Source: http://docplayer.fi/3278562-Topvex-sr-09-11-tr-09-15-kompakti-ilmanvaihtokone.html
Timestamp: 2017-09-24 14:57:17+00:00
Document Index: 13573519

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Topvex SR 09, 11, TR Kompakti ilmanvaihtokone - PDF
Topvex SR 09, 11, TR Kompakti ilmanvaihtokone
Download "Topvex SR 09, 11, TR 09-15. Kompakti ilmanvaihtokone"
1 Kompakti ilmanvaihtokone Englannin kielestä käännetty asiakirja FI A003
2 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Varoitukset Tuotteen kuvaus Yleistä Tekniset tiedot Mitat ja painot Topvex SR 09, Mitat ja paino Topvex TR Sähkötiedot Topvex SR 09, 11, Topvex TR Kuljetus ja varastointi Asennus Pakkauksesta purkaminen Mihin / miten laite asennetaan Topvex TR -ilmankäsittelykoneen jakaminen Topvex SR-koneen jakaminen Topvex TR-koneen jakaminen Koneen asennus Asennus Tuloilma-anturi (Topvex SR 09, 11) VAV-mallien asennus Liitännät Kanavaliitännät Sähköliitännät Ohjauspaneelin asentaminen Mitat Yleistä Asennus Lisävarusteet...20
3 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja Systemair AB Industrivägen 3 SE Skinnskatteberg RUOTSI Puhelin: Faksi: vakuuttaa, että seuraavat tuotteet: Ilmanvaihtokoneet Topvex SR 09 EL Topvex SR 09 Topvex SR 09 HWL/HWH Topvex SR 11 EL Topvex SR 11 Topvex SR 11 HWL/HWH Topvex TR 09 EL Topvex TR 09 Topvex TR 09 HWL/HWH Topvex TR 12 EL Topvex TR 12 Topvex TR 12 HWL/HWH Topvex TR 15 EL Topvex TR 15 Topvex TR 15 HWL/HWH (Tämä vakuutus koskee tuotetta siinä kunnossa, missä se on toimitettu ja asennettu asennusohjeiden mukaisesti. Tämä vakuutus ei koske jälkikäteen asennettuja osia tai tuotteelle tehtyjä toimenpiteitä) täyttävät seuraavien EY-direktiivien kaikki sovellettavat vaatimukset Konedirektiivi 2006/42/EY Pienjännitedirektiivi 2006/95/EY. EMC-direktiivi 2004/108/EY RoHS2-direktiivi 2011/65/EY Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on käytetty: EN ISO EN ISO EN ISO :2007 EN EN EN EN EN Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät Koneturvallisuus. Perusteet ja yleiset suunnitteluperiaatteet. Osa 2: Tekniset periaatteet Koneturvallisuus. Riskin arviointi. Osa 1: Periaatteet Koneturvallisuus. Turvaetäisyydet yläraajojen ja alaraajojen ulottumisen estämiseksi vaaravyöhykkeille Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Osa 1: Yleiset vaatimukset Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Osa 2-40: Sähköisten lämpöpumppujen, ilmastointilaitteiden ja kosteudenpoistolaitteiden erityisvaatimukset Kotitaloussähkölaitteiden ja vastaavien turvallisuus. Standardien EN ja EN piiriin kuuluville laitteille suoritettavien rutiinitestien erityisohjeet Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi). EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC). Osa 6-2: Yleiset standardit Häiriönsieto teollisuusympäristöissä EN Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC). Osa 6-3: Yleiset standardit Häiriönpäästöt kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä Täydellinen tekninen dokumentaatio on saatavana. Skinnskatteberg, Mats Sándor Tekninen johtaja Systemair AB
4 2 Varoitukset Asiakirjan eri luvuissa on esitetty seuraavat varoitukset. Vaara Varmista ennen huolto- tai sähkötöiden aloitusta, että koneen jännitteensyöttö on irtikytketty! Sähkökytkennät saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja paikallisten määräysten ja asetusten mukaisesti. Varoitus Vaikka koneen verkkoliitäntä onkin irrotettu, sisällä olevat pyörivät osat eivät kenties ole vielä pysähtyneet ja aiheuttavat sen vuoksi tapaturmavaaran. Varo teräviä reunoja huollon yhteydessä. Käytä suojavaatteita. Ovenkahvat on tarkoitettu vain asennuskäyttöön. Ne on poistettava ennen koneen käyttöönottoa koneelle vaaditun turvallisuustason varmistamiseksi. Kone on kytkettävä ilmanvaihtokanavaan tai suojattava muulla tavoin, jotta puhaltimien kanssa ei ole mahdollista joutua kosketuksiin kanavaliitäntöjen kautta. Tätä konetta ei ole tarkoitettu lasten eikä sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen suorituskyky on rajoittunut tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole opastanut tai valvo heitä koneen käytössä. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääse leikkimään koneella. Varo Kanavaliitännät/kanavien päät tulee suojata varastoinnin ja asennuksen ajaksi. Älä kytke kuivausrumpuja ilmanvaihtojärjestelmään. 3 Tuotteen kuvaus 3.1 Yleistä Tämä asennusohje koskee ilmankäsittelykoneita Topvex SR 09, 11 ja Topvex TR 09-15, jotka on valmistanut Systemair AB. Koneisiin kuuluvat seuraavat mallivaihtoehdot: Malli: SR 09, SR 11, TR 09, TR 12, TR 15 Lämmityskierukka EL (sähkö), HWL (vesipatteri, pienitehoinen), HWH (vesipatteri, suuritehoinen) tai Ei ole. Oikea- tai vasenkätiset mallit: R (oikea) L (vasen). Tuloilmapuoli huolto-oven puolelta katsottuna. Ilmavirran ohjaus: CAV (vakioilmavirta), VAV (muuttuva ilmavirta = vakiokanavapaineen ohjaus) Vesipatterin voi tilata lisävarusteena koneisiin, joissa ei ole lämmitintä. Tämä käsikirja sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa ja käyttöä koskevat perustiedot ja suositukset koneen virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Koneen asianmukaisen ja turvallisen toiminnan kannalta on tärkeää lukea tämä käsikirja perusteellisesti, käyttää konetta annettujen ohjeiden mukaisesti ja noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita Systemair AB
5 3.2 Tekniset tiedot Mitat ja painot Topvex SR 09, 11 F A B C D K A E C L D 15R (½") G M 810 Kuva 1 Mitat (mm) Malli A B C D E F SR SR Malli G K L M Paino, kg SR SR Systemair AB
6 3.2.2 Mitat ja paino Topvex TR Kuva 2 Mitat (mm) Malli A B C D E F G H I TR TR TR Malli J K L M N O P Paino, kg TR TR TR Systemair AB
7 3.2.3 Sähkötiedot Topvex SR 09, 11, Topvex TR Malli Puhaltimet (W yht.) 400 V 3N~~ Puhaltimet (W yht.) 230 V 3~ Sähkölämmityspatteri (kw (verkko) (A), Varoke yht.) 400 V 3N~ SR 09 EL x35 3x50 SR 09 (Ei ole, HWL/HWH) x10 3x16 SR 11 EL x35 3x63 SR 11 (Ei ole, HWL/HWH) Malli Puhaltimet (W yht.) 400 V 3N~ x16 3x20 Puhaltimet (W yht.) 230 V 3~ Sähkölämmityspatteri (kw (verkko) (A), Varoke yht.) 400 V 3N~ TR 09 EL x25 3x40 TR 09 (Ei ole, HWL/HWH) x10 3x10 TR 12 EL x35 3x50 TR 12 (Ei ole, HWL/HWH) x10 3x16 TR 15 EL x35 3x63 TR 15 (Ei ole, HWL/HWH) x16 3x20 Varoke (verkko) (A), 230 V 3N~ Varoke (verkko) (A), 