Source: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21216
Timestamp: 2017-11-24 02:00:27
Document Index: 388400894

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17']

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2004-21216
Documento consolidado BOE-A-2004-21216
Publicado en: «BOE» núm. 303, de 17/12/2004.
Referencia: BOE-A-2004-21216
Seleccionar redacción: Última actualización publicada el 22/05/2010 Texto original publicado el 17/12/2004
Ir a: [Preámbulo] Artículo único Disposición adicional primera Disposición adicional segunda Disposición transitoria única Disposición final primera Disposición final segunda Disposición final tercera [Firma] REGLAMENTO CAPÍTULO I Artículo 1 Artículo 2 Artículo 3 CAPÍTULO II Artículo 4 Artículo 5 CAPÍTULO III Artículo 6 Artículo 7 Artículo 8 Artículo 9 CAPÍTULO IV Artículo 10 Artículo 11 CAPÍTULO V Artículo 12 Artículo 13 Artículo 14 Artículo 15 Artículo 16 CAPÍTULO VI Artículo 17 ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV
Incluye corrección de errores y erratas publicada en BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2005. Ref. BOE-A-2005-3663
La aceptación de las soluciones técnicas diferentes que se plateen para dar respuesta con carácter general, esto es, de aplicación en todo el territorio del Estado, se realizará, de acuerdo con la disposición final segunda, por orden ministerial.
Redactado el último párrafo conforme a la corrección de errores y erratas publicada en BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2005. Ref. BOE-A-2005-3663
2. El referido proyecto, que será redactado y firmado por un técnico titulado competente, deberá indicar, de acuerdo con el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, y con la Orden de 16 de abril de 1998, los materiales, aparatos, equipos, sistemas o sus componentes sujetos a marca de conformidad con normas incluidos en el proyecto.
Se modifica el apartado 2 por el art. 10.1 del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. Ref. BOE-A-2010-8190
Texto original, publicado el 17/12/2004, en vigor a partir del 16/01/2005.
Para la puesta en marcha de los establecimientos industriales a los que se refiere el artículo anterior, se requiere la presentación, ante el órgano competente de la comunidad autónoma, de un certificado, emitido por un técnico titulado competente, en el que se ponga de manifiesto la adecuación de las instalaciones al proyecto y el cumplimiento de las condiciones técnicas y prescripciones reglamentarias que correspondan, para registrar la referida instalación.
En dicho certificado deberá figurar, además, el nivel de riesgo intrínseco del establecimiento industrial, el número de sectores y el riesgo intrínseco de cada uno de ellos, así como las características constructivas que justifiquen el cumplimiento de lo dispuesto en el anexo II; incluirá, además, un certificado de la/s empresa/s instaladora/s habilitada/s, firmado por el técnico titulado competente respectivo, de las instalaciones que conforme al Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, requieran ser realizadas por una empresa instaladora habilitada.
Se modifica por el art. 10.2 del Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo. Ref. BOE-A-2010-8190
– Líquidos clasificados como clase C en la ITC MIE-APQ1.
Redactado el apartado 3.2.1 conforme a la corrección de errores y erratas publicada en BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2005. Ref. BOE-A-2005-3663
3.3 Otros productos: los productos situados en el interior de falsos techos o suelos elevados, tanto los utilizados para aislamiento térmico y para acondicionamiento acústico como los que constituyan o revistan conductos de aire acondicionado o de ventilación, etc., deben ser de clase B-s3 d0 (M1) o más favorable. Los cables deberán ser no propagadores de incendio y con emisión de humo y opacidad reducida.
A las cubiertas ligeras de los edificios industriales de tipo A con medianerías, será de aplicación lo previsto en el apartado 5.4.
Sistema de almacenaje autoportante operado manual o automáticamente
R30(EF.30)
R15(EF-15).
R30(EF-30).
Redactado conforme a la corrección de errores y erratas publicada en BOE núm. 55, de 5 de marzo de 2005. Ref. BOE-A-2005-3663
a) Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de servicios (citadas en el anexo II.8 [i.e. II.9] de este reglamento) o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial.