääntöisesti avautua avariin yhteisiin tiloihin joissa ruokaillaan ja oleskellaan. Hoitohenkilökunnan tulee voida valvoa mitä yksikössä tapahtuu, minne asukkaat liikkuvat jne. Ruokailutilan yhteydessä on keittiö, jossa sähköliesi, jääkaappi/pakastin, astianpesukone (suurtalousmalli nopeasti pesevä). Kaappien tulee olla lukolliset Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito -hankesuunnitelma korjausrakentaminen9 HANKESUUNNITELMA Sivu 9/11 ja sellaiset, että laitteet (mm. tietokone) saadaan esimerkiksi rulon taakse niin, etteivät asukkaat pääse niihin käsiksi. Asukashuoneissa tulee olla kattonosturin kiskot vuoteen kohdalta wcsuihkutilaan näin yhden hoitajan avustamana on mahdollista huolehtia hyvinkin huonokuntoisen asukkaan hygieniasta ja pesuista. Käytävillä tulee kahden pyörätuolin voida kohdata sujuvasti. Suunnittelu ratkaisun tulee kuitenkin olla sellainen, että käytäviä on mahdollisimman vähän. Parvekkeiden pitää olla niin isot ja esteettömät että sinne voi vanhus kulkea itsenäisesti. Parvekkeelle pitää mahtua useampi pyörätuoli ja sinne on oltava myös mahdollisuus viedä sänky. Kohteen LVIAS -tekniikkaan liittyvät vaatimukset selviävät liitteistä Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito LVIA -järjestelmät suunnitteluohje, LIITE 1 Sähkölaitteiden suunnitteluohje, LIITE 2 4. TILAOHJELMA Tilaohjelma, LIITE 3 Koska kyseessä on peruskorjaushanke vanhaan kiinteistöön, on tilaohjelma ohjeellinen ja tarkentuu suunnittelun edetessä. Turun Palvelutilat Oy:n toimittamat suunnitelmat ARA:n investointiavustushakemuksen yhteydessä eivät sellaisenaan vastaa kaupungin vaateita tilojen sijoittelun osalta. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida hoitoideologia ja kodinomaisuus. Tilojen tulee tukea hoitotyötä ja asukkaiden omatoimisuutta. Suunnittelussa tulee huomioida mm. ARA:n ohjeistukset suunnittelulle ja rakennuttamiselle, LIITTEET 4 ja 5. Kiinteistön piha-alueet tulee toteuttaa niin, että tontille muodostuu suojaisia ja aurinkoisia pihoja tai vastaavia viihtyisyyttä lisääviä ulkotiloja. Pyörätuolia ja apuvälineitä käyttävän henkilön on päästävä pysäköintialueelta esteettömästi kiinteistöön. Autojen pysäköinti sijoitetaan siten, että jalankulkija voi luontevasti tulla kiinteistöön kulkematta pysäköintialueen läpi. Vrt. ARA:n suunnitteluopas. 5. RAKENNUSPAIKKA 5.1 Tontti Tontti tunnus ja osoite: , Kuralankatu 2, Turku. Hila on yhtiömuotoinen, jonka osakkeet Turun Palvelutilat Oy lunastaa omakseen. Maapohjan omistaa yhtiö. Kartta, LIITE 6. Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito -hankesuunnitelma korjausrakentaminen10 HANKESUUNNITELMA Sivu 10/11 Tontilla oleva kaava vaatii kaavapoikkeaman, jotta se mahdollistaa tämän hankkeen toteuttamisen. Kaavapoikkeamalla haetaan tontin käyttötarkoituksen muutosta. 6. TOTEUTTAMISAIKATAULU Toiminnan toteuttaminen ja sen tason ja laadun sekä kehityksen turvaaminen edellyttävät mahdollisimman nopeita toimenpiteitä toimitilaratkaisun toteuttamiseksi. Hyvinvointitoimialan näkemyksen mukaan hankkeen 1. vaihe ja 2. vaihe tulee toteutua kaupunginhallituksen päätöksen mukaan. 1. vaiheessa toteutettava kiinteistö otetaan vanhuspalvelujen käyttöön vuonna 2017 ja toisen vaiheen rakentaminen tulisi käynnistää vuonna Kun päätökset hankkeen toteuttamisesta on tehty, tulee suunnittelulle varata kahdeksan kuukautta ja rakentamiseen 18 kuukautta. 7. KUSTANNUSTAVOITTEET 7.1 Perustamiskustannukset Turun Palvelutilat Oy:n ARA:aan ilmoittama tavoitehintakustannusarvio hankkeelle on euroa (alv 0 %), tonttikustannukset tästä summasta on euroa. Maapohjan omistaa yhtiö. Turun Palvelutilat Oy:n ARA:an ilmoittamassa kustannusarviossa ei ole mukana kaikkia sellaisia tekijöitä, jotka parantavat tilojen toiminnallisuutta. Tästä syystä Kiinteistöliikelaitoksen toimesta hankkeelle on laadittu tavoitehintakustannusarvio, jossa on huomioitu toiminnalliset lisäinvestoinnit (mm. nosturikiskojärjestelmäkokonaisuus). Kiinteistöliikelaitoksen tavoitehintakustannusarvio hankkeelle on euroa (alv 0 %). Tämä hanke on mukana ARA:n erityisryhmien ehdolliset avustusvaraukset vuodelle Hankkeelle myönnetty varaus on euroa. 7.2 Vuokra- ja käyttökustannukset Kiinteistöliikelaitos vuokraa tilat kokonaisuudessaan Turun Palvelutilat Oy:ltä ja vuokraa ne edelleen Hyvinvointitoimialalle lukuun ottamatta keittiötiloja. Hyvinvointitoimiala vuokraa asunnot ja mahdollisen jyvitysosuuden edelleen asukkaalle, jolta Hyvinvointitoimiala perii asunnon vuokran ja palvelumaksun. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Turun Palvelutilat Oy. Turun Palvelutilat Oy:n ja Kiinteistöliikelaitoksen välinen vuokrasopimuksen luonnos, LIITE 7. Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito -hankesuunnitelma korjausrakentaminen11 HANKESUUNNITELMA Sivu 11/11 Vuokrat ovat laskettu Kiinteistöliikelaitoksen laskemasta tavoitehintakustannusarviosta, joka on euroa (alv 0 %). Turun Palvelutilat Oy:n ilmoittamat arviot vuokrista Kokonaisvuokrasta kohteelle on euroa/vuosi alv 0 %. Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalveluiden laskentaperiaatteilla laskettu sisäinen vuokra hyvinvointitoimialalle kohteelta on euroa kuukaudessa (alv 0 %), vuositasolla euroa (alv 0 %). Keittiötilojen osalta vuokrakustannukset ovat noin euroa kuukaudessa (alv 0 %). Keittiötilat vuokrataan edelleen kilpailutetulle ruokapalveluntuottajalle. Vuokralaskelma LIITE 8. Asukkaalta perittävä vuokra voi olla enintään Kelan eläkkeensaajan asumistukea laskettaessa asumismenoina huomioon otettava rahamäärä. Vuonna 2014 kuntakohtainen euromäärä Turussa on 590,50 euroa kuukaudessa ja näin ollen asukkailta saatava vuokra voi arviolta olla euroa vuodessa (120 asukasta). Arviot kohteen vuokrista: Investointiavustus ja korkotuki (alv 0 %) Turun Palvelutilat Oy:n perimä vuokra Kiinteistöliikelaitoksen perimä sisäinen vuokra Hytolta Hyton perimä vuokra asukkailta Hytolle jäävä maksu Lisäksi Kiinteistöliikelaitoksen perimä vuokra keittiöstä Luovuttavien tilojen vuokrat Hyvinvointitoimiala maksaa vuonna 2015 vuokraa luovuttavista tiloista yhteensä euroa/vuosi (Sävelkoti euroa/vuosi, Kutomokoti euroa/vuosi, Kurjenpesä euroa/vuosi, Mansikkapaikka ja Pohjantähti euroa/vuosi). Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito -hankesuunnitelma korjausrakentaminen12 LIITE 1 LVIA-JÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELUOHJE Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut/HAH VANHUSPALVELUN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO LVIA-JÄRJESTELMÄT SUUNNITTELUOHJE Turun Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut Yliopistonkatu 27 a,, TURKU, puh13 LIITE 1 LVIA-JÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELUOHJE Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut/HAH 1. RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE YLEISTÄ Kohteen kuvaus Määräykset ja ohjeet Suunnitteluasiakirjat Huoltokirja Kohteen puhtausluokkavaatimus Tilavaraukset Ominaiskulutus LIITTYMISTIEDOT KUNNALLISTEKNIIKKAAN Lämpöenergia Käyttövesi Jäte- ja sadevesiviemärit LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Lämmönjakokeskus Paisunta- ja varolaitteet Lämmitysverkostot Lämpöjohtopumput Lämmönluovuttimet VESI- JA VIEMÄRILAITTEET Vesijohdot Erottimet Rasvanerotin Venttiilit Pumput Viemäriverkostot Viemäreiden kannakointi Salaoja- ja sadevesiviemärit Vesi- ja viemärikalusteet ILMANKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT Ilmanvaihtojärjestelmät Ilmanvaihdon palvelualueet Puhallinkammiot ja koteloidut kojeet Ilmanottosäleiköt ja tuloilmakammiot Suodattimet Puhaltimet Kanavat ja puhdistusluukut Lämmityspatterit Äänenvaimennusverhoukset Tuloilmaelimet Poistoilmaelimet Ulkoilmakanavat Sadesuojukset Lämmöntalteenotto JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT Huonetilojen jäähdytys RADONKAASUN TORJUNTA VÄESTÖNSUOJAJÄRJESTELMÄT Turun Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut Yliopistonkatu 27 a,, TURKU, puh14 LVIA-JÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELUOHJE 2/ Väestönsuojalaitteet SÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄT Rakennusautomaatio Lämmitysjärjestelmien säätö Ilmankäsittelyjärjestelmien säätö Käyttöveden lämmityksen säätö PALONSAMMMUTUSJÄRJESTELMÄ LAITETUNNUKSET HK04074815 LVIA-JÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELUOHJE 1/17 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut Yliopistonkatu 27 a Turku Hanke: Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoitolaitos LVIA-JÄRJESTELMÄT 1. RAKENNUSKOHTEEN NIMI JA OSOITE Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoitolaitos Kohde sijaitsee Turussa 2. YLEISTÄ 2.1 Kohteen kuvaus 2.2 Yleiset laatuvaatimukset Rakennuskohteena on Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoitolaitos, jonka Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut vuokraa valmiina kokonaisuutena. Järjestelmä- ja laitevalintoja tehtäessä tulee kiinnittää huomiota niiden elinkaareen, huollettavuuteen, käytettävyyteen sekä energiatehokkuutta parantavien ratkaisuiden käyttöönottoon. Lisäksi on huomioitava ympärivuorokautisessa hoidontarpeessa olevien vanhusten asettamat erityistarpeet, sekä mahdollisten vaarallisten tarttuvien tautien leviämisen esto. Suunnitelmissa esitetään laitemääritykset riittävän tarkasti yksilöityinä. Vain CE tyyppihyväksyttyjä tuotteita voidaan käyttää. Suunnitelmissa määritellään alustavat tavoiteolosuhteet ja ohjeelliset toiminta-arvot (käyntiajat, sisäilman tavoitearvot, lämpötilojen asetusarvot jne.). 2.3 Määräykset ja ohjeet Suunnitelmat on laadittava voimassa olevien lakien ja asetusten sekä viranomaisten määräysten mukaisiksi. HK04074816 LVIA-JÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELUOHJE 2/17 Rakennuslupaa haettaessa on osoitettava, että rakennus toteuttaa rakentamismääräysten energiatehokkuuden vaatimukset (RakMK D3). Suunnittelija laskee ja laatii rakennuksen energiaselvityksen. 2.4 Suunnitteluasiakirjat RakMK A1 ja TATE 95 mukaan. 2.5 Huoltokirja Suunnittelija toimittaa kohteen Granlund Manager -huoltokirjaan järjestelmä- ja laitetiedot suunnitteluarvoilla täydennettynä. Suunnittelija edellyttää työselostuksessa urakoitsijoilta tiedostomuodossa olevien tuotekohtaisten tietojen toimittamisen GM-huoltokirjaan: takuuajan tehtävät, konekorttitiedot, hoito- ja huolto-ohjeet, varaosatiedot. Kiinteistönhoitoa varten suunnittelija laatii A3-kokoiset LVIA-tekniset paikannuspiirustukset (asema, kerrokset ja vesikatto) sekä ilmanvaihdon palvelualuepiirustukset. Suunnittelija laatii järjestelmien poikkeus- ja häiriötilanteiden ohjeet kiinteistön hoitoa varten. 2.6 Kohteen puhtausluokkavaatimus IV-töiden puhtausluokkavaatimus on P1. Puhtausluokkavaatimus huomioidaan materiaaleissa ja rakentamisessa. 2.7 Tilavaraukset 2.8 Ominaiskulutus Suunnittelija esittää hankkeen luonnosvaiheessa teknisten tilojen ja IVkonehuoneiden sekä ilmanvaihtokanavien tilantarpeet. Suunnitelmat laaditaan siten, että ominaiskulutusta 35 kwh/r-m³ ei ylitetä. Suunnittelija määrittelee järjestelmän huipputehon. HK04074817 3. LIITTYMISTIEDOT KUNNALLISTEKNIIKKAAN LVIA-JÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELUOHJE 3/ Lämpöenergia Rakennus liitetään Turku Energian kaukolämpöverkkoon tai lämpö tuotetaan maalämpöpumpulla. Valinnan lämmöntuotannosta määrää rakennuksen sijainti sekä kannattavuus laskelmat. Mikäli rakennus liitetään kaukolämpöverkkoon, siirretään kulutustiedot lukijalaitteen avulla Turku Energiaan, maalämmön kulutustiedot viedään kiinteistön valvontajärjestelmään. 3.2 Käyttövesi Rakennus liitetään Turun kaupungin vesijohtoverkkoon. Vesimittari liitetään pulssilaskijalla rakennusautomaatioon. Käyttöveden kulutustiedot siirretään lukijalaitteen välityksellä Turku Energiaan. Kaikki mittaukset ovat kaukoluettavia, jotka liitetään rakennusautomaatioon. 3.3 Jäte- ja sadevesiviemärit Rakennus liitetään Turun kaupungin jäte- ja sadevesiviemäriverkkoon. 4. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 4.1 Lämmönjakokeskus Lämmitys toteutetaan lattialämmityksenä. Lisäksi lämmönjakohuoneessa on vaihtimet ilmastointiin ja lämpimään käyttöveteen. Lämmönsiirtimet ovat juotettuja levylämmönvaihtimia. HK04074818 LVIA-JÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELUOHJE 4/ Paisunta- ja varolaitteet Lämmitysverkostolla kalvopaisunta-astia ja 2 kpl varoventtiileitä. Ilmanvaihtoverkostolla kalvopaisunta-astia ja 2 kpl varoventtiileitä. Varoventtiilit ja kiehuntajohdot mitoitetaan paineastiastandardin mukaisesti. 4.3 Lämmitysverkostot Lattialämmitys varustetaan tarvittavilta osin huonetermostaateilla. Tuulikaapit varustetaan ilmanvaihtoverkostoon liitettävillä vesikiertoisilla kiertoilmakojeilla. Ilmanvaihtojärjestelmien ilman lämmitys tuloilmakoneiden vesikiertoisilla pattereilla. Ilmanvaihtoverkostot rakennetaan teräsputkista mm läpimittaiset lämpöjohdot rakennetaan keskiraskaista kierteittävistä teräsputkista LV Liitokset kierreosilla tai hitsaamalla. Suuremmat johdot tehdään teräsputkista LV 0320 hitsaus- ja laippaliitoksin. Lattialämmityksen syöttöputkistot jakotukeille tehdään teräsputkilla kuten patteri- ja ilmanvaihtoverkostoissa. Liitokset kierreosilla tai