Source: https://www.elektroprumysl.cz/elektroinstalace/hromosvody-a-uzemnovani-prakticky-1-dil
Timestamp: 2020-07-02 05:15:29+00:00
Document Index: 3820576

Matched Legal Cases: ['§90', '§ 1', '§111', '§2', '§169', '§ 1', '§ 2', '§ 104']

Hromosvody a uzemňování prakticky - 1. díl - ElektroPrůmysl.cz
Ing. Lubor Horák, Ing. Jan Hlavatý, Lektoři LPE s.r.o.
Předchozí článek Požadavky na revizní skříně u systému ochrany před bleskem
Další článek Uzemňování vodiče PEN (PE) v distribučních sítích typu TN-C (TN-S)
Začínáme se seriálem článků, které se budou zaměřovat na hromosvody a uzemnění. Kompletní problematikou praktického řešení vnější ochrany před bleskem od základní legislativy, přes základní kritéria a projektování až po samotnou montáž, revize a uvedení do provozu.
Výpis základních právních předpisů
Zákon č. 22/1997 Sb. – Zákon o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb. – Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 499/2006 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. – o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 268/2009 Sb. – Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 73/2010 Sb. – Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
Nařízení 10/2016 MHMP – kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze
Výpis základních norem a předpisů
ČSN 33 2000-1 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice (květen 2009)
ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-443 Bezpečnost - Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím (listopad 2016)
ČSN 33 2000-4-444 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-444 Bezpečnost - Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením (duben 2011)
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy (duben 2010)
ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení, Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení (listopad 2016)
ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 – Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy (říjen 2016)
ČSN 35 7606 – Systémy ochrany před bleskem - Značky
ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
ČSN EN 62305-1 ed. 2 – Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy (září 2011)
ČSN EN 62305-2 ed. 2 – Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika (únor 2013)
ČSN EN 62305-3 ed. 2 – Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života (leden 2012)
ČSN EN 62305-3 ed. 2 ZMĚNA Z1 – Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života (červenec 2013)
ČSN EN 62305-4 ed. 2 – Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách (září 2011)
ČSN CLC/TS 50539-12 – Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací (květen 2013)
Termíny a definice, zkratky
Jímací soustava (air-termination system) – Část vnějšího LPS, která používá kovové prvky, jako jsou tyče, mřížová soustava nebo zavěšená lana, které jsou určeny k zachycení blesku.
Soustava svodů (down-conductor system) – Část vnějšího LPS určená ke svedení bleskového proudu do země.
Uzemňovací soustava (air-termination system) – Část vnějšího LPS určená ke svedení a rozptýlení bleskového proudu do země.
s – Dostatečná vzdálenost (separation distance) – Vzdálenost mezi dvěma částmi, kde nemůže vzniknout nebezpečné jiskření. Dále v textu též pojem Bezpečná vzdálenost „s“.
Vnější vodivé části (external conductive parts) – Rozsáhlé kovové části vstupující do chráněné stavby nebo z ní vystupující, jako jsou potrubí, kovové díly kabelů, kovová vedení atd., které mohou přenášet část bleskového proudu.
EB – Ekvipotencionální pospojování proti blesku, Vyrovnání potenciálů při působení blesku (lightning equipotential bonding) – Připojení oddělených kovových prvků k LPS přímým vodivým spojením nebo přepěťová ochranná opatření pro snížení rozdílů potenciálů způsobených bleskovým proudem.
Nebezpečné jiskření (dangerous sparking) – Elektrický výboj způsobený bleskem, který způsobí hmotné škody na chráněné stavbě.
SPD – Přepěťové ochranné zařízení (surge protective device) – Zařízení určené k omezení přechodných přepětí a ke svedení impulzních proudů; obsahuje alespoň jeden nelineární prvek.
Co je potřeba řešit v DÚR?
§90 - Územní rozhodnutí - Posuzování záměru žadatele
Poznámka: V územním řízení se řeší zejména poměry v území, nikoli technické řešení samotné stavby. Je tedy nadbytečné nějak podrobněji řešit technické provedení ochrany před bleskem.
§ 1a, Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce
Příloha č. 1, Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
Poznámka: V rámci územního řízení tak stačí uvést v zásadě jen dvě věty: …. Ochrana před bleskem bude provedena dle technické normy ČSN 62305 ed. 2. V dalším stupni projektové dokumentace bude provedena analýza rizika dle normy ČSN 62305-2 ed. 2 pro výběr nejvhodnějších opatření ochrany stavby před bleskem. ….
Co je potřeba řešit v DSP?
Stavební řízení, §111
Co je to „obecný požadavek na výstavbu“?
Základní pojmy, §2, odst. 2, písm. e)
Obecné požadavky na výstavbu, §169, odst. 1
Které předpisy jsou prováděcími pro Stavební zákon?
Prováděcích předpisů je mnoho; z důležitých uvádíme: Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a Nařízení 10/2016 Pražské stavební předpisy.
Poznámka: Splním-li požadavky prováděcích předpisů (nejen tři výše jmenované), mám splněny požadavky DSP. V Praze se vyvarujte uvádět v dokumentaci odkazy na vyhlášku 268/2009 Sb., nebo vám dokumentaci stavební úřad vrátí.
§ 1d, Dokumentace pro vydání společného povolení (územní a stavební řízení)
§ 2, Projektová dokumentace
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je stanoven v příloze č. 12 k této vyhlášce.
D.1.4 Technika prostředí staveb - silnoproudá elektrotechnika
Je požadována jen silnoproudá elektrotechnika. V DSP nejsou výkresy hromosvodu požadovány. DSP požaduje uvedení, musí-li být ochrana před bleskem a proč.
ČSN EN 62305-3 ed. 2	ČSN EN 62305-1 ed. 2	ČSN EN 62305-2 ed. 2	ČSN EN 62305-4 ed. 2