230 V 3N~ 3.3 Kuljetus ja varastointi Koneet Topvex SR/TR tulee varastoida ja kuljettaa suojattuna fyysisiltä vaikutuksilta, jotka voivat vahingoittaa paneeleita, kahvoja, näyttöä jne. Kone toimitetaan koottuna kaikkine komponentteineen ja muovikääreessä kuormalavalle pakattuna kuljetuksen helpottamiseksi. Käytä Topvex SR/TR -koneiden kuljettamiseen haarukkatrukkia koneen päätypuolella. Varoitus Kone on painava. Noudata varovaisuutta kuljetuksen ja asennuksen aikana. Puristumisvaara! Käytä suojavaatteita. 4 Asennus 4.1 Pakkauksesta purkaminen Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki tilatut laitteet on toimitettu. Kaikki poikkeavuudet tilatusta laitteistosta on ilmoitettava Systemair-tuotteiden toimittajalle. 4.2 Mihin / miten laite asennetaan Topvex SR/TR -koneet on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloihin. Topvex SR 09, 11 -koneet voidaan asentaa ulos säältä suojattuna. Aseta kone tasaiselle, tukevalle alustalle. On tärkeää, että kone on täysin vaakasuorassa ennen käyttöönottoa Systemair AB
8 Sijoita kone mieluiten asuintiloista erotettuun tilaan (esim. varasto, kodinhoitohuone, ullakko tai vastaava). Sähkökomponentteja ei tulisi altistaa alle 0 C ja yli +50 C lämpötiloille. Jos kone on asennettu kylmään paikkaan, on tärkeää, että sitä ei pysäytetä pääkatkaisimesta. Kun pääjännite on kytketty, sähkökytkentäkotelo pidetään lämpimänä myös kylmässä ilmastossa. Virta on kytkettynä, vaikka ohjausjärjestelmä on pysäyttänyt koneen. Pidä sijoituspaikkaa valitessasi mielessä, että kone vaatii säännöllistä huoltoa ja että huoltoluukkuihin tulisi päästä helposti käsiksi. Jätä koneen ympärille riittävästi tilaa luukkujen avaamista ja pääkomponenttien irrottamista varten (kuva 1 ja kuva 2). Älä sijoita konetta seinää vasten, koska matalataajuiset äänet voivat aiheuttaa värähtelyjä seinissä vaikka puhaltimen äänitaso olisi hyväksyttävä. Ellei tämä ole mahdollista, seinä tulisi eristää hyvin. Rakennuksen ulkoilmanotto tulisi mahdollisuuksien mukaan sijoittaa pohjois- tai itäsivulle ja kauas esim. keittiötuulettimien tai pesutupien poistoilma-aukoista 4.3 Topvex TR -ilmankäsittelykoneen jakaminen. Toimitettaessa Topvex-koneen kaksi puoliskoa on kiinnitetty yhteen. Tarvittaessa ne voidaan irrottaa toisistaan, mikä helpottaa kuljetusta asennuspaikalle, kuva 3 ja kuva Topvex SR-koneen jakaminen Irrota lämmönsiirrin, tuloilmapuhallin ja poistoilmasuodatin A. Irrota seinässä olevat kaapeliliittimet B. Koneen puoliskot on kiinnitetty toisiinsa neljällä M10 ruuvilla, yhdellä joka kulmasta C. On mahdollista irrottaa päädyt avaamalla 6 MRX M6 -ruuvia PH2-ruuvauskärjellä Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. Kuva 3 Vasenkätinen malli Huom! Varmista puoliskoja kootessasi, että ne kytketään toisiinsa oikein katso kaapelien merkinnät kaapelien vaipasta Systemair AB
9 4.3.2 Topvex TR-koneen jakaminen Irrota lämmönsiirrin, poistoilmapuhallin ja poistoilmasuodatin A. Irrota levy B. Irrota kaapeliliittimet C. Irrota 7 kpl M10-ruuvia, joilla koneen puoliskot on kiinnitetty toisiinsa A Kuva 4 Vasenkätinen malli 4.4 Koneen asennus Kone täytyy asentaa seuraavaan asentoon (kuva 5 ja kuva 6) Systemair AB
10 Kuva 5 Asennusasento (vasenkätinen malli) Kuva 6 Asennusasento (oikeakätinen malli) Taulukko 1: Symbolit Symboli Kuvaus Tuloilma Jäteilma Ulkoilma Poistoilma Asennus 1 Valmistele pinta, jolle kone asennetaan. Varmista, että pinta on tasainen ja vaakasuora ja että se kantaa koneen painon. Suorita asennus paikallisten määräysten mukaisesti Systemair AB
11 2 Nosta kone paikalleen. Varoitus Varo teräviä reunoja asennuksen ja huollon yhteydessä. Varmista, että käytetään sopivaa nostolaitetta. Käytä suojavaatteita. 3 Säädä kone pystyasentoon mukana toimitetuilla säätöjaloilla 4 Kytke kone verkkojännitteeseen toimitukseen sisältyvällä turvakytkimellä. Vedä kaapelit koneen päädyn läpi (Topvex SR 09, 11) tai kotelon yläsivun läpi (Topvex TR 09-15) suoraan kytkentärasiaan. Katso mukana toimitettu kytkentäkaavio ja luku , taulukko (taulukko 2). Varoitus Koneen verkkoliitäntä on varustettava kaikkinapaisella katkaisimella, jossa on vähintään 3 mm kosketinväli. Vaara Varmista ennen huolto- tai sähkötöiden aloitusta, että koneen jännitteensyöttö on irtikytketty! Sähkökytkennät saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja paikallisten määräysten ja asetusten mukaisesti Systemair AB
12 4.5 Tuloilma-anturi (Topvex SR 09, 11) Tuloilma-anturi asennetaan kanavaan n. 3 m päähän koneen tuloilmaliitännästä (kuva 7). Katso taulukko 2: anturin liittimet kytkentärasiassa. Muut lämpötila-anturit on asennettu koneeseen tehtaalla. Tuloilma-anturi toimitetaan koneen pakkauksessa. Kuva 7 Asennettu tuloilma-anturi (vasenkätinen versio) Systemair AB
13 4.6 VAV-mallien asennus Jos kone toimitetaan VAV-mallina (muuttuvan ilmavirran koneena), puhaltimien nopeutta säätävät paineanturit toimitetaan irrallisena koneen mukana. Paineanturit on asennettava tulo- ja poistoilmakanaviin, katso (kuva 8) ja kytkettävä, katsotaulukko 2. Kuva 8 VAV-asennus Systemair AB
14 4.7 Liitännät Kanavaliitännät Ilmaliitäntöjen periaatteet Kuva 9 Liitännät ja peruskomponentit vasenkätisissä malleissa Paikka Kuvaus Symboli A B C D Tuloilmaliitäntä Jäteilmaliitäntä Ulkoilmaliitäntä Poistoilmaliitäntä 1 Tuloilmapuhallin 2 Jäteilmapuhallin 3 Tuloilmansuodatin 4 Poistoilmansuodatin 5 Lämmönvaihdin 6 Roottorin moottori 7 Sähkökytkentäkotelo 8 Lämmityspatteri Kondensoituminen ja lämmöneristys Ulkoilmakanava ja poistokanavat on aina eristettävä hyvin kondensaation estämiseksi. Koneeseen liitettyjen kanavien kunnollinen eristäminen on erityisen tärkeää. Kaikki kylmiin tiloihin/alueille asennetut kanavat on eristettävä hyvin. Käytä eristettä (vähintään 100 mm vuorivillaa), jossa on muovinen höyrysulku. Alueilla, joilla on erityisen alhainen ulkolämpötila talvella, on käytettävä lisäeristystä. Eristeen kokonaispaksuuden on oltava vähintään 150 mm Systemair AB
15 Varo Jos kone asennetaan kylmään paikkaan, varmista, että kaikki liitokset eristetään ja teipataan hyvin. Kanavaliitännät/kanavien päät tulee suojata varastoinnin ja asennuksen ajaksi. Älä kytke kuivausrumpuja ilmanvaihtojärjestelmään Äänenvaimentimet Puhaltimien melun leviäminen kanavajärjestelmän kautta on estettävä asentamalla äänenvaimentimet sekä tulo- että poistoilmapuolelle. Jotta melu ei siirtyisi huoneiden välillä kanavajärjestelmän kautta ja itse kanavajärjestelmästä johtuvan melun vähentämiseksi suositellaan äänenvaimentimien asentamista ennen jokaista tuloilmahajotinta Systemair AB
16 4.7.2 Sähköliitännät Kaikki sähkökytkennät tehdään koneen etupuolella olevaan kytkentärasiaan (kuva 10). Luukku avataan irrottamalla 4 ruuvia, katso (kuva 10). Laitetta ei saa ottaa käyttöön ennen kuin kaikki sähköturvallisuusohjeet on luettu ja ymmärretty. Katso sisäinen ja ulkoinen johdotus mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta. Kaikki ulkoisten lisävarusteiden johdotukset liitetään kytkentäkotelon sisällä oleviin liittimiin (taulukko 2). Kuva 10 Sähkökytkentäkotelon avaaminen Vaara Varmista ennen huolto- tai sähkötöiden aloitusta, että koneen jännitteensyöttö on irtikytketty! Sähkökytkennät saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja paikallisten määräysten ja asetusten mukaisesti Sähkökytkentäkotelo, komponentit Topvex SR/TR on varustettu integroidulla säätimellä ja valmiilla johdotuksilla(kuva 11). Kuvassa on Topvex TR koneiden sähkökytkentäkotelo. Topvex SR 09, 11-koneen kytkentärasian rakenne ja komponentit ovat samanlaiset. Erona on se, että sähkövastus on sijoitettu erilliseen osastoon Systemair AB
17 Kuva 11 Sähkökomponentit Paikka 1 Säädin E-28 Kuvaus 2 Muuntaja 230 V/24 V AC 3 Liittimet sisäisille ja ulkoisille komponenteille 4 Liittimet sisäiselle johdotukselle 5 Liittimet koneen verkkoliitäntään 6 Kontaktori (K2) päälle/pois, vesipumpun ohjaus (vain HW-koneet, ei EL-koneissa) 7 Automaattivaroke 8 Sähkölämmityspatterin automaattivaroke 9 Kontaktori (K3), sähkölämmityspatterin päälle/pois-ohjaus 10 Termostaatti (EL-mallit) 11 Lämpövarokkeen palautuspainike (EL-mallit) Systemair AB
18 Topvex SR 09, 11, Topvex TR Ulkoiset liitännät Taulukko 2: Liitännät ulkoisiin toimintoihin Liitinrima Kuvaus Huomautukset PE Maadoitus N N Maadoitettu nollajohto (syöttöjännite) L1 L1 Vaihe (syöttöjännite) Käytetään vaiheena 230 V 1~, jos koneessa on tämä verkkojännite 400 V 3~/230 V 3~ L2 L2 Vaihe (syöttöjännite) 400 V 3~/230 V 3~ L3 L3 Vaihe (syöttöjännite) 400 V 3~/230 V 3~ G0 G0 Vertailu (Vesiventtiilin toimilaite, verkkovirta) 24V AC G G Verkkovirta (Vesiventtiilin toimilaite) 24V AC 10 DO ref DO-vertailuarvo G (24 V AC) 12 1 DO 2 Ulkoilma-/jäteilmapelti 24V AC 11 L1 Kuumavesijärjestelmän kiertopumppu 230 V AC 14 1 DO 4 Jäähdytyspumppu 24 V AC 15 1 DO 5 DX-jäähdytys, vaihe 1 24 V AC 16 1 DO 6 DX-jäähdytys, vaihe 2 24 V AC 17 1 DO 7 DO-signaalien summahälytys 24 V AC 30 AI Ref AI-vertailuarvo Nolla Maks. Maks. 2,0 A jatkuva kuorma 31 AI 1 Tuloilma-anturi Käytä liitintä 30 vertailuarvona 40 Agnd UI-vertailuarvo Nolla 41 2 UAI 1/(UDI 1) Paineanturi, poistoilma Käytä liitintä 40 vertailuarvona 42 2 UAI 2/(UDI 2) Paineanturi, tuloilma Käytä liitintä 40 vertailuarvona 44 UAI 3/(UDI 3) Jäätymisenestoanturi, vesilämmityspatteri 4 3 DI ref DI-vertailuarvo Käytä liitintä vertailuarvona 50 B Exoline B Modbus, Exoline-liitäntä 51 A Exoline A Modbus, Exoline-liitäntä 52 N Exoline N Modbus, Exoline-liitäntä 53 E Exoline E Exoline-liitäntä 57 + LON + Lisävaruste 58 - LON - Lisävaruste 59 Egnd LON Egnd Lisävaruste 71 3 DI 1 Ulkoinen hälytin Sulkeutuva kosketin Käytä liitintä 4 vertailuarvona Systemair AB