hitsaamalla. Valuun asennettavat lattialämmitysjohdot tehdään tarkoitukseen soveltuvalla happidiffuusiosuojatulla muoviputkella. Lämpöjohdot eristetään sarjan 23 mukaisesti, Pinnoite Isogenopak. Teknisissä tiloissa, kellarikerroksissa, konehuoneissa ja poistumisteillä pinnoitemateriaali alumiinipelti. Lämmöntalteenottoverkostot tehdään AISI 304 Mukaisista ruostumattomista teräsputkista (seinämävahvuus = 2,0 mm). Liitokset hitsaamalla tai laipoin. LTO:n sulku- ja säätöventtiilit sekä muut putkistovarusteet ovat haponkestävää terästä AISI 316. Liitokset hitsaamalla tai laipoin. Lämmöntalteenottoputkistot varusteineen eristetään solukumi-eristeellä esim. Armaflex tai vastaava. HK04074819 LVIA-JÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELUOHJE 5/ Lämpöjohtopumput Kaikki LVI pumput ovat 3-vaihepumppuja. Lattialämmitysverkosto, patteriverkosto ja ilmanvaihtoverkosto varustetaan omilla pumpuilla. Pumput mallia Kolmeks tai vastaava. 4.5 Lämmönluovuttimet Vesikiertoisella lämmitysverkostolla varustettu pintalattia. Tuulikaapit varustetaan yleisesti vesikiertoisin kiertoilmakojein. 5. VESI- JA VIEMÄRILAITTEET 5.1 Vesijohdot Vesijohtojen kytkentäjohdot pyritään ensisijaisesti upottamaan rakenteisiin (vältetään näkyviä kytkentäjohtoja). Vesijohtoja ei tuoda missään tiloissa kalusteelle ko. tilan lattian läpi, (vesieristeet ja lattiapinnoitteet tulee olla ehjät, lukuun ottamatta viemärin lävistystä). Sisäpuoliset kylmä- ja lämminvesijohdot tehdään saumattomista kupariputkista LV Liitokset kovajuotos-, kartio- ja kapillaariliitoksin. DN 15 ja suurenmat putkenosat tehdasvalmisteisia. Sisäpuoliset rakenteiden sisään jäävät vesijohdot tehdään ristiinsilloitetusta muoviputkesta Esim. Wirsbo-Pex. Liitokset tehdään järjestelmään kuuluvilla liitinosilla ja hanakulmarasioilla. Kaikki muoviset vesijohdot asennetaan järjestelmään kuuluvaan suojaputkeen vaihdettaviksi johdoiksi. Kylmävesijohdot eristetään sarjan 21 mukaisesti höyrytiiviiksi alumiinipintaisella mineraalivillamuotilla. Lämminvesijohdot eristetään sarjan 23 mukaisesti. Pinnoite Isogenopak. Teknisissä tiloissa, kellarikerroksissa, poistumisteillä ja konehuoneissa pinnoitemateriaali alumiinipelti. HK04074820 LVIA-JÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELUOHJE 6/ Erottimet 5.3 Rasvanerotin Valmistuskeittiön viemäreitä varten asennetaan lujitemuovinen rasvanerotin. Rasvanerottimen täyttymishälytys sijoitetaan keittiöön näkyvälle paikalle. Ankkurointipohjalaatta ja mahdollinen kuormantasauslaatta kuuluu rakennusurakkaan, laattojen mitoittaminen rakenne ja lvisuunnittelijalle. Rasvanerotin mitoitetaan jakelukeittiön mitoituksen mukaisesti. 5.4 Venttiilit Sulkuventtiilit messinkisiä palloventtiileitä enintään DN 50 saakka. DN 65 ja suurenmat sulkuventtiilit ovat hitaasti suljettavia valurautaisia venttiileitä. Lämminvesijohtojen kertasäätöventtiilit messinkisiä esim. Oras Pumput Pumput ovat keskipakopumppuja, juoksupyörät ja pesät pronssia sekä akselit haponkestävää terästä. 5.6 Viemäriverkostot Ulkopuoliset jäte- ja sadevesiviemärit ovat Ultra Rib 2 polypropeeniputkea tai Uponal PVC putkea, tai vastaava. Sisäpuoliset pohjalaatan alapuoliset jäte- ja sadevesiviemärit ovat Uponal PVC- putkea tai Uponor HTP- polypropeeniputkea. Liitokset tehdään järjestelmään kuuluvin kumirengasliitos osin. Sisäpuoliset pohjalaatan yläpuoliset jäte- ja sadevesiviemärit ovat valurautaa. Liitokset tehdään järjestelmään kuuluvin osin ja liitospannoin. Järjestelmänä käytetään esim. Aquasafe - viemäröintijärjestelmää. Tuuletusviemärit eristetään kylmissä ullakkotiloissa. HK04074821 LVIA-JÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELUOHJE 7/ Viemäreiden kannakointi Pohjalaatan alapuolella ryömintätilassa ja maanvastaisen kantavan laatan alla tehdään kaikki viemäreiden kannakoinnit jäykin putkikannakkein (esim. Hiltin kannake). Reikänauhaa kannakkeena ei hyväksytä. Pohjalaatan alapuolella olevien kannakkeiden materiaali haponkestävä teräs. Pohjalaatan yläpuolella viemäreiden kannakointi tehdasvalmisteisilla putkisangoilla, materiaali sinkittyteräs tai vastaava. 5.8 Salaoja- ja sadevesiviemärit Perustusten kosteuseristykset ja salaojasorastukset rakennetaan Tilalaitoksen erillisohjeistuksen mukaisesti (sis. lvi-, geo- ja rakennesuunnitelmat). Pihakallistukset tehdään rakennuksesta poispäin viettäväksi sekä suunnitellaan sadevesiviemäriverkostot kaivoineen piha- alueille. Kaikki kattovesisyöksytorvet putkitetaan sadevesiviemäriverkostoon (umpiputki, ei suppiloita tai vastaavia). Salaojat rakennetaan tekniseen salaojitukseen tarkoitetusta putkesta Uponor Tupla, asennusluokka SN 8. Yhteinä käytetään Uporen- sadevesijärjestelmän yhteitä, asennusluokka SN 8. Syöksytorvet haponkestävää teräsputkea (s=2,0 mm), maanpinnasta 2,0 m ylöspäin. Kannakointi tukevin kannakkein. 5.9 Vesi- ja viemärikalusteet Vesikalusteet ovat toiminnaltaan vipu- ja termostaattikäyttöisiä sekä elektronisia. Vesikalusteet mallia Oras. Elektroniset hanat ovat ainakin yhteistiloissa sekä muistihäiriöisten tiloissa. Pesualtaat ja wc-istuimet mallia IDO tai vastaava. Tarvittaviin paikkoihin asennetaan normaalia korkeammat istuimet. Teräksiset pesualtaat mallia Franke, Kavika.tai vastaava. Lattiakaivot ja altaat haponkestävää terästä mallia Kavika, Vaahto tai Jot Aqua Oy. Tilat, joissa lattiakaivojen kuivumisvaara varustetaan kaasutiivein NOOD -vesilukoin (Aquasafe JOT lattiakaivot), tai vastaava. HK04074822 LVIA-JÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELUOHJE 8/17 Pikapalopostit mallia Kidde Finland Oy, Pivaset Oy tai vastaava. Pikapalopostin koko mitoitetaan 19 mm mukaan. Pikapalopostit varustetaan käsisammuttimin 6,0 kg. Käsisammuttimet toiminta periaatteeltaan nestesammuttimia. 6. ILMANKÄSITTELYJÄRJESTELMÄT 6.1 Ilmanvaihtojärjestelmät Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto kaikissa tiloissa. Tilojen ilmamäärät ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan (Suomen rakentamismääräyskokoelma D2 rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 2012). Tilojen ilmamääriä on voitava säätää käyttötarpeen ja kuormituksen mukaan. Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan siten, että palvelualueiden ja vyöhykkeiden kesken voidaan painesuhteilla estää tarttuvien tautien leviäminen. 6.2 Ilmanvaihdon palvelualueet Ilmanvaihtojärjestelmät suunnitellaan ja rakennetaan siten, että saavutetaan tehokas energiatalous. Koneitten ryhmittely palvelualueittain tulee tehdä niin, että koneitten käyntiajat saadaan palvelualueitten mukaisesti. Palvelualueita ovat: hoivaosastot, keittiö, ruokala,sauna. 6.3 Puhallinkammiot ja koteloidut kojeet Tulo- ja poistoilmakoneet ovat koteloituja koneita. Koneiden lukumäärät ilmanvaihtosuunnitelmien mukaan. Konehuoneet määräysten mukaisesti huomioon ottaen olemassa olevat tilat. Keittöön ja saunaan suunnitellaan oma IV-kone, jossa on myös lämmöntalteenotto. Ilmanvaihtokoneet suunnitellaan ja toimitetaan sähkökytkentöineen valmiina. Koneet varustetaan loisteputkivalaisimin, hehkulamppuja ei hyväksytä. Koneiden moottorien turvakytkimet tulee olla valmiiksi johdotettuna tehtaalla sekä turvakytkimet paikoilleen asennettuna. Koneet toimi- HK04074823 LVIA-JÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELUOHJE 9/17 tetaan moottorin alustan ja rungon välisellä maadoituskaapelilla 16 mm 2 varustettuna. 6.4 Ilmanottosäleiköt ja tuloilmakammiot Ilmanottosäleiköt sijoitetaan niin, että ulkopuolinen lumi ja kosteus eivät pääse ilmanvaihtojärjestelmään. Ulkoilmasäleikön on oltava luokiteltu standardin pren mukaisesti. Ilman erityisjärjestelyjä ilman nopeus (ilmavirta jaettuna säleikön vapaalla pinta-alalla) ei yleensä saa olla säleikössä yli 1,5 m/s. Tuloilmakammiot suunnitellaan siten, että lumi tai sadevesi ei kulkeudu ilmavirran mukana ilmanvaihtojärjestelmään. Ilman virtausnopeus kammiossa mitoitetaan 1,0 m/s. Tuloilmakammioihin tehdään vedenpoistot. Kammioiden viemäreihin vesilukot. Kammioiden sisäpinnat tehdään pestäviksi. 6.5 Suodattimet Tuloilmakoneiden suodattimet kahdessa portaassa: esisuodatus G4, hienosuodatus F7. Suodatinkehysten on oltava hienosuodattimissa kiristettäviä ja niiden on tiiveysluokaltaan vastattava suodatusastetta. Poistoilmakoneiden suodattimet luokkaa G6. Teknisten tilojen tuloilman suodatus luokkaa G Puhaltimet Kaikki puhaltimet ovat kolmevaiheisia. Puhaltimen voimansiirrosta ei saa päästä ilmaan haitallisia hiukkasia tai muita ilman laatua huonontavia epäpuhtauksia. Moottori on valittava siten, että se ei likaa ilmaa. Puhaltimina käytetään P1 luokan kohteissa mahdollisuuksien mukaan suoravetoisia puhaltimia taajuusmuuttajilla ohjattuna. HK040748 Näytä lisää
Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P Lisätiedot Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.