19 Liitännät ulkoisiin toimintoihin Jatk Liitinrima Kuvaus Huomautukset 74 3 DI 4 Pidennetty käynti Sulkeutuva kosketin Käytä liitintä 4 vertailuarvona 75 3 DI 5 Palohälytin Sulkeutuva kosketin Käytä liitintä 4 vertailuarvona 76 3 DI 6 Ulkoinen pysäytys Sulkeutuva kosketin 90 Agnd AO-vertailuarvo Nolla 93 AO 3 Venttiilitoimilaitteen ohjaussignaali 0-10 V, vesilämmitys 94 AO 4 Venttiilitoimilaitteen ohjaussignaali 0-10 V, jäähdytys 1. Suurin virtakuormitus, kaikki DO:t yhdessä: 8A 2. Liitäntä ulkoiseen paineanturiin, jos kyseessä on paineohjattu kone (VAV) 3. Nämä tulot saa kytkeä vain potentiaalivapaisiin koskettimiin Käytä liitintä 4 vertailuarvona Käytä liitintä 90 vertailuarvona Käytä liitintä 90 vertailuarvona Systemair AB
20 Kiinteistöautomaatioliitäntä Tiedonsiirtomahdollisuudet vakio-ohjaimelle E-28 WEB. RS485(Modbus): RS485(Exoline): TCP/IP(Exoline) Huom! RS-485-porttia ja TCP/IP-porttia ei voi käyttää samanaikaisesti! Eli mahdolliset yhteydet ovat Modbus tai Exoline RS-485:n kautta tai Exoline (WEB) TCP/IP:n kautta. Kuva 12 Säätimen kiinteistöautomaatioliitäntä Systemair AB
21 4.8 Ohjauspaneelin asentaminen Mitat Kuva 13 Ohjauspaneelin mitat Paikka Mitat (mm) A B 94.0 C 26.0 D c/c 60.0 E Yleistä Ohjauspaneeli toimitetaan sähkökytkentäkotelossa olevaan Corrigo-ohjausyksikköön kytkettynä. Kaapelin pituus on 10 m. Jos ohjauspaneeli pitää irrottaa signaalikaapelista, johtimet voi irrottaa ohjauspaneelin takana olevasta liitinrimasta (kuva 14). Pakkauksessa on mukana sarja itsekiinnittyviä magneettiliuskoja, jotka helpottavat kiinnitystä metallipintaan Asennus 1 Etsi ohjauspaneelille sopiva asennuspaikka. Ohjauspaneelin maksimietäisyys koneesta on vakiona 10 metriä. 2 Poraa tarvittaessa seinään kaksi reikää ohjauspaneelin ripustamista varten (keskeltä keskelle: 60 mm) (1 kuva 14).) Systemair AB
22 Kuva 14 Ohjauspaneelin johdinliitännät Paikka Kuvaus 1 Kiinnitysreiät 2 Liitinrima 3 Keltainen johdin 4 Oranssi johdin 5 Punainen johdin 6 Ruskea johdin 7 Musta johdin 4.9 Lisävarusteet Katso ulkoisia lisälaitteita, kuten venttiilitoimilaitteita, moottoroituja peltejä, E-tool-ohjelmaa, kattoyksiköitä, seinäsäleiköitä jne. koskevat tiedot teknisestä luettelosta ja laitteiden omista ohjeista. Katso ulkoisten lisälaitteiden kytkentäohjeet mukana toimitetusta kytkentäkaaviosta Systemair AB
24 lastpage Systemair AB pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia tähän käsikirjaan milloin tahansa siitä etukäteen ilmoittamatta. SE Skinnskatteberg, Sweden Phone Fax
Huippuimurit TFC S/P
TFC 225-560 S/P Englannin kielestä käännetty asiakirja 2064347-FI 2016-05-09 A001 Sisällysluettelo 1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 1 2 Varoitukset... 2 3 Tuotteen kuvaus... 3 3.1 Yleistä... 3 3.2 Tekniset
Huippuimurit TFC 225-560 S/P Käyttö- ja huolto-ohjeet FI Englannin kielestä käännetty asiakirja 206447 A00 Copyright Systemair AB Kaikki oikeudet pidätetään E&OE Systemair AB pidättää oikeudet tehdä muutoksia