7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän Lisätiedot NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus
NYKYAINEN SÄHKÖISTYS LISÄÄ HYVINVOINTIA MONIN TAVOIN Energiatehokkuus Sähköturvallisuus Asumismukavuus Turva ja huolettomuus Helppohoitoisuus Tyylikkyys Arvon säilyminen Ajanmukaiset tietoliikenneverkot Lisätiedot www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA
www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4, Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo
KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme Lisätiedot Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE
LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja... Lisätiedot TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO
1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät Lisätiedot Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan Lisätiedot AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)
AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ Lisätiedot KORJAUSRAKENTAMINEN. HANKESUUNNITELMA 1.9.2015 Sivu 1/13 Diaarinumero: Turun kaupunki, Turun Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku
HANKESUUNNITELMA 1.9.2015 Sivu 1/13 Diaarinumero: Tilaaja: Turun kaupunki, Turun Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku Hanke: Puolalan koulu KORJAUSRAKENTAMINEN Turun Kiinteistöliikelaitos, Lisätiedot ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN
ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily Lisätiedot SAVUNPOISTOSUUNNITELMA
SAVUNPOISTOSUUNNITELMA 25.5.2016 Muutos kappaleessa 5. Savunpoistopuhaltimien mallit muutettu. K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Rakennustoimenpide Asiakirjan nimi Juoks.no SANEERAUS SAVUNPOISTOSUUNNITELMA Lisätiedot SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Suunnittelu, asentaminen ja huolto (INSTA 900-1:2013)
Pohjois-Savon pelastuslaitos Hyväksytyt poikkeamat Riskienhallinta 25.9.2014 1/6 Automaattisten sammutuslaitteistojen suunnitelussa hyväksyttävät poikkeamat. SFS 5980 Asuntosprinklauslaitteistot Osa 1 Lisätiedot Koti Koskelassa kaikki on lähellä
Koti Koskelassa kaikki on lähellä Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Emäpuuntielle Koskelaan, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Yliopistoon, Lisätiedot HANKESUUNNITELMA. Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi 16.6.2014 A R K K I T E H T U U R A O Y
HANKESUUNNITELMA Saarijärven ASPA -palvelutalo, Saarijärvi HANKESUUNNITELMA 2 (8) Saarijärven ASPA -palavelutalo HANKESUUNNITELMA Sisällysluettelo: 1. HANKKEEN YLEISTIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT 2. TARVESELVITYS Lisätiedot CAW Kattoasenteiset lämminvesikäyttöiset ilmanlämmittimet
Kattoasenteiset lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavat lämminkäyttöiset ilmanlämmittimet Kattoon asennettavia -lämmittimiä käytetään sisääntulotilojen, varastojen, teollisuushallien, verstaiden, Lisätiedot Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki
SÄH 1566-3 Katuvalotyöt 2016 Urakka-alue 3 Huittisten kaupunki RAKENNUSSUUNNITELMA KATUVALAISTUS TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS 33600 Z:\Nettiin\Valaistus\Urakka-alue 3\1566-3-TS.doc 1 Yleistä Hankinnan laajuus Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Pyörätie Vantaa
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Pyörätie 50 0280 Vantaa 2000 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu Lisätiedot KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA
KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat Lisätiedot Poistoilman lämmön talteenotto
Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa Lisätiedot Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2
RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin Lisätiedot KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA
1 KANNUKSEN KOULUKESKUS JUHANI VUORISEN KOULU, KANNUKSEN LUKIO PERUSKORJAUS HANKESUUNNITELMA 1.6.2016 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELOSTUS HANKKEESTA 1.1 Hankesuunnitelman Lisätiedot Rakennustapaseloste, asunnot
RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Metsikköpolun päiväkoti 30.3.2012. Kukinkuja 14 01620 Vantaa. HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145
30.3.2012 IV-kuntotutkimus Metsikköpolun päiväkoti Kukinkuja 14 01620 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ
1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET, Lisätiedot Uponor-radonjärjestelmät suuriin kohteisiin
Uponor-radonjärjestelmät suuriin kohteisiin Radon näkymätön vaara Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota syntyy maaperässä olevan uraanin ja radiumin puoliintuessa. Radonpitoisuudet Lisätiedot LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA
LVIA-KORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA B63779.AT02 KARTANONKOSKEN KOULU, VANTAA 5.1.2015 VTK SISÄLLYSLUETTELO 1 AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN YLEISET VAATIMUKSET... 3 1.1 MUUTOKSIIN LIITTUVÄT YLEISET VAATIMUKSET... Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Rekolanmäen päiväkoti. Hansinkatu VANTAA
IV-Special Oy 19.12.2011 IV-kuntotutkimus Rekolanmäen päiväkoti Hansinkatu 4 01480 VANTAA HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 311 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb.fi keskus: Lisätiedot HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI
HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla Lisätiedot IV-kuntotutkimus. Kulomäen koulu Maauuninpolku Vantaa TAMPERE:
09.03.2012 IV-kuntotutkimus Kulomäen koulu Maauuninpolku 3 01450 Vantaa HELSINKI: posti@asb.fi keskus: 0207 311 140, faksi: 0207 31 11 145 www.asb.fi TAMPERE: asb-yhtiot@asb b.fi keskus: 0207 311 160, Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia Lisätiedot ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE
ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta Lisätiedot Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin
KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 22.3.2016 Käytettävyyslausunto: Ecowec-hybridivaihdin Tilaaja: Wasenco Oy KÄYTETTÄVYYSLAUSUNTO VTT-S-04903-15 1 (5) Tilaaja Tilaus Yhteyshenkilö Wasenco Oy Askonkatu Lisätiedot Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja
Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan Lisätiedot JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...
Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU... Lisätiedot Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes
Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus Lisätiedot Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010
Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun Lisätiedot Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.
Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva Lisätiedot Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus
OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta Lisätiedot ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ
ILMOITUS HUONEISTON MUUTOS- TAI KUNNOSSAPITOTYÖSTÄ Yleisiä ohjeita Asunto-osakeyhtiölain (1599/09) 4 luvun mukaan osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa osakehuoneistonsa sisäosat. Osakkeenomistajan on Lisätiedot Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta
Koti aitiopaikalta Knuutilankankaalta Rakennamme uusia koteja valmiille asuinalueelle Syväkiventielle Knuutilankankaalle, jossa kadut, puistot ja palvelut ovat jo rakennettu ja asuinympäristö on viihtyisä. Lisätiedot 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni.
www.ren.fi Rakentajan opas 2013 1 (5) Ohjeet pientalojen rakentajille Rovaniemen Verkko Oy:n jakelualueella. Rakentajalle palvelut toteuttaa Rovaniemen Energia konserni. 1. Tontilla olevat kaapelit Ennen Lisätiedot Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:
Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto Lisätiedot JÄTKÄSAAREN VAIKEAVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINTATILAT
JÄTKÄSAAREN VAIKEAVAMMAISTEN PÄIVÄTOIMINTATILAT KOY HELSINGIN SUEZINKATU 3 SUEZINKATU 3 HANKESUUNNITELMA 18.8.2012 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALIVIRASTO HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TILAYKSIKKÖ Sisältö Lisätiedot Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.
Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa Lisätiedot MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN
MODULIPOHJAINEN OHJAUSKOTELO HUONETILOIHIN Busch-Installationsbus EIB Ensto Busch-Jaeger Oy 2 Modernia taloautomaatiota Busch-Installationsbus EIB-väylätekniikalla EIB European Installation Bus on väyläpohjainen Lisätiedot ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää
ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä Lisätiedot Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta
Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön Lisätiedot Hakaniemen Kauppahalli
Tilakeskus Hakaniemen Kauppahalli Peruskorjaus Hankenumero 8086089 Tilakeskus Helsingin kaupungin tukkutori Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 8086089 Osoite, 00530 Helsinki Sijainti Kaupunginosa Lisätiedot Helsingin kaupungintalo, galleria
Hankesuunnitelma Pohjoisesplanadi 11-13 Muutos Hankenumero 2085412 Helsingin Leijona Oy Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero 2085412 Osoite Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki Sijainti 1. Lisätiedot ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno
ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA Lisätiedot Huonesäädin STRA-04. Sovellusesimerkki
Huonesäädin STRA-04 STRA-04 on valmiiksi ohjelmoitu kommunikoiva huonesäädin lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaukseen jälkikäsittelyjärjestelmissä. Se soveltuu toimistoihin, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin, Lisätiedot PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ
Pelimannin ala-aste ja päiväkoti ILMANVAIHDONSELVITYSTYÖ 4.6.2013 1(4) Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimannintie 16 Helsinki PERUSKORJAUSSELVITYKSIÄ, ILMANVAIHDON SELVITYSTYÖ 1. TEHTÄVÄ Tarkoituksena Lisätiedot Ohjeita LVI tarkastajille
Ohjeita LVI tarkastajille Heatex lämmöntalteenottokaivossa (pat. n:o 10875) ei ole kuluvia osia, joten käytön aikaisia tarkastuksia ei tarvita. Käyttäjän oma kaivon puhtaudesta huolehtiminen on riittävä Lisätiedot AS OY HUMPPILAN LINKKITIE
UUSI RIVITALO HUMPPILAAN RAKENTAA: AS OY HUMPPILAN LINKKITIE Linkkitie, 31640 Humppila ESITTELY JA MYYNTI: RS-PANKKI: Forssan OP-Kiinteistökeskus Oy LKV Tero Rämö LKV, KiAT 050-364 5126 Hannu Pehkonen Lisätiedot IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa
500-2000 W Sähkölämmitys 12 mallia IR-lämmitin CIR Kohteisiin, jossa halutaan hillittyä muotoilua ja huomaamatonta toimintaa Käyttökohteet CIR tuo mukavuutta terasseille, parvekkeille ja ulkoilmaravintoloihin Lisätiedot Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen
Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen Tavoitteiden avulla kohti parempaa automaatiota Sakari Uusitalo Sami Mikkola Rakennusautomaation energiatehokkuusluokitus Standardissa Lisätiedot Palopelti ETPS-E. Tuotetiedot. Tuotemerkintäesimerkki:
Palopelti ETPS-E ETPS-E on CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 650:2010 ja EN 1366-2 mukaisesti testattu, moottorilla varustettu palopelti, joka täyttää paloluokan E 60 / E 120. Pelti asennetaan Lisätiedot K-S Tili ja Isännöinti Oy
K-S Tili ja Isännöinti Oy Asunto Oy:n valvontavastuu huoneiston kunnossapito- tai muutostöissä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti taloyhtiölle kaikista huoneistonsa Lisätiedot instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti:
AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Jouni Snygg/Markku Järvinen 2(7) SÄHKÖSELOSTUS AS OY POHJANSÄDE SISÄLLYSLUETTELO H2 JAKELUJÄRJESTELMÄT... 4 H21 Sähkön liittyminen... 4 H221 Sähkömittaus... 4 Lisätiedot Pentti Harju. Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa
Pentti Harju Talotekniikan mittauksia, säätöjä ja automatiikkaa 2 Talotekniikan tarkoitus, helppous ja säästö Rakennusluvan saannin edellytyksenä ovat vuotuiset E-luvut, joita ei saa ylittää. Pientalon Lisätiedot Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä Lisätiedot Uuteen kotiin uusi_senera_lore.indd
Uuteen kotiin Luotettavaa lämmitystekniikkaa SENERA Oy Yli 20 vuoden kokemus rakentamisesta Useita tuhansia tyytyväisiä maalämpöasiakkaita Uudisrakennusten maalämpöjärjestelmien erikoisosaaja SENERAn Lisätiedot Vanhuspalvelun ympärivuorokautisen hoidon hankesuunnitelmat - Murkionkatu 10 (Vuokkokoti) sekä Kuralankatu 2 (Kulkurin valssi)
Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1149-2013 (041, 650) Vanhuspalvelun ympärivuorokautisen hoidon hankesuunnitelmat - Murkionkatu 10 (Vuokkokoti) sekä Kuralankatu 2 (Kulkurin valssi) Kh 163 Tiivistelmä: Vanhuspalvelun Lisätiedot KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015
29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10. Rakennetekniset korjaukset Hanke HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS
LPK Perttu ja RPPK Arttu Pertunpellontie 10 Rakennetekniset korjaukset Hanke 8081470 11.6.2013 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus Lisätiedot AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA
17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto Lisätiedot Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio
Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala: Lisätiedot TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2016 1 (15) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.
16/2016 1 (15) TALOTEKNIIKKAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 19.4.2016 Talotekniikkayksikön muiden viranhaltijoiden 19.4.2016 tekemät rakennuslupapäätökset: 70 74 Päätökset annetaan julkipanon Lisätiedot HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS. Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11. TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013
HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Naulakallion hoitokoti KASTELLI Naulakalliontie 11 TEKNINEN PERUSKORJAUS Hanke 8085203 16.4.2013 2 1 YHTEENVETO 1.1 Hankkeen perustiedot 1.2 Hankkeen tarpeellisuus 1.3 Laajuus Lisätiedot Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan
35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN Lisätiedot ABB i-bus KNX taloautomaatio. Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? ABB Group May 11, 2016 Slide 1
Sakari Hannikka, 11.5.2016 Kiinteistöjen ohjaukset KNX vai ABB-free@home? May 11, 2016 Slide 1 ABB i-bus KNX taloautomaatio May 11, 2016 Slide 2 KNX on maailman ainoa avoin standardi kotien ja rakennusten Lisätiedot EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140
EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden Lisätiedot PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS
PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä. Lisätiedot Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka. Maalämpö
Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Tertunlaakso 1 C 40270 Palokka Maalämpö Asunto Oy Jyväskylän Aurinkolaakso C Rakenteilla uusia laadukkaita rivitalokoteja arvostetulle ja rauhalliselle Palokan asuinaluelle, Lisätiedot MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?
MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN Lisätiedot B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos
T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO Lisätiedot Juankosken päiväkoti, kustannusarvio
Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma Lisätiedot PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto. Tero Lahtela
PUUKERROSTALO - TALOTEKNIIKKA - - Lämpö, Vesi, Ilmanvaihto Tero Lahtela MALLIKERROSTALO TILAELEMENTTIMÄRKÄTILA TALOTEKNISET VALINNAT LVIS-pystyhormien sijoittaminen porrashuoneeseen ääni- ja paloteknisesti Lisätiedot Ympäristöministeriön asetus
Luonnos 11.12.2012 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä nnettu Helsingissä.. päivänä..kuuta 201. Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Lisätiedot TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS
TUUSULAN BOSTONIN RIVITALOT ALUSTAVA RAKENNUSTAPA- JA TALOTEKNIIKKASELOSTUS 12.06.2015 ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS Tuusulan Bostonin rivitalot Bostoninkaari 3, 04320 Tuusula Bostonin rivitalot sijaitsevat Lisätiedot Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013
Kiinteistöliitto Uusimaa Rakennusvalvonta 12.11.2013 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa 2 Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliiton suurin aluejärjestö 9890 jäsentä Jäsenistö pääosin Lisätiedot Lämminilmakoje lisätarvikkeineen
LVD lisätarvikkeineen LVDV soveltuu tuulikaappien, aulojen, porttien, varasto- ja konepajahallien, autotallien ja vastaavien tilojen lämmittämiseen. Koje asennetaan alakattoon ja lämmönsiirtoaineena on Lisätiedot Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana
KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään Lisätiedot FRANKE-HANAT. Hygieeninen ja vettä säästävä Juhlavuodentuotteet Voimassa 1. huhtikuuta 2011 alkaen
FRANKE-HANAT Hygieeninen ja vettä säästävä Juhlavuodentuotteet Voimassa 1. huhtikuuta 2011 alkaen Vesi hallinnassamme - Tulevaisuus tänään Vesi on merkittävässä osassa jokapäiväistä elämäämme. Tätä arvokasta Lisätiedot Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Lisätiedot ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu
ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen Lisätiedot MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2
MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni Lisätiedot 30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN
Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan Lisätiedot Lämpöpuhallin SWT Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin
Lämpöpuhallin lämmitys 3 mallit Lämpöpuhallin Kattoon asennettu vesilämmitteinen lämpöpuhallin Käyttökohteet -lämpöpuhallinta käytetään sisäänkäyntien, kauppojen, teollisuusrakennusten, korjaamojen, urheiluhallien Lisätiedot MITTAROINNIN YLEISOHJEET
Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit... Lisätiedot Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta
Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain Lisätiedot HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja
HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle. Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Riekonmarkantie 20 Oulu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 992 564-077-0230-0002-2-000 () Energiatodistus on annettu Lisätiedot As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 02400 Kirkkonummi
As. oy Kirkkonummen Lorulinna Tarutie 5 24 Kirkkonummi 17 18 19 7 A 14 A 2 21 18.8.211 31 32 33 34 35 OLEKELU B K J JÄTE- AEMA TOTU 15 16 36 37 18 A 38 14 13 12 11 1 9 8 39 4 2 41 6 7 1 42 IV TONTIN RAJA Lisätiedot L04187.P002 LVI 0003 a 1(5)
L04187.P002 LVI 0003 a 1(5) LVI Laiteluettelo HARTOLAN YHTENÄISKOULU Asiakirja n:o LVI 0003 a B-SIIPI, ILMANVAIHTO Projekti n:o L04187.P002 Kuninkaantie Viim. muutos 20.4.2016 Laatija/tark. 19600 HARTOLA Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute