Source: http://docplayer.pl/46002087-Specyfikacja-techniczna-rozdzielnica-napowietrzna-izolowana-gazem-gis-110-kv-zatwierdzenie-odpowiedzialnosc-za-stosowanie.html
Timestamp: 2018-12-11 23:52:25+00:00
Document Index: 117640384

Matched Legal Cases: ['art 1', 'art 2', 'art 3', 'art 1', 'art 4', 'art 4']

Specyfikacja techniczna. Rozdzielnica napowietrzna izolowana gazem (GIS) 110 kv. Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie*: - PDF
Download "Specyfikacja techniczna. Rozdzielnica napowietrzna izolowana gazem (GIS) 110 kv. Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie*:"
1 Specyfikacja techniczna Rozdzielnica napowietrzna izolowana gazem (GIS) 110 kv Wersja: 01 Data wydania: r. Informacje formalne: Opracowanie: Departament Rozwoju Majątku *(w zależności od formy wydania funkcja organizacyjna/funkcja procesowa) Zatwierdzenie/Odpowiedzialność za stosowanie*: Właściciel Megaprocesu Rozwój Majątku OSD Zakres podmiotowy:cy, a) w Centrali: Biuro Zarządzania Eksploatacją, Biuro Rozwoju, Biuro Zarządzania Inwestycjami, Biuro Zamówień i Logistyki, Biuro Zakupów Strategicznych, b) w Oddziałach: Wydział Zarządzania Usługami Sieciowymi, Wydział Zarządzania Usługami Specjalistycznymi, Wydział Rozwoju, Wydział Zarządzania Inwestycjami, Wydział Umów i Zamówień, Wydział Zakupów. c) w Rejonach Dystrybucji: Dział Zarządzania Eksploatacją, Dział Zarządzania Inwestycjami. Spis Treści 1 Definicje Regulacje zewnętrzne i wewnętrzne procesowe Regulacje zewnętrzne Regulacje wewnętrzne procesowe Opis postępowania Wymagania ogólne Warunki klimatyczne Sieć zasilająca, odbiorcza i ich parametry Wymagania techniczne dla rozdzielnicy GIS 110 kv Wymagania techniczne dla wyłączników w rozdzielnicy GIS 110 kv
2 3.6 Wymagania techniczne dla odłączników w rozdzielnicy GIS 110 kv Wymagania techniczne dla uziemników/ uziemników szybkich w rozdzielnicy GIS 110 kv Wymagania techniczne dla napędów i szafek sterowniczych w rozdzielnicy GIS 110 kv Wymagania techniczne dla przekładników prądowych w rozdzielnicy GIS 110 kv Wymagania techniczne dla przekładników napięciowych indukcyjnych w rozdzielnicy GIS 110 kv Wymagania techniczne dla ograniczników przepięć w rozdzielnicy GIS 110 kv Wymagania techniczne dla izolatorów przepustowych SF 6 /powietrze w rozdzielnicy GIS 110 kv Wymagania techniczne dla czujników gęstości gazu i urządzeń do monitoringu rozdzielnicy GIS 110 kv Oznakowanie Transport, montaż i eksploatacja rozdzielnicy Wymagana dokumentacja techniczna Decyzje Definicje Aparatura rozdzielcza i sterownicza Aparatura rozdzielcza Aparatura sterownicza Aparatura rozdzielcza i sterownicza napowietrzna Aparatura rozdzielcza i sterownicza wnętrzowa Łączniki i ich kombinacje z aparatami sterowniczymi, zabezpieczeniowymi, regulacyjnymi i przyrządami pomiarowymi oraz zespołów utworzonych z tych aparatów wraz z odpowiednimi połączeniami, urządzeniami pomocniczymi, osłonami i konstrukcjami wsporczymi. Łączniki i ich kombinacje z aparatami sterowniczymi, zabezpieczeniowymi, regulacyjnymi i przyrządami pomiarowymi oraz zespołów utworzonych z tych aparatów wraz z odpowiednimi połączeniami, urządzeniami pomocniczymi, osłonami i konstrukcjami wsporczymi, przeznaczonych głównie do użytkowania w dziedzinie wytwarzania, przesyłu, rozdziału i przetwarzania energii elektrycznej. Łączniki i ich kombinacje z aparatami sterowniczymi, zabezpieczeniowymi, regulacyjnymi i przyrządami pomiarowymi oraz zespołów utworzonych z tych aparatów wraz z odpowiednimi połączeniami, urządzeniami pomocniczymi, osłonami i konstrukcjami wsporczymi, przeznaczonych głównie do sterowania urządzeniami wykorzystującymi energię elektryczną. Aparatura rozdzielcza i sterownicza przeznaczona do instalowania na wolnym powietrzu, tj. zdolna do wytrzymywania wiatru, deszczu, śniegu, zanieczyszczeń, kondensacji, lodu i szadzi. Aparatura rozdzielcza i sterownicza przeznaczona do instalowania tylko w budynku lub w innym pomieszczeniu, gdzie jest chroniona przed wiatrem, deszczem, śniegiem, nienormalnymi zanieczyszczeniami środowiska, nienormalną kondensacją, lodem i szadzią. 2
3 Beziskiernikowy ogranicznik przepięć z tlenków metali Czas do przeglądu Ciśnienie zadziałania urządzeń rozładowujących ciśnienie Dane znamionowe Izolator przepustowy Klasa dokładności Łącznik (elektryczny) Łącznik mechanizmowy Łącznik sterowniczy (do obwodów pomocniczych i sterowniczych) Moc znamionowa przekładnika Najwyższe dopuszczalne napięcie urządzenia Należy, powinien Napięcie niskie (nn) Napięcie wysokie (WN) Obwód główny (łącznika) Obwód główny (rozdzielnicy ) Obwód pomocniczy (rozdzielnicy) Obwód sterowniczy Specyfikacja techniczna Rozdzielnica napowietrzna izolowana gazem (GIS) 110 kv Ogranicznik składający się z szeregowo lub równolegle, lub szeregowo i równolegle połączonych warystorów z tlenków metali bez jakichkolwiek szeregowych lub równoległych iskierników. Czas, po którym wymagany jest przegląd, w którego skład wchodzi otwarcie przedziałów gazowych. Ciśnienie względne (różnica ciśnień) wybrane dla operacji otwarcia urządzeń rozładowujących ciśnienie. Wartości liczbowe wielkości, które definiują pracę rozdzielnicy w warunkach wymienionych w normie i na których oparte są próby i gwarancja wytwórcy. Układ konstrukcyjny umożliwiający przeprowadzenie przez przegrodę typu ściana lub zbiornik jednego albo kilku przewodów i odizolowanie ich od tej przegrody; zamocowanie (kołnierz lub urządzenie mocujące) do przegrody stanowi część izolatora przepustowego. Oznaczenie związane z dopuszczalnymi błędami przekładnika prądowego lub napięciowego w określonych warunkach pracy. Aparat przeznaczony do załączania lub wyłączania prądu w jednym obwodzie lub większej liczbie obwodów elektrycznych. Łącznik przeznaczony do zamykania i otwierania jednego obwodu lub większej liczby obwodów elektrycznych za pomocą zestyków rozłącznych. Łącznik mechanizmowy służący do sterowania działaniem aparatury rozdzielczej i sterowniczej, łącznie z sygnalizacją, blokadą elektryczną itp. Wartość mocy pozornej (w woltoamperach przy określonym współczynniku mocy), którą przekładnik jest zdolny zasilać obwód wtórny przy znamionowym prądzie lub napięciu wtórnym i obciążeniu znamionowym. Największa skuteczna wartość napięcia międzyprzewodowego, dla którego urządzenie jest przeznaczone ze względu na jego izolację. Słowa należy lub powinien należy rozumieć jako musi lub wymaga się. Napięcie nie wyższe od 1 kv. Napięcie 110 kv Wszystkie części przewodzące łącznika włączone do obwodu, do którego zamykania lub otwierania łącznik jest przeznaczony. Wszystkie części przewodzące rozdzielnicy z izolacją gazową w osłonie metalowej, włączone w obwód przeznaczony do przenoszenia energii elektrycznej. Wszystkie przewodzące części rozdzielnicy z izolacją gazową w osłonie metalowej włączone w obwód (inny niż obwód główny) przeznaczony do sterowania, pomiaru, sygnalizacji i regulacji. Wszystkie części przewodzące (nie wchodzące w skład obwodu głównego) łącznika, które są włączone do obwodu używanego do zamykania lub otwierania łącznika lub do obu przestawień łącznika. 3
4 Połączenie każdego uziemnika lub punktów przewidzianych do uziemienia Obwód uziemiający z zaciskiem przeznaczonym do przyłączenia zewnętrznej instalacji uziemiającej. Obwód wtórny Obwód zewnętrzny zasilany przez uzwojenie wtórne przekładnika. przekładnika Łącznik mechanizmowy, który w stanie otwarcia tworzy przerwę izolacyjną Odłącznik zgodnie z odpowiednimi wymaganiami. Odłącznik o trwałości mechanicznej cykli przedstawieniowych, Odłącznik klasy M0 odpowiedni do stosowania w sieciach rozdzielczych i przesyłowych spełniający ogólne wymagania. Odłącznik o rozszerzonej trwałości mechanicznej cykli Odłącznik klasy M1 przedstawieniowych, głównie do stosowania z wyłącznikiem równorzędnej klasy. Odłącznik o rozszerzonej trwałości mechanicznej cykli Odłącznik klasy M2 przedstawieniowych, głównie do stosowania z wyłącznikiem równorzędnej klasy. Osłona rozdzielnicy z izolacją gazową Podzespół Pole (rozdzielnicy) Prąd przetężeniowy (przetężenie) Prąd zwarciowy Przeciążenie Przestawienie (łącznika mechanizmowego) Przedział Przegroda Przekładnia rzeczywista przekładnika Przekładnia znamionowa przekładnika Część rozdzielnicy w osłonie metalowej z izolacją gazową utrzymująca gaz izolacyjny w przypisanych warunkach niezbędnych do zachowania bezpiecznego poziomu izolacji, chroniąca wyposażenie przed wpływami zewnętrznymi oraz zapewniająca odpowiedni stopień ochrony personelu obsługującego. Główna część obwodu głównego lub uziemiającego rozdzielnicy z izolacją gazową w osłonie metalowej, spełniająca określone funkcje (na przykład: wyłącznik, odłącznik, rozłącznik, bezpiecznik topikowy, przekładnik, przepust, szyny zbiorcze, itd.) Część rozdzielnicy, zawierająca wszystkie komponenty obwodów głównych i pomocniczych biorących udział w wykonywaniu tylko jednej funkcji. Prąd większy niż prąd znamionowy. Prąd przetężeniowy występujący w przypadku zwarcia powstałego na skutek uszkodzenia lub niewłaściwego połączenia w obwodzie elektrycznym. Warunki pracy nieuszkodzonego obwodu elektrycznego, powodującego przetężenie Przemieszczenie styku(-ów) ruchomego(-ych) z jednego położenia granicznego w graniczne drugie. Cześć rozdzielnicy z izolacją gazową w osłonie metalowej, całkowicie zamknięta, z wyjątkiem otworów niezbędnych do wewnętrznych połączeń i sterowania. Izolator wsporczy rozdzielnicy z izolacją gazową w osłonie metalowej oddzielający jeden przedział od innych przedziałów. Stosunek rzeczywistego prądu lub napięcia pierwotnego do rzeczywistego prądu lub napięcia wtórnego przekładnika. Stosunek znamionowego prądu lub napięcia pierwotnego do znamionowego prądu lub napięcia wtórnego przekładnika. 4
5 Przetwornik przeznaczony do zasilania przyrządów pomiarowych, Przekładnik mierników, przekaźników i innych podobnych aparatów. Przekładnik do Przekładnik przeznaczony do zasilania przyrządów wskazujących, liczników pomiarów i podobnych aparatów. Przekładnik do Przekładnik do zasilania przekaźników zabezpieczających. zabezpieczeń Przekładnik napięciowy Przekładnik prądowy Przepust Rozdzielnica w osłonie metalowej z izolacją gazową (GIS) Rozpad Sieć z trwale uziemionym punktem neutralnym Sieć z uziemionym punktem neutralnym Sterowanie automatyczne Sterowanie ręczne Sterowanie miejscowe (lokalne) Sterowanie zdalne Stopień ochrony (IP) Stopień ochrony przed uderzeniem mechanicznym (IK) Przekładnik, w którym napięcie wtórne, w normalnych warunkach pracy, jest praktycznie proporcjonalne do napięcia pierwotnego, a jego faza różni się od fazy napięcia pierwotnego o kąt, który jest bliski zeru w przypadkach odpowiedniego połączenia. Przekładnik, w którym prąd wtórny, w normalnych warunkach pracy, jest praktycznie proporcjonalny do prądu pierwotnego, a jego faza różni się od jego fazy prądu pierwotnego o kąt, który jest bliski zeru w przypadku odpowiedniego połączenia. Konstrukcja wiodąca jeden lub więcej przewodów przez osłonę i izolująca je od niej, zawierająca także środki do mocowania np. przepust powietrzny. Zespół aparatury rozdzielczej w osłonie metalowej, w którym izolację stanowi choćby częściowo, gaz izolacyjny inny niż powietrze o ciśnieniu atmosferycznym. Uszkodzenie osłony spowodowane wzrostem ciśnienia, któremu towarzyszy wyrzucenie materiałów stałych. Sieć, w której punkt(y) neutralny(e) jest(są) bezpośrednio uziemiony(e) Sieć, w której punkt neutralny jest uziemiony z ziemią bezpośrednio albo przez rezystancję lub reaktancję o wystarczająco małej wartości w celu istotnego zmniejszenia oscylacji przejściowych i zapewniające prąd do selektywnego działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych: a) Sieć trójfazowa ze skutecznie uziemionym punktem neutralnym jest to sieć charakteryzująca się współczynnikiem uziemienia w tym miejscu nie przekraczającym 1,4; b) Sieć trójfazowa z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym jest to sieć charakteryzująca się współczynnikiem uziemienia w tym miejscu mogącym przekroczyć 1,4; Sterowanie przestawieniami bez interwencji człowieka, będącego skutkiem powstania przewidzianych warunków. Sterowanie przestawieniami bezpośrednio przez człowieka. Sterowanie przestawieniami z miejsca położonego na sterowanym łączniku lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Sterowanie przestawieniami z miejsca oddalonego od sterowanego łącznika. Stopień ochrony, zapewniany przez obudowę, przed dostępem od niebezpiecznych części, przed przedostaniem się (do wnętrza) ciał stałych i/lub przed przedostaniem się wody i potwierdzony według znormalizowanych metod probierczych. Stopień ochrony rozdzielnicy przed szkodliwym uderzeniem mechanicznym zapewniany przez obudowę rozdzielnicy i potwierdzony według znormalizowanych metod probierczych. 5
6 Łącznik mechanizmowy przestawiany w inny sposób niż ręcznie, o tylko jednym położeniu spoczynkowym styków ruchomych, zdolny do załączania, Stycznik przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy obwodu, także przy przeciążeniach mogących powstawać w roboczych warunkach pracy. Stycznik pomocniczy Stycznik używany jako łącznik sterowniczy. Styk Jedna z części przewodzących stanowiących zestyk. Łącznik mechanizmowy stosowany do uziemiania części obwodu prądowego, zdolny do wytrzymywania przez określony czas prądu Uziemnik w nienormalnych warunkach pracy, np. podczas zwarcia, ale nie przeznaczony do przewodzenia prądu w normalnych warunkach pracy obwodu. Uziemnik odpowiedni do zastosowań w sieciach rozdzielczych Uziemnik klasy E0 i przesyłowych spełniający ogólne wymagania. Uziemnik klasy E1 Uziemnik klasy E0 ze zdolnością załączania na zwarcie. Uziemnik klasy E1 wymagający minimalnych zabiegów konserwacyjnych, Uziemnik klasy E2 o zwiększonej zdolności załączania na zwarcie. Uzwojenie pierwotne Uzwojenie przez które płynie prąd transformowany lub do którego jest przekładnika doprowadzone transformowane napięcie Uzwojenie wtórne Uzwojenie, które zasila obwody prądowe lub napięciowe przyrządów przekładnika pomiarowych, mierników, przekaźników lub podobnych aparatów. Wartość liczbowa danej wielkości, przypisana na ogół przez wytwórcę w celu Wartość znamionowa określenia warunków pracy rozdzielnicy z izolacją gazową w osłonie metalowej. Wskaźnik stanu Element łącznika mechanizmowego przeznaczony do wskazywania, czy łącznika łącznik jest w stanie otwarcia, zamknięcia czy, w razie potrzeby, uziemienia. Współczynnik uziemienia Wyładowanie niezupełne (wnz) Wyłącznik Stosunek najwyższej wartości skutecznej napięcia fazowego o częstotliwości sieciowej w nieuszkodzonej fazie w rozpatrywanym miejscu sieci trójfazowej podczas zwarcia z ziemią jednej lub wielu faz w dowolnym miejscu sieci, do wartości skutecznej napięcia fazowego o częstotliwości sieciowej, które wystąpiłoby w tym miejscu po usunięciu zwarcia. Lokalne wyładowanie elektryczne, które tylko częściowo zwiera izolację między elementami przewodnikami i które może być przyległe lub nie do przewodnika. Łącznik mechaniczny zdolny do załączania, przewodzenia i wyłączania prądów w normalnych warunkach pracy obwodu, a także do załączania, przewodzenia przez określony czas i wyłączania prądów w określonych nienormalnych warunkach pracy obwodu, na przykład podczas zwarcia. Wyłącznik klasy E1 Wyłącznik o podstawowej trwałości elektrycznej nie należący do klasy E2. Wyłącznik nie wymagający konserwacji elementów obwodu głównego wyłączających prąd przez oczekiwany czas życia, przy minimalnej Wyłącznik klasy E2 konserwacji pozostałych elementów (wyłącznik o zwiększonej trwałości elektrycznej). Wyłącznik o normalnej trwałości mechanicznej (2000 przestawień podczas Wyłącznik klasy M1 badania typu) nie spełniający wymagań klasy M2. 6
7 Wyłącznik działający często, przeznaczony do specjalnych wymagań eksploatacyjnych, o konstrukcji wymagającej jedynie nieznacznej Wyłącznik klasy M2 konserwacji (wyłącznik o zwiększonej trwałości mechanicznej; przestawień podczas badania typu). Wyłącznik SF 6 Wyłącznik, w którym styki otwierają się i zamykają w sześciofluorku siarki. Zacisk (jako Komponent przewidziany do przyłączania łącznika do przewodów komponent) zewnętrznych. Zestyk (łącznika mechanizmowego) Zestyk główny Zestyk sterowniczy Zestyk pomocniczy Zestyk sterowniczy (pomocniczy) zwierny Zestyk a (NZ) Zestyk sterowniczy (pomocniczy) rozwierny Zestyk b (NO) Znamionowy poziom izolacji Części przewodzące, przeznaczone w stanie zetknięcia do utrzymania ciągłości obwodu, które dzięki ich ruchom względem siebie podczas przestawiania otwierają lub zamykają obwód albo, w przypadków zestyków ślizgowych, utrzymują jego ciągłość. Zestyk stanowiący część obwodu głównego łącznika mechanizmowego, przeznaczony do przewodzenia w stanie zamknięcia prądu obwodu głównego. Zestyk stanowiący część obwodu sterowniczego łącznika mechanizmowego i działający wskutek powiązania mechanicznego z tym łącznikiem. Zestyk stanowiący część obwodu pomocniczego łącznika mechanizmowego i działający wskutek powiązania mechanicznego z tym łącznikiem. Zestyk sterowniczy lub pomocniczy będący w stanie zamknięcia, gdy zestyki główne łącznika mechanizmowego są w stanie zamknięcia, w stanie otwarcia, gdy zestyki główne są w tym stanie. Zestyk sterowniczy lub pomocniczy będący w stanie otwarcia, gdy zestyki główne łącznika mechanizmowego są w stanie zamknięcia, w stanie zamknięcia, gdy zestyki główne są w tym stanie. Kombinacja wartości napięć, które charakteryzują izolację urządzenia pod względem jego wytrzymałości dielektrycznej. 2 Regulacje zewnętrzne i wewnętrzne procesowe 2.1 Regulacje zewnętrzne 1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U z późniejszymi zmianami). 3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U ). 4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U ). 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U ). 6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczeń wykorzystywaniu w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz.U ). 7
8 7. Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych. 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U. UE L ). 9. Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (Dz.U. UE L ). 10. Dyrektywa 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG (Dz.U. UE L ). 11. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. UE L ) oraz Dyrektywa 2008/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U.UE L ). 12. PN-EN ISO 1461:2011P Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań. 13. PN-EN ISO :2010E Powłoki cynkowe Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej. 14. PN-EN ISO/IEC :2010P Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez dostawcę - Część 1: Wymagania ogólne. 15. PN-EN 50052:2002E Osłony odlewane ze stopu aluminium do wysokonapięciowych rozdzielnic napełnianych gazem. 16. PN-EN 50064:2002E Obudowy ze stopów aluminiowych do aparatów rozdzielczych i sterowniczych wysokonapięciowych gazowych. 17. PN-EN 50069:2002E Obudowy spawane i aluminiowe aparatów rozdzielczych i sterowniczych wysokonapięciowych gazowych. 18. PN-EN 50089:2002E Części odlewane z żywic do metalowych osłon do wysokonapięciowych rozdzielnic napełnianych gazem. 19. PN-EN 50102:2001P+AC:2011P Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK). 20. PN-EN 50274:2004P+AC:2011P Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. 21. PN-EN 60038:2012P Napięcia znormalizowane CENELEC. 22. PN-EN :2006P Przekładniki - Część 3: Przekładniki kombinowane. 23. PN-IEC Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki (norma wieloarkuszowa). 24. PN-EN 60059:2002P+A1:2010E Znormalizowane prądy znamionowe IEC. 25. PN-EN :2011E Wysokonapięciowa technika probiercza - Część 1: Ogólne definicje i wymagania probiercze. 26. PN-EN :2011E Wysokonapięciowa technika probiercza - Część 2: Układy pomiarowe. 27. PN-EN :2008P Wysokonapięciowa technika probiercza - Część 3: Definicje i wymagania dotyczące prób w miejscu zainstalowania. 8
9 28. PN-EN :2005P Badania środowiskowe - Część 1: Postanowienia ogólne i wytyczne. 29. PN-EN :2002E Badania środowiskowe - Część 2-11: Próby - Próba Ka: Mgła solna. 30. PN-EN :2008P+A1:2010E Koordynacja izolacji Część 1: Definicje, zasady i reguły. 31. PN-EN :2000P Koordynacja izolacji - Przewodnik stosowania 32. PN-EN :2009P+A2:2009E Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. 33. PN-EN :1999P+A1:2004P Ograniczniki przepięć - Zalecenia wyboru i stosowania. 34. PN-EN 60137:2010P Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1000 V. 35. PN-EN 60270:2003P Wysokonapięciowa technika probiercza - Pomiary wyładowań niezupełnych. 36. PN-EN 60376:2007P Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF 6 ) stosowanego w urządzeniach elektrycznych. 37. PN-EN 60437:2007P Badania zakłóceń radioelektrycznych emitowanych przez izolatory wysokonapięciowe. 38. PN-EN 60480:2005E Wytyczne do kontroli i postępowania z sześciofluorkiem siarki (SF 6 ) pobranym z urządzeń elektrycznych oraz wymagania techniczne dla SF 6 przeznaczonego do ponownego użycia. 39. PN-EN 60529:2003P Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 40. PN-EN :2002P+A1:2005P Badanie zagrożenia ogniowego - Część 11-10: Płomienie probiercze - Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki. 41. PN-EN :2002E Klasyfikacja warunków środowiskowych Część 1: Czynniki środowiskowe i ich ostrości. 42. IEC/TS Ed. 1.0: Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions - Part 1: Definitions, information and general principles. 43. IEC/TS Ed. 1.0: Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions - Part 2: Ceramic and glass insulators for a.c. systems 44. IEC/TS Ed. 1.0: Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions - Part 3: Polymer insulators for a.c. systems 45. IEC Ed. 4.0b:2011 Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages above 30 kv (U m =36 kv) up to 150 kv (U m =170 kv) Test methods and requirements. 46. IEC Ed. 2.0b:1999 Cable connections for gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages of 72,5 kv and above. Part 1. Fluid filled cable terminations for fluid filled and extruded insulation cables 47. PN-EN :2012E Obliczanie skutków działania prądów zwarciowych - Część 1: Definicje i metody obliczania. 48. PN-EN :2002E Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego Część 0: Obliczanie prądów. 49. PN-EN :2010E Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego Część 3: Prądy podwójnych, jednoczesnych i niezależnych, zwarć doziemnych i częściowe prądy zwarciowe płynące w ziemi. 50. PN-EN 61000P Kompatybilność elektromagnetyczna EMC (norma wieloarkuszowa). 51. PN-IEC 61128:1999P Odłączniki prądu przemiennego - Łączenie odłącznikami prądu przełączania szyn. 52. PN-EN 61166:2002E Wyłączniki wysokonapięciowe prądu przemiennego, przewodnik oceny wyłączników pod względem sejsmicznym. 9
10 53. PN-EN 61462:2009P Kompozytowe izolatory osłonowe - Izolatory ciśnieniowe i bezciśnieniowe do urządzeń elektrycznych na znamionowe napięcie powyżej V - Definicje, metody badań, kryteria oceny i zalecenia konstrukcyjne. 54. IEC Ed. 1.0:1996 Direct connection between power transformers and gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages of 72,5 kv and above. 55. PN-EN :2009E Przekładniki - Część 1: Wymagania ogólne. 56. PN-EN : E Przekładniki - Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników prądowych. 57. PN-EN :2011E Przekładniki - Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych indukcyjnych. 58. PN-EN :2011E Przekładniki - Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych pojemnościowych. 59. PN-EN :2011E+AC:2011E+AC:2012E Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kv - Część 1: Postanowienia ogólne. 60. PN-EN :2009E+A1:2011E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne. 61. IEC ed1.0: High-voltage switchgear and controlgear Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF 6 ) and its mixtures. 62. PN-EN :2009E+A1: E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego. 63. PN-EN : E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 101: Badania syntetyczne. 64. PN-EN :2005P+A1:2011E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego. 65. PN-EN :2008P Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 108: Wyłączniki izolacyjne wysokiego napięcia prądu przemiennego na napięcia znamionowe 72,5 kv i wyższe. 66. PN-EN : E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 110: Łączenie obciążenia indukcyjnego. 67. PN-EN :2012E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kv. 68. PN-EN :2011E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 204: Wysokonapięciowe linie przesyłowe w izolacji gazowej na napięcia znamionowe 52 kv i wyższe. 69. PN-EN :2008E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 205: Kompaktowe zestawy aparatury rozdzielczej na napięcie znamionowe powyżej 52 kv. 70. PN-EN :2011E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 206: Układy wskazujące obecność napięcia na napięcia znamionowe powyżej 1 kv do 52 kv włącznie. 71. PN-EN : E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 207: Ocena odporności sejsmicznej zestawów aparatury rozdzielczej z izolacją gazową na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kv. 72. PN-EN :2008E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 209: Przyłącza kablowe do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kv - Kable o izolacji olejowej, gazowej oraz wytłaczanej - Głowice kablowe olejowe, gazowe i suche. 73. IEC Ed. 2.0:2009 Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 301: Standaryzacja wymiarów przyłączy. 10
11 74. PN-HD 632 S2:2009E Kable energetyczne o izolacji wytłaczanej i ich osprzęt na napięcie znamionowe powyżej 36 kv (U m = 42 kv) do 150 kv (U m = 170 kv). 75. PN-E-04700:1998P+Az1:2000P Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 76. PN-E-06303:1998P Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych. 77. PN-E-08501:1988P Urządzenia elektryczne Tablice i znaki bezpieczeństwa. 2.2 Regulacje wewnętrzne procesowe. 1. Proces Opracowanie standardów /specyfikacji technicznej urządzeń. 2. Procedura Standardy techniczne w ENERGA-OPERATOR SA. 3 Opis postępowania 3.1 Wymagania ogólne 1. Rozdzielnica napowietrzna izolowana gazem GIS (gas insulated switchgear) 110 kv, zwana dalej rozdzielnicą GIS 110 kv, musi być fabrycznie nowa i pochodzić z bieżącej produkcji. 2. Rozdzielnica GIS 110 kv ma spełniać warunki określone w niniejszej specyfikacji i dokumentach normatywnych w niej wymienionych. W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej specyfikacji są bardziej rygorystyczne od wymagań zawartych w dokumentach normatywnych, należy wówczas stosować się do wymagań zawartych w specyfikacji. 3. Dostawca ma gwarantować jakość i zgodność z dokumentami odniesienia rozdzielnicy GIS 110 kv. Okres gwarancji rozdzielnicy w izolacji gazowej (GIS) 110 kv i wszystkich opisanych w niniejszej specyfikacji elementów składowych nie może być krótszy niż 5 lat. Dostawca ma gwarantować dostawę części zamiennych w okresie nie krótszym niż 40 lat od daty dostawy rozdzielnicy GIS 110 kv. 4. Dostawca ma zapewnić udział rozdzielnic GIS 110 kv pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, na poziomie nie niższym niż 50 %. 5. Rozdzielnica GIS 110 kv ma być tak wykonana aby pracować niezawodnie bez potrzeby wykonywania przeglądów wewnętrznych w okresie co najmniej 20 lat lub po wykonaniu cykli przedstawieniowych łączników albo po wyłączeniu przez wyłączniki prądów skumulowanych podanych w DTR rozdzielnicy. Zakresy i warunki zabiegów eksploatacyjnych i przeglądów powinny być określone wymaganiami w instrukcji obsługi dostarczonej przez dostawcę. Poza czynnościami określonymi w instrukcji obsługi nie powinny być wymagane żadne czynności dotyczące obsługi rozdzielnicy GIS 110 kv, w szczególności gazu SF Rozdzielnica GIS 110 kv ma być w wykonaniu napowietrznym i przystosowana do pracy ciągłej w warunkach klimatycznych i systemowych, podanych poniżej, istniejących w miejscu zainstalowania. 7. Rozdzielnica GIS 110 kv ma być dostarczona jako kompletna umożliwiająca uzyskanie opisywanej funkcjonalności m.in. z wewnętrznym okablowaniem pomiędzy modułami i zintegrowaną szafką sterowniczą lub z okablowaniem pomiędzy modułami i zewnętrzną szafką automatyki zabezpieczeniowej i sterownikiem systemu dyspozytorskiego SCADA, z konstrukcjami wsporczymi potrzebnymi do montażu rozdzielnicy GIS 110 kv. W przypadku konieczności dostawy rozdzielnicy z szafkami sterowniczymi zostanie to określone w SIWZ. Schemat przykładowej rozdzielnicy GIS 110 kv w układzie H4 został przedstawiony na rys
12 L1 L2 M M M M 5 uzwojeń 5 uzwojeń 5 rdzeni 5 rdzeni M M M M M M M miejsce na moduł wyłącznika M 6 rdzeni 6 rdzeni M M TR1 TR2 Rys. 1. Schemat przykładowej rozdzielnicy GIS 110 kv w układzie H4 12
13 8. Rozdzielnica GIS 110 kv ma być dostarczona zgodnie ze schematem, dostarczonym przez ENERGA-OPERATOR SA, który musi określać: układ rozdzielnicy, liczbę wyłączników, liczbę uziemników szybkich, liczbę łączników trzypołożeniowych (trzypozycyjnych) z funkcjami: zamknięty, otwarty, uziemiony ze wskazaniem strony uziemienia, liczbę rdzeni przekładników prądowych oraz liczbę uzwojeń przekładnika napięciowego. Uziemniki szybkie w polach liniowych muszą być w wykonaniu izolowanym. Dopuszcza się rezygnację z uziemników szybkich w polach transformatorowych w przypadku wykonania mostu szynowego umożliwiającego założenie uziemiaczy przenośnych w celu właściwego przygotowania miejsca pracy. 9. Wszystkie elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie lub odporne na korozję poprzez wykonanie z metali nie ulegających korozji lub ze stali zabezpieczonej przez cynkowanie ogniowe powłoką o grubości zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2011P Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową - Wymagania i metody badań. Trwałość powłok zabezpieczających przed korozją powinna odpowiadać czasowi eksploatacji rozdzielnicy GIS 110 kv - (50 lat). 10. Dostawca w porozumieniu z producentem, w miejscu zainstalowania rozdzielnicy GIS 110 kv, zapewni szkolenia z budowy, działania, eksploatacji i obsługi oraz systemu monitoringu dla przedstawicieli ENERGA-OPERATOR SA, w szczególności dla personelu obsługi. 3.2 Warunki klimatyczne Środowiskowe warunki pracy rozdzielnicy GIS 110 kv: a) miejsce zainstalowania wykonanie napowietrzne, b) maksymalna temperatura otoczenia C, c) średnia temperatura otoczenia w okresie 24 godz C, d) minimalna temperatura otoczenia: -30 C*, e) wysokość pracy 1000 m n.p.m., f) średnia wilgotność względna powietrza w okresie 24 godz. 95%, g) średnie ciśnienie pary wodnej w okresie 24 godz. 22 hpa, h) średnia wilgotność względna powietrza w okresie 1 miesiąca 90%, i) średnie ciśnienie pary wodnej w okresie 1 miesiąca 18 hpa, j) występowanie kondensacji pary wodnej w ww. warunkach sporadycznie, k) ciśnienie atmosferyczne w zakresie hpa, l) grubość warstwy lodu 10 mm, klasa 10, m) parcie wiatru odpowiadające prędkości 34 m/s 700 Pa, n) poziom izokerauniczny - 28 dni/rok, o) poziom zanieczyszczenia powietrza II strefa zabrudzeniowa** wg PN-E-06303:1998P Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków zabrudzeniowych, p) zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki 32 µg/m 3, q) poziom nasłonecznienia 1200 W/m 2, r) aktywność sejsmiczna strefa 1. *) dopuszcza się określenie niższej minimalnej temperatury otoczenia wówczas zostanie to podane w SIWZ. **) dopuszcza się III strefę zabrudzeniową - wówczas zostanie to podane w SIWZ. 13
14 3.3 Sieć zasilająca, odbiorcza i ich parametry 1. Konstrukcja i wykonanie rozdzielnicy musi gwarantować jej prawidłową pracę przy następujących parametrach systemu elektroenergetycznego: a) najwyższe robocze napięcie systemu 123 kv, b) napięcie znamionowe systemu 110 kv, c) rodzaj sieci z bezpośrednio uziemionym punktem neutralnym, d) współczynnik zwarcia doziemnego 1,4, e) liczba faz 3, f) częstotliwość znamionowa 50 Hz. 2. Konstrukcja i wykonanie rozdzielnicy musi uwzględniać wpływ źródeł wytwórczych, o ile ich lokalizacja i parametry techniczne zostaną podane przez ENERGA-OPERATOR SA w SIWZ. 3.4 Wymagania techniczne dla rozdzielnicy GIS 110 kv 1. Rozdzielnica napowietrzna izolowana gazem GIS 110 kv ma posiadać osłonę trójfazową modułową, łączoną poprzez skręcane połączenia kołnierzowe, umożliwiającą jej rozbudowę. Przewidywany zakres rozbudowy zostanie podany przez ENERGA-OPERATOR SA. Nie dopuszcza się spawanych połączeń modułów. 2. Rozdzielnica GIS 110 kv powinna posiadać konstrukcję umożliwiającą demontaż jej elementów w celu przeprowadzenia: prób, zabiegów eksploatacyjnych, napraw, wymian i rozbudowy. Elementy przewidziane do demontażu powinny być zaznaczone na schemacie jednokreskowym. 3. Rozdzielnica GIS 110 kv powinna umożliwiać łatwy dostęp do m.in.: napędów, wzierników, skrzynek zaciskowych przekładników. 4. Rozdzielnica GIS 110 kv powinna być odporna na naprężenia powstające we wszystkich elementach napowietrznych spowodowane: wiatrem, trzęsieniami ziemi, śniegiem, lodem, rozszerzalnością cieplną. Rozdzielnica powinna być wyposażona w elementy kompensacyjne do eliminowania naprężeń powstałych na skutek zmian temperatury otoczenia. 5. Osłona rozdzielnicy ma być gazoszczelna, odlewana ze stopów aluminium. Powierzchnia osłony powinna być odporna na działanie korozji. 6. Osłona ma być wypełniona czystym sześciofluorkiem siarki (SF 6 ) jako medium izolacyjnym oraz do gaszenia łuku elektrycznego. Dopuszcza się zastosowanie mieszaniny gazu SF 6 dla temperatury zewnętrznej niższej niż -30 o C. Pokrycie wewnętrznych powierzchni osłony (o ile takowe występuje) nie może ulegać degradacji w kontakcie z SF 6. Stosowane na pokrycia wewnętrznych powierzchni osłony materiały nie mogą zawierać substancji, które mogłyby zanieczyścić gaz SF 6 lub wpłynąć na jego właściwości w całym jego okresie eksploatacji. 7. Osłona powinna być wyposażona we wzierniki umożliwiające sprawdzenie położenia styków odłączników, uziemników. 8. Wszystkie połączone części osłony muszą tworzyć powierzchnię ekwipotencjalną. 9. Każde pole rozdzielnicy GIS 110 kv ma być podzielone gazoszczelnymi przegrodami na kilka oddzielonych od siebie przedziałów gazowych z własnym systemem kontroli gazu. Nie dopuszcza się połączeń rurowych między różnymi przedziałami gazowymi. Typowe pola rozdzielnicy rozumiane są jako np.: pole linii napowietrznej, pole kablowe, pole sprzęgła, pole bezpośredniego przyłączenia transformatora. 10. Przegrody powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby wytrzymywały maksymalną różnicę ciśnień, jaka może powstać po obu stronach przegrody tj. maksymalne ciśnienie robocze po jednej stronie i podciśnienie o wartości wymaganej przy odpompowywaniu po drugiej stronie, ich wytrzymałość ciśnieniowa nie może być jednak mniejsza niż trzykrotna wartość maksymalnego ciśnienia roboczego dla danego przedziału. 14
15 11. Szyny zbiorcze mogą znajdować się w jednym przedziale gazowym, przy czym w przypadku szyn zbiorczych wielosystemowych i wielosekcyjnych, każdy system i sekcja powinna stanowić osobny przedział gazowy. 12. Każdy przedział gazowy ma być wyposażony w absorbenty do pochłaniania wilgoci i produktów rozkładu gazu. Zastosowane absorbenty nie powinny wymagać wymiany w okresie pomiędzy przeglądami określonymi w dokumentacji techniczno-ruchowej rozdzielnicy. 13. Każdy przedział gazowy ma posiadać zewnętrzne urządzenia rozładowujące ciśnienie zapobiegające rozerwaniu obudowy przy ewentualnym wystąpieniu nadmiernego wzrostu ciśnienia gazu (membrany lub zawory nadmiarowe ciśnieniowe charakteryzowane ciśnieniem otwierającym i zamykającym). W przypadku zastosowania membran dopuszcza się tylko membrany metalowe. Urządzenia rozładowujące ciśnienie powinny posiadać osłony (ekrany) kierujące gaz w przewidywanym kierunku zapewniając ochronę personelu przed obrażeniami. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych urządzeń rozładowujących ciśnienie. 14. Każdy przedział gazowy ma posiadać czujnik gęstości gazu ze wskaźnikiem. Odchylenia od zadanych wartości mają być sygnalizowane z możliwością zdalnego przesłania sygnałów. Nie dopuszcza się wspólnych dla różnych przedziałów czujników gęstości gazu. 15. Każdy przedział gazowy powinien być wyposażony w samouszczelniający zawór umożliwiający odpompowanie i napełnienie gazem. Zewnętrzne elementy zaworu muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Zawory te muszą być jednakowego typu w całej rozdzielnicy. 16. Rozdzielnica napowietrzna izolowana gazem GIS 110 kv powinna posiadać odporność na łuk wewnętrzny. Osłona powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, że nie wystąpią skutki zewnętrzne inne niż zadziałanie odpowiednich urządzeń do rozładowania ciśnienia w czasie trwania zwarcia 0,1 s, przy jego znamionowej wartości. Osłona musi być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, że nie wystąpi rozpad osłony, tzn. nie nastąpił wybuch przedziału oraz żadne stałe części nie zostały wyrzucone z przedziału (wyjątkiem są: fragmenty urządzeń rozładowujących ciśnienie oraz rozżarzone cząstki i roztopiony metal powstały wskutek wypalenia otworu w osłonie) w czasie trwania zwarcia 0,3 s, przy jego znamionowej wartości. Ww. wymagania mają zostać potwierdzone próbą typu na żądanie użytkownika zgodnie z normą PN-EN :2012E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kv. 17. Rozdzielnica GIS 110 kv powinna być dostarczona wraz z gazem SF 6 w ilości wystarczającej do napełnienia całej rozdzielnicy do wymaganego ciśnienia znamionowego. 18. Rozdzielnica GIS 110 kv powinna być dostarczona wraz z mieszaniną gazu SF 6 (GIL) w ilości wystarczającej do napełnienia szynoprzewodów, o ile taka konieczność nastąpi, do wymaganego ciśnienia znamionowego. 19. Gaz przewidziany do napełniania rozdzielnicy powinien spełniać wymagania normy PN-EN 60376:2007P Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF 6 ) stosowanego w urządzeniach elektrycznych. Gaz użyty do napełniania przedziałów gazowych rozdzielnicy GIS 110 kv nie może posiadać zanieczyszczeń na wyższym poziomie niż określono to w ww. normie. Gaz należy użytkować zgodnie z normą PN-EN 60480:2005E Wytyczne do kontroli i postępowania z sześciofluorkiem siarki (SF 6 ) pobranym z urządzeń elektrycznych oraz wymagania techniczne dla SF 6 przeznaczonego do ponownego użycia oraz IEC ed1.0: High-voltage switchgear and controlgear Part 4: Handling procedures for sulphur hexafluoride (SF 6 ) and its mixtures. 20. Wszystkie uszczelnienia rozdzielnicy muszą zabezpieczać przed wyciekami gazu oraz 15
16 przedostawaniem się wilgoci w warunkach normalnej pracy. Materiał użyty do wykonania uszczelnień musi być odporny na działanie gazu SF 6 i produkty jego rozpadu i posiadać trwałość taką samą jak żywotność rozdzielnicy. 21. Rozdzielnica GIS 110 kv musi być tak zaprojektowana i wykonana, aby ubytek gazu był mniejszy niż 0,5% ilości gazu w każdym przedziale gazowym na rok. 22. Konstrukcja rozdzielnicy powinna zapewniać możliwość przeprowadzenia prac, przy pracującym co najmniej jednym systemie szyn zbiorczych, w przypadku wystąpienia wewnętrznych uszkodzeń przekładnika napięciowego zainstalowanego w polu pomiaru napięcia. 23. Lokalna szafa sterownicza powinna być wyposażona w elementy sterowania wyłączników, odłączników i uziemników oraz wyposażona w komplet wskaźników, tablicę synoptyczną, przyrządy pomiarowe oraz sygnalizację alarmów, o ile pojawi się taki wymóg w SIWZ. 24. Rozdzielnica napowietrzna izolowana gazem GIS 110 kv ma posiadać nie gorsze parametry niż podane poniżej: a) typ rozdzielnicy napowietrzna SF 6, b) układ szyn zbiorczych zgodny ze schematem jednokreskowym podanym przez ENERGA-OPERATOR SA, c) rodzaj obudowy trójfazowa, d) napięcie znamionowe (U r ) 123 kv, e) poziom znamionowy izolacji: napięcie wytrzymywane, krótkotrwałe o częstotliwości sieciowej do ziemi, wzdłuż otwartego łącznika i między fazami (U d ) 230 kv (wartość skuteczna), napięcie wytrzymywane, krótkotrwałe o częstotliwości sieciowej wzdłuż przerwy izolacyjnej (U d ) 265 kv (wartość skuteczna), napięcie wytrzymywane, udarowe piorunowe do ziemi i między fazami (U p ) 550 kv (wartość szczytowa), napięcie wytrzymywane, udarowe piorunowe wzdłuż przerwy izolacyjnej (U p ) 630 kv (wartość szczytowa), f) częstotliwość znamionowa 50 Hz, g) prąd znamionowy ciągły (I r ) szyn zbiorczych 3150 A, h) prąd znamionowy krótkotrwały, wytrzymywany (I k ) obwodów głównych i uziemiających 40 ka, i) prąd znamionowy szczytowy, wytrzymywany (I p ) obwodów głównych i uziemiających 100 ka, j) czas znamionowy trwania zwarcia 1 s, k) ubytek gazu SF 6 na rok każdego przedziału gazowego 0,5%, l) wartość wyładowań niezupełnych: przy napięciu 1,2U n / (faza-ziemia) 5 pc, przy napięciu 1,2U n (faza-faza) 5 pc. 25. Rozdzielnica musi przejść badania (próby): typu i wyrobu z wynikiem pozytywnym zgodnie z normą PN-EN :2012E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kv. 26. Rozdzielnica musi przejść badania (próby) odbiorcze (FAT) w miejscu wytwarzania przeprowadzonych w obecności nie mniej niż 3 przedstawicieli ENERGA-OPERATOR SA. Zakres prób powinien być wcześniej uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA i obejmować co najmniej zakres badania (próby) wyrobu zgodnie z normą PN-EN :2012E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kv. Podczas 16
17 przeprowadzania badań (prób) odbiorczych przedstawiciele ENERGA-OPERATOR SA powinni być zaznajomieni z technologią stosowaną przez producenta i systemem zapewnienia jakości. 27. Rozdzielnica musi przejść badanie (próbę) w miejscu zainstalowania z wynikiem pozytywnym zgodnie z normą PN-EN :2012E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kv oraz dodatkowo wartość wyładowań niezupełnych 5 pc wykonany metodą VHF/UHF, weryfikację czułości wykonać zgodnie z publikacją CIGRE Task Force 15/ , 1998: Partial Discharge Detection System for GIS: Sensitivity Verification for the UHF Method and the Acoustic Method, ELECTRA No. 183, April 1999, p Wymagania techniczne dla wyłączników w rozdzielnicy GIS 110 kv 1. Wyłączniki wraz z napędami powinny być kompletnie zmontowane i wyposażone we wszystkie urządzenia sterowania, wyregulowane oraz przetestowane u producenta. Wyłączniki powinny być wyposażone we właściwie działające napędy gwarantujące prawidłowe wykonywanie operacji OTWIERANIE/ ZAMYKANIE oraz ich charakterystyk. Każdy wyłącznik powinien być wyposażony w niezależny napęd z możliwością jego blokady mechanicznej jak i elektrycznej w pozycji otwartej styków. Napęd powinien być przystosowany do realizacji sekwencji łączeniowych zgodnie z pkt Wszystkie wyłączniki powinny być przystosowane do wykonania cyklu samoczynnego ponownego załączenia (trójfazowego). 3. Wyłączniki powinny być wyposażone w mechaniczne wskaźniki położenia, które w sposób jednoznaczny będą wskazywały stan otwarcia i zamknięcia wyłącznika. 4. Wyłącznik ma posiadać nie gorsze parametry niż podane poniżej: a) liczba biegunów 3, b) napięcie znamionowe (U r ) 123 kv, c) poziom znamionowy izolacji: napięcie wytrzymywane, krótkotrwałe o częstotliwości sieciowej do ziemi, wzdłuż otwartego łącznika i między fazami (U d ) 230 kv (wartość skuteczna), napięcie wytrzymywane, udarowe piorunowe do ziemi i między fazami (U p ) 550 kv (wartość szczytowa), napięcie wytrzymywane, udarowe piorunowe wzdłuż przerwy izolacyjnej (U p ) 630 kv (wartość szczytowa), d) częstotliwość znamionowa 50 Hz, e) prąd znamionowy ciągły (I r ) 3150 A f) prąd znamionowy zwarciowy wyłączalny 40 ka, g) prąd znamionowy zwarciowy załączalny 100 ka, h) prąd znamionowy krótkotrwały, wytrzymywany (I k ) 40 ka, i) prąd znamionowy szczytowy, wytrzymywany (I p ) 100 ka, j) czas znamionowy trwania zwarcia 1 s, k) współczynnik pierwszego wyłączającego bieguna: 10% - 1,5, % - 1,3, wyłączenie przy niezgodności (opozycji) faz 2,0, l) znamionowa sekwencja łączeniowa: normalna CO(3f) 15s CO (3f), szybkie ponowne załączenie (trójfazowe) O(3f) 0,3s C(3f) O(3f) 1 min CO(3f), m) czasy znamionowe: 17
18 czas wyłączania 50 ms, czas własny otwierania 40 ms, niejednoczesność otwierania 3 ms, niejednoczesność zamykania 3 ms, n) znamionowe parametry przejściowe napięć powrotnych dla zwarć na zaciskach, zwarć pobliskich i wyłączania w warunkach niezgodności (opozycji) faz i szeregów probierczych T10, T30, T60, T110 zgodnie z Tabelą 1B i Tabelą 14 normy PN-EN :2009E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego, o) minimalny prąd wyłączalny indukcyjny 10 A, p) prąd znamionowy wyłączalny pojemnościowy: linii napowietrznej w stanie jałowym 31,5 A, linii kablowej w stanie jałowym 140 A, q) klasa zdolność wyłączania prądów pojemnościowych C2, r) klasa wytrzymałości elektrycznej E1, s) klasa trwałości mechanicznej M2, t) zasilanie obwodów sterowniczych i pomocniczych: napięcie znamionowe zasilania cewki zamykającej 220 VDC, zakres napięcia cewki zamykającej 0,85-1,1 U n, napięcie znamionowe zasilania cewek otwierających 220 VDC, zakres napięcia cewek otwierających 0,7-1,1 U n, napięcie znamionowe zasilania obwodów pomocniczych 220 VDC, napięcie znamionowe zasilania grzejników 230 VAC lub 3 x 400 VAC, u) liczba cewek: liczba cewek zamykających 1, liczba cewek otwierających 3, v) stała czasowa obwodu prądu stałego 20 ms, 5. Wyłączniki mają przejść badania (próby): typu i wyrobu z wynikiem pozytywnym zgodnie z normą PN-EN :2009E+A1: E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego. 6. Wyłączniki mają przejść pozytywnie pomontażowe badanie odbiorcze zgodnie z normą PN-E-04700:1998+Az1:2000P Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 3.6 Wymagania techniczne dla odłączników w rozdzielnicy GIS 110 kv 1. Odłączniki wraz z napędami powinny być kompletnie zmontowane i wyposażone we wszystkie urządzenia sterowania, wyregulowane oraz przetestowane u producenta. Odłączniki powinny być wyposażone we właściwie działające napędy gwarantujące prawidłowe wykonywanie operacji OTWIERANIE/ZAMYKANIE. 2. Odłączniki powinny być wyposażone w zewnętrzne mechaniczne połączone wskaźniki położenia w celu wskazywania pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej styków głównych. Wskaźniki położenia powinny być napędzane w obu kierunkach przez końcową fazę ruchu styków głównych wykonywanego przez napęd. Zainstalowane wskaźniki położenia powinny być wyraźnie widoczne dla personelu obsługi. 3. Odłączniki powinny posiadać możliwość ręcznego sterowania, a potrzebne do tej operacji dźwignie lub korby powinny zostać dostarczone wraz z aparatem. Konstrukcja odłącznika powinna uniemożliwiać ręczne sterowanie odłącznikiem w przypadku zablokowania odłącznika przez blokady elektryczne. Łączenie przy wykorzystaniu ręcznego sterowania ma 18
19 być możliwe podczas uruchamiania i konserwacji oraz w trybie awaryjnym w czasie przerwy w dopływie napięć sterowniczych lub w przypadku uszkodzenia np. napędu silnika. Ręczne sterowanie odbywa się z pominięciem blokad funkcjonalnych. Zasilanie napięciem sterowniczym napędu odłącznika powinno być galwanicznie odizolowane podczas wykonywania łączenia przy wykorzystaniu ręcznego sterowania. 4. Każda zapoczątkowana przy użyciu napędu operacja łączeniowa odłącznika musi zostać zakończona. 5. Jeżeli w trakcie operacji łączeniowej odłącznika nastąpi zanik napięcia zasilania silnika, to po powrocie napięcia, odłącznik nie może samoczynnie, bez ponownego sterowania, kontynuować operacji łączeniowej. 6. Odłącznik ma posiadać nie gorsze parametry niż podane poniżej: a) liczba biegunów 3, b) napięcie znamionowe (U r ) 123 kv, c) poziom znamionowy izolacji: napięcie wytrzymywane, krótkotrwałe o częstotliwości sieciowej do ziemi, wzdłuż otwartego łącznika i między fazami (U d ) 230 kv (wartość skuteczna), napięcie wytrzymywane, krótkotrwałe o częstotliwości sieciowej wzdłuż przerwy izolacyjnej (U d ) 265 kv (wartość skuteczna), napięcie wytrzymywane, udarowe piorunowe do ziemi i między fazami (U p ) 550 kv (wartość szczytowa), napięcie wytrzymywane, udarowe piorunowe wzdłuż przerwy izolacyjnej (U p ) 630 kv (wartość szczytowa), d) częstotliwość znamionowa 50 Hz, e) prąd znamionowy ciągły (I r ) 3150 A, f) prąd znamionowy krótkotrwały, wytrzymywany (I k ) 40 ka, g) prąd znamionowy szczytowy, wytrzymywany (I p ) 100 ka, h) czas znamionowy trwania zwarcia 1 s, i) prąd znamionowy/napięcie znamionowe przełączania szyn 1600 A/10 V, j) klasa wytrzymałości elektrycznej E1, k) klasa trwałości mechanicznej M1, l) zasilanie obwodów sterowniczych i pomocniczych: napięcie znamionowe zasilania styczników zamykających i otwierających 220 VDC, zakres napięcia styczników 0,85-1,1 U n, napięcie znamionowe zasilania obwodów pomocniczych 220 VDC, napięcie znamionowe zasilania grzejników 230 VAC lub 3 x 400 VAC, 7. Odłączniki mają przejść badania (próby): typu obowiązkowe i opcjonalne oraz wyrobu z wynikiem pozytywnym zgodnie z normą PN-EN :2005P+A1:2011P Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego. 8. Odłączniki mają przejść pozytywnie pomontażowe badanie odbiorcze zgodnie z normą PN-E-04700:1998P+Az1:2000P Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 3.7 Wymagania techniczne dla uziemników/ uziemników szybkich w rozdzielnicy GIS 110 kv 1. Uziemniki wraz z napędami powinny być kompletnie zmontowane i wyposażone we wszystkie urządzenia sterowania, wyregulowane oraz przetestowane u producenta. Uziemniki powinny być wyposażone we właściwie działające napędy gwarantujące 19
20 prawidłowe wykonywanie operacji OTWIERANIE/ZAMYKANIE. 2. Uziemniki powinny być wyposażone w zewnętrzne mechaniczne połączone wskaźniki położenia w celu wskazywania pozycji całkowicie otwartej lub całkowicie zamkniętej styków głównych. Wskaźniki położenia powinny być napędzane w obu kierunkach przez końcową fazę ruchu styków głównych wykonywanego przez napęd. Zainstalowane wskaźniki położenia powinny być wyraźnie widoczne dla personelu obsługi. 3. Uziemniki powinny posiadać możliwość ręcznego sterowania, a potrzebne do tej operacji dźwignie lub korby powinny zostać dostarczone wraz z aparatem. Konstrukcja uziemnika powinna uniemożliwiać ręczne sterowanie uziemnikiem w przypadku zablokowania uziemnika przez blokady elektryczne. Łączenie przy wykorzystaniu ręcznego sterowania ma być możliwe podczas uruchamiania i konserwacji oraz w trybie awaryjnym w czasie przerwy w dopływie napięć sterowniczych lub w przypadku uszkodzenia np. napędu silnika. Ręczne sterowanie odbywa się z pominięciem blokad funkcjonalnych. Zasilanie napięciem sterowniczym napędu uziemnika powinno być galwanicznie odizolowane podczas wykonywania łączenia przy wykorzystaniu ręcznego sterowania. 4. Każda zapoczątkowana przy użyciu napędu operacja łączeniowa uziemnika musi zostać zakończona. 5. Jeżeli w trakcie operacji łączeniowej uziemnika nastąpi zanik napięcia zasilania silnika, to po powrocie napięcia, uziemnik nie może samoczynnie, bez ponownego sterowania, kontynuować operacji łączeniowej. 6. Styki robocze uziemnika nie powinny zmieniać położenia pod wpływem działania sił grawitacji lub innych czynników nawet, jeżeli napęd ulegnie uszkodzeniu. 7. Uziemnik ma posiadać nie gorsze parametry niż podane poniżej: a) liczba biegunów 3, b) napięcie znamionowe (U r ) 123 kv, c) poziom znamionowy izolacji: napięcie wytrzymywane, krótkotrwałe o częstotliwości sieciowej do ziemi, wzdłuż otwartego łącznika i między fazami (U d ) 230 kv (wartość skuteczna), napięcie wytrzymywane, krótkotrwałe o częstotliwości sieciowej wzdłuż przerwy izolacyjnej (U d ) 265 kv (wartość skuteczna), napięcie wytrzymywane, udarowe piorunowe do ziemi i między fazami (U p ) 550 kv (wartość szczytowa), napięcie wytrzymywane, udarowe piorunowe wzdłuż przerwy izolacyjnej (U p ) 630 kv (wartość szczytowa), d) częstotliwość znamionowa 50 Hz, e) prąd znamionowy łączeniowy indukcji elektromagnetycznej uziemnika szybkiego i uziemnika zewnętrznego/napięcie znamionowe 80 A/2 kv (klasa B), f) prąd znamionowy łączeniowy indukcji elektrostatycznej uziemnika szybkiego i uziemnika zewnętrznego/napięcie znamionowe 2 A/6 kv (klasa B), g) klasa trwałości mechanicznej M1, h) zasilanie obwodów sterowniczych i pomocniczych: napięcie znamionowe zasilania styczników zamykających i otwierających 220 VDC, zakres napięcia styczników 0,85-1,1 U n, napięcie znamionowe zasilania obwodów pomocniczych 220 VDC, napięcie znamionowe zasilania grzejników 230 VAC lub 3 x 400 VAC, 8. Uziemniki mają przejść badania (próby): typu obowiązkowe i opcjonalne oraz wyrobu z wynikiem pozytywnym zgodnie z normą PN-EN :2005P+A1:2011P Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego. 20
21 9. Uziemniki mają przejść pozytywnie po montażowe badanie odbiorcze zgodnie z normą PN-E-04700:1998P+Az1:2000P Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 3.8 Wymagania techniczne dla napędów i szafek sterowniczych w rozdzielnicy GIS 110 kv 1. Napęd wyłącznika w rozdzielnicy GIS 110 kv powinien posiadać właściwości i parametry nie gorsze niż podane poniżej: a) rodzaj napędu trójbiegunowy wyposażony w licznik cykli przestawieniowych (łączeniowych), b) zasada działania napędu sprężynowy lub hydrauliczno-sprężynowy, c) możliwość ręcznego zbrojenia, w przypadku braku napięcia lub uszkodzenia napędu elektrycznego, d) możliwość ujęcia w system wzajemnych blokad łączeniowych współpracujących z nimi łącznikami oraz dodatkowo wyposażenie w blokadę załączenia w niżej wymienionych warunkach: braku zazbrojenia wyłącznika, ciągłego impulsu wyłączającego (tzw. blokada przed pompowaniem wyłącznika), obniżenia się gęstości gazu przedziału wyłącznika do drugiego poziomu, e) dodatkowe wymagania dla silnika napędu: napięcie znamionowe silnika 220V DC, zakres napięcia silnika 0,85-1,1 U n, zabezpieczenie nadprądowe obwodu zasilania, f) dodatkowe wymagania dla zestyków pomocniczych: liczba wolnych zestyków pomocniczych zwiernych typu a (NZ) 7, liczba wolnych zestyków pomocniczych rozwiernych typu b (NO) 7, prąd znamionowy łączeniowy zestyków pomocniczych 2 A/230 V AC/20 ms, 0,25 A/220 V DC/20 ms, stała czasowa obwodu prądu stałego 20 ms, 2. Napęd odłącznika i uziemnika w rozdzielnicy GIS 110 kv powinien posiadać właściwości i parametry nie gorsze niż podane poniżej: a) rodzaj napędu trójbiegunowy, b) zasada działania napędu silnikowy z możliwością ręcznego otwarcia i zamknięcia, c) możliwość ujęcia w system wzajemnych blokad łączeniowych współpracujących z nimi łącznikami, d) wymagania dotyczące zestyków pomocniczych i specjalnych: liczba wolnych zestyków pomocniczych zwiernych typu a (NZ) 7, liczba wolnych zestyków pomocniczych rozwiernych typu b (NO) 7, liczba zestyków specjalnych do zabezpieczenia różnicowego szyn i lokalnej rezerwy wyłącznikowej 2 pary, prąd znamionowy łączeniowy zestyków pomocniczych 0,25A/220VDC/20 ms, e) dodatkowe wymagania dotyczące silnika napędu: napięcie znamionowe silnika 220V DC, 230 V AC, zakres napięcia silnika 0,85-1,1 U n, zabezpieczenie nadprądowe obwodu zasilania, 3. Szafki sterownicze napędów (dopuszcza się jako wspólną z obudową napędu) mają posiadać właściwości i parametry nie gorsze niż podane poniżej: 21
22 a) stopień ochrony IP54, b) wyposażenie szafki sterowniczej: przełącznik miejsca sterowania: LOKALNE/BEZ STEROWANIA/ZDALNE, przełącznik (przyciski) sterowania OTWIERANIE/ZAMYKANIE, sygnalizacja miejscowa (lokalna) i zdalna położenia stanu położenia łącznika (informacja o stanie położenia łącznika wyprowadzona na listwę zaciskową w celu wykorzystania do blokad np. SPZ), sygnalizacja miejscowa (lokalna) i zdalna: braku napięcia zasilania silnika, zaciski śrubowe lub sprężynowe do przyłączania przewodów: zasilających, sterowniczych i sygnalizacyjnych o maksymalnych przekrojach 6 mm 2, produkcji Phoenix, Weidmuller lub Wago albo innej firmy o równoważnej konstrukcji i nie gorszych parametrach i właściwościach, ogrzewanie wraz z układem prądowej kontroli poprawności działania, sterowane termostatem lokalnym lub zdalnym zabezpieczone zabezpieczeniem nadprądowym dedykowane przez dostawcę, oświetlenie wewnętrzne załączane wyłącznikiem drzwiowym (jako opcja). 4. Szafki sterowania napędów powinny posiadać możliwość zamknięcia, np. nietypową kłódką, na czas wykonania zabiegów eksploatacyjnych. 5. Szafki sterownicze napędów powinny spełniać wymagania norm PN-EN 50274:2004P+AC:2011P Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych oraz dyrektyw nowego podejścia: Dyrektywy LVD 2006/95/WE, Dyrektywy EMC kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/WE, Dyrektywy RoHS 2002/95/WE (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) oraz Dyrektywy 2008/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji. 3.9 Wymagania techniczne dla przekładników prądowych w rozdzielnicy GIS 110 kv 1. Przekładnik prądowy musi być tak zaprojektowany, skonstruowany i wykonany, aby można było dokonać jego sprawdzenia. 2. Uzwojenia pierwotne przekładników prądowych mają być wykonane z miedzi a uzwojenia wtórne mają być wykonane z przewodów miedzianych o dopuszczalnym współczynniku wzrostu temperatury zgodnym z normą PN-EN : E Przekładniki - Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników prądowych. 3. Uzwojenie wtórne każdego przekładnika prądowego powinny mieć możliwość uziemiania zarówno od strony zacisku S1 jak i S2 (SN). 4. Zaciski wtórne śrubowe lub sprężynujące muszą umożliwiać przyłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2. 5. Rozwiązanie konstrukcyjne i wykonanie skrzynki zaciskowej musi umożliwiać dodatkowo osłonięcie zacisków uzwojeń pomiarowych i zabezpieczenie osłony plombą. 6. Skrzynka zaciskowa przekładnika prądowego musi być usytuowana w miejscu dostępnym dla służb eksploatacyjnych. 7. Skrzynka zaciskowa przekładnika prądowego powinna być uziemiona. 8. Przekładnik prądowy ma posiadać nie gorsze parametry niż podane poniżej: a) najwyższe napięcie robocze przekładnika prądowego 123 kv, 22
23 b) częstotliwość znamionowa 50 Hz, c) znamionowy poziom izolacji uzwojeń pierwotnych: znamionowe napięcia probiercze udarowe piorunowe (wartość szczytowa) - udar pełny 550 kv znamionowe napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej (wartość skuteczna) kv, d) znamionowy poziom izolacji uzwojeń wtórnych: znamionowe napięcia probiercze - izolacja międzyzwojowa 4,5 kv (wartość szczytowa), znamionowe napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej: izolacja uzwojeń wtórnych 3 kv (wartość skuteczna), izolacja międzysekcyjna 3 kv (wartość skuteczna), e) poziom wyładowań niezupełnych 5 pc dla U m, f) znamionowy prąd pierwotny zostanie podany w SIWZ, g) znamionowy prąd wtórny 1 A, h) liczba rdzeni 5 lub 6 (2 lub 3 pomiarowe i 3 zabezpieczeniowe) i) moc, klasa dokładności rdzeni pomiarowych i zabezpieczeniowych zostanie podana w SIWZ, j) znamionowy prąd przeciążeniowy pierwotny 150 %, k) znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (I th ) 40 ka, l) znamionowy prąd dynamiczny (I dyn ) 100 ka 9. Przekładniki prądowe mają przejść badania (próby): typu i specjalne oraz wyrobu z wynikiem pozytywnym zgodnie z normami: PN-EN :2009E Przekładniki - Część 1: Wymagania ogólne, PN-EN : E Przekładniki - Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników prądowych. 10. Przekładniki prądowe mają przejść pozytywnie pomontażowe badanie odbiorcze zgodnie z normą PN-E-04700:1998P+Az1:2000P Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych Wymagania techniczne dla przekładników napięciowych indukcyjnych w rozdzielnicy GIS 110 kv 1. Uzwojenia przekładników napięciowych muszą być wykonane z przewodów miedzianych o dopuszczalnym współczynniku wzrostu temperatury zgodnym z normą PN-EN :2011E Przekładniki - Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych indukcyjnych. 2. Naturalny koniec uzwojenia pierwotnego ma umożliwiać uziemienie przez odłączalny kabel lub zworę. 3. Zaciski wtórne śrubowe lub sprężynujące muszą umożliwiać przyłączanie przewodów o przekroju do 6 mm2. 4. Uzwojenia wtórne muszą posiadać zabezpieczenie od zwarć i przeciążeń (wkładka topikowa lub wyłącznik instalacyjny) umieszczone w kablowej rozdzielnicy szafowej. 5. Wykonanie skrzynki zaciskowej musi umożliwiać dodatkowo osłonięcie zacisków uzwojeń pomiarowych i zabezpieczenie osłony plombą lub należy umieścić zaciski pomiarowe w osobnej skrzynce zaciskowej umożliwiającej zabezpieczenie plombą. 6. Skrzynka zaciskowa przekładnika napięciowego musi być usytuowana w miejscu dostępnym dla służb eksploatacyjnych. 7. Dostawca musi podać wszystkie ograniczenia dla urządzeń ze względu na zjawisko ferrorezonansu, wynikające z gwarantowanych parametrów przekładników napięciowych. 23
24 Dostawca powinien zapewnić, że przekładniki nie będą generowały żadnych przepięć wynikających ze zjawiska ferrorezonansu powodujących zniszczenie urządzeń. W przypadku konieczności zainstalowania rezystorów w obwodach wtórnych przekładników, niezbędnych ze względu na zjawisko ferrorezonansu, należy to uzgodnić z ENERGA-OPERATOR SA. 8. Przekładnik napięciowy ma posiadać nie gorsze parametry niż podane poniżej: a) najwyższe napięcie robocze przekładnika prądowego 123 kv, b) częstotliwość znamionowa 50 Hz, c) liczba przekładników w polu 3, d) znamionowy poziom izolacji: znamionowe napięcia probiercze udarowe piorunowe uzwojeń pierwotnych (wartość szczytowa) - udar pełny 550 kv, znamionowe napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej uzwojeń pierwotnych (wartość skuteczna) kv, znamionowe napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej uzwojeń wtórnych: izolacja uzwojeń wtórnych 3 kv (wartość skuteczna), izolacja międzysekcyjna 3 kv (wartość skuteczna), e) poziom wyładowań niezupełnych 5 pc dla U m, f) znamionowe napięcie pierwotne 110/ kv, g) znamionowe napięcie wtórne: dla uzwojeń nr I - IV - 100/ V dla uzwojenia V 100/3 V, h) liczba uzwojeń 5, m) moc, klasa dokładności uzwojeń pomiarowych i zabezpieczeniowych zostanie podana w SIWZ, 9. Przekładniki napięciowe mają przejść badania (próby): typu i specjalne oraz wyrobu z wynikiem pozytywnym zgodnie z normami: PN-EN :2009E Przekładniki - Część 1: Wymagania ogólne, PN-EN :2011E Przekładniki - Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych indukcyjnych. 10. Przekładniki napięciowe mają przejść pozytywnie pomontażowe badanie odbiorcze zgodnie z normą PN-E-04700:1998P+Az1:2000P Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych Wymagania techniczne dla ograniczników przepięć w rozdzielnicy GIS 110 kv 1. Ograniczniki przepięć w rozdzielnicy GIS 110 kv nie są standardowym rozwiązaniem ENERGA- OPERATOR SA i mają być dostarczane tylko w przypadku gdy taka informacja będzie podana przez ENERGA-OPERATOR SA. W pozostałych przypadkach rozdzielnica ma być przystosowana do podłączenia wolnostojących ograniczników przepięć, pomiędzy rozdzielnicą GIS 110 kv a transformator, o parametrach zgodnych ze Specyfikacją techniczną ograniczników przepięć SN i WN. 2. Każdy ogranicznik przepięć powinien być wyposażony, w łatwo dostępny dla służb eksploatacyjnych, licznik zadziałań oraz umożliwiać pomiar prądu trwałej pracy ogranicznika. 3. Ograniczniki przepięć mają przejść badania (próby) typu oraz wyrobu z wynikiem pozytywnym zgodnie z normą PN-EN :2009P+A2:2009E Ograniczniki przepięć Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego. 4. Liczniki zadziałań ma przejść badania wyrobu z wynikiem pozytywnym zgodnie z wytycznymi producenta licznika. 5. Ograniczniki przepięć mają przejść pozytywnie pomontażowe badanie odbiorcze zgodnie 24
25 z normą PN-E-04700:1998P+Az1:2000P Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych - Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych Wymagania techniczne dla izolatorów przepustowych SF 6 /powietrze w rozdzielnicy GIS 110 kv 1. Izolatory przepustowe SF 6 /powietrze w rozdzielnicy GIS 110 kv mają być, kondensatorowe o izolacji zewnętrznej kompozytowej, wyposażone w zaciski pomiarowe oraz w zaciski do pionowego podłączania przewodów. 2. Izolatory przepustowe kompozytowe mają posiadać nie gorsze parametry niż podane poniżej: a) maksymalne robocze napięcie sieci kv, b) prąd znamionowy 3150 A, c) wytrzymałość izolacyjna: znamionowe napięcie krótkotrwałe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (U d ) (wartość skuteczna) 230 kv d) minimalna droga upływu 3075 mm, e) obudowa wykonana z rury szkłoepoksydowej z zewnętrzną osłoną z kloszami, wykonaną z gumy silikonowej HCR lub LSR, f) poziom zakłóceń radioelektrycznych 1000 µv 3. Izolatory przepustowe mają przejść badania (próby) typu oraz wyrobu z wynikiem pozytywnym zgodnie z normą PN-EN 60137:2010P Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej V Wymagania techniczne dla czujników gęstości gazu i urządzeń do monitoringu rozdzielnicy GIS 110 kv 1. Czujniki gęstości gazu i urządzenia do monitoringu zastosowane w rozdzielnicy GIS 110 kv nie powinny w żaden sposób pogarszać pewności i niezawodności działania rozdzielnicy. 2. Czujniki gęstości gazu i urządzenia do monitoringu powinny być przystosowane do współpracy ze sterownikami systemu dyspozytorskiego SCADA. 3. Wymagania szczegółowe dla czujników gęstości gazu SF 6 : a) każdy przedział gazowy ma posiadać czujnik gęstości gazu ze wskaźnikiem wartości ciśnienia skompensowanego temperaturowo, b) nie dopuszcza się wspólnych, dla różnych przedziałów, czujników gęstości gazu, c) odchylenia od zadanych wartości mają być sygnalizowane przez co najmniej 2 poziomy alarmu gęstości gazu, np. wynikające z ciśnienia ostrzegawczego i minimalnego ciśnienia pracy, d) dostawca rozdzielnicy GIS 110 kv jest zobowiązany do podania poziomów działania czujników gęstości gazu oraz zasad współpracy ze sterownikami systemu dyspozytorskiego SCADA. e) czujniki gęstości gazu powinny generować następujące alarmy: alarm ostrzegawczy, informujący, że gęstość gazu obniżyła się do poziomu ostrzegawczego danego przedziału powinien generować sygnał do sterownika systemu dyspozytorskiego SCADA, alarm awaryjny, informujący, że gęstość gazu obniżyła się do poziomu awaryjnego danego przedziału powinien generować sygnał do sterownika systemu dyspozytorskiego SCADA, w celu natychmiastowego podjęcia dalszych działań przez personel obsługi oraz dodatkowo, w przypadku przedziału wyłącznika, zablokować sterowanie wyłącznika. 25
26 4. Wymagania szczegółowe dla monitoringu wyładowań niezupełnych: a) w rozdzielnicy GIS 110 kv mają być wyposażone w czujniki do wykrywania wyładowań niezupełnych metodą VHF/UHF wewnątrz rozdzielnicy w miejscach rekomendowanych przez producenta rozdzielnicy GIS 110 kv, weryfikację czułości wykonać zgodnie z publikacją CIGRE Task Force 15/ , 1998: Partial Discharge Detection System for GIS: Sensitivity Verification for the UHF Method and the Acoustic Method, ELECTRA No. 183, April 1999, p , b) dostawca rozdzielnicy GIS 110 kv powinien zaproponować mierniki przenośne do pomiaru wyładowań niezupełnych wraz z instrukcją interpretacji wyników pomiarów Oznakowanie 1. Wszystkie znaki oraz napisy (wyłącznie w języku polskim), powinny być wykonane w sposób trwały, zapewniający czytelność w czasie całego okresu eksploatacji. 2. Rozdzielnica napowietrzna izolowana gazem GIS 110 kv i wszystkie jej napędy oraz główne podzespoły powinny być zaopatrzone w trwałe i czytelne tabliczki znamionowe według uzgodnień między wytwórcą a ENERGA-OPERATOR SA. 3. Tabliczki znamionowe powinny być zamontowane w miejscu wyraźnie widocznym dla personelu obsługi co najmniej w każdym polu i na każdym przekładniku. 4. Tabliczki znamionowe poszczególnych podzespołów mogą być uproszczone, a wspólne informacje dotyczące rozdzielnicy podane na jednej tabliczce znamionowej. 5. Wymagane są jednoznaczne oznaczenia systemów szyn, każdej fazy, przedziałów gazowych, czujników gęstości gazu, szafek sterowniczych i obwodów wtórnych. 6. Rozdzielnica GIS 110 kv zawierająca sześciofluorek siarki SF 6 powinna posiadać tablicę informacyjną o zawartości SF Tabliczki powinny uwzględniać wymagania Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, m.in. obowiązek podania przez wytwórcę informacji dotyczącej całkowitej ilości gazu SF 6 zawartego w instalacji rozdzielnicy Transport, montaż i eksploatacja rozdzielnicy 1. W zakres dostawy rozdzielnicy GIS 110 kv wchodzi: transport, rozładunek, montaż, badania (próby) w miejscu zainstalowania rozdzielnicy GIS 110 kv, nadzór nad uruchomieniem oraz serwis w okresie gwarancji. 2. W czasie transportu należy przestrzegać następujących zasad: a) dopuszcza się transport rozdzielnicy GIS 110 kv napełnionej azotem i napełnianie gazem SF 6 w miejscu zainstalowania, b) na czas transportu elementy rozdzielnicy GIS 110 kv wrażliwe na wstrząsy muszą być wyposażone w czujniki wstrząsów (shock indicators), c) dostawca rozdzielnicy po jej dostarczeniu do miejsca zainstalowania przedstawi protokół odczytu czujników wstrząsów (shock indicators) i w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości wstrząsów określi zakres niezbędnych do wykonania badań i działań w miejscu zainstalowania. 3. W czasie montażu rozdzielnicy GIS 110 kv należy przestrzegać następujących zasad: a) w czasie przechowywania, montażu należy zapewnić warunki, które wyeliminują możliwości jakiegokolwiek pogorszenia stanu technicznego rozdzielnicy GIS 110 kv, w szczególności powierzchni kołnierzy i uszczelnień gazowych oraz mocowań na skutek wpływu warunków zewnętrznych, 26
27 b) dostarczane i sprawdzone u producenta moduły powinny być montowane w stacji przy pomocy skręcanych połączeń kołnierzowych; spawanie obudów na stacji podczas montażu jest zabronione Wymagana dokumentacja techniczna 1. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) napisana w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej), zawierająca m.in.: a) podstawowe dane techniczne, b) schemat jednokreskowy, c) rysunki gabarytowe rozdzielnicy, d) rysunki rozmieszczenia wszystkich szafek sterowniczych, e) rysunki konstrukcyjne z naniesionymi wartościami obciążeń statycznych i dynamicznych działających na: zaciski, podpory i konstrukcje, fundamenty, f) schemat przedziałów gazowych rozdzielnicy z podaniem wartości masy i ciśnienia gazu SF 6 w poszczególnych przedziałach, g) schemat systemu gazowego z podanymi wartościami alarmów czujników gęstości gazu, h) schemat rozmieszczenia czujników do pomiaru wyładowań niezupełnych, i) schemat elektryczny, zasadniczy i montażowy, napędów łączników, przekładników prądowych i napięciowych rozdzielnicy GIS 110 kv, j) wymiary i masa największego i najcięższego transportowanego elementu, k) wykaz wymagań dotyczących: kanałów i podejść kablowych, systemu uziemień, sprzętu i urządzeń do transportu, w tym dźwigów i suwnic, l) instrukcję napełniania, uzupełniania, odpompowywania gazu SF 6, m) instrukcję rozdzielnicy zawierającą m.in. opis rozdzielnicy, warunków transportu i przechowywania, montażu, konserwacji, przeglądów, napraw, nastaw, n) instrukcję obsługi rozdzielnicy GIS 110 kv, w tym ręcznego sterowania łącznikami, 2. Kopie certyfikatów zgodności lub kopie raportów protokołów badania (próby) typu oraz badań (prób) specjalnych, o ile występują, poświadczonych za zgodność z oryginałem, z niżej wymienionymi normami: a) PN-EN :2009E+A1:2011E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 1: Postanowienia ogólne, PN-EN :2012E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kv w zakresie obowiązkowych prób typu oraz próby typu na żądanie użytkownika dla rozdzielnicy GIS 110 kv, b) PN-EN :2009E+A1: E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego dla wyłączników instalowanych w rozdzielnicy GIS 110 kv, c) PN-EN :2005P+A1:2011E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego dla odłączników i uziemników instalowanych w rozdzielnicy GIS 110 kv, d) PN-EN :2009E Przekładniki - Część 1: Wymagania ogólne, PN-EN : E Przekładniki - Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników prądowych dla przekładników prądowych instalowanych w rozdzielnicy GIS 110 kv, e) PN-EN :2009E Przekładniki - Część 1: Wymagania ogólne, PN-EN :2011E Przekładniki - Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników napięciowych indukcyjnych dla przekładników napięciowych instalowanych w rozdzielnicy GIS 110 kv, f) PN-EN :2009P+A2:2009E Ograniczniki przepięć - Część 4: Beziskiernikowe ograniczniki przepięć z tlenków metali do sieci prądu przemiennego dla ograniczników 27
28 przepięć instalowanych w rozdzielnicy GIS 110 kv, g) PN-EN 60137:2010P Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej V dla izolatorów przepustowych instalowanych w rozdzielnicy GIS 110 kv, 3. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dyrektyw nowego podejścia - deklaracje właściwości użytkowych producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela albo importera z postanowieniami Dyrektywy LVD 2006/95/WE (Dz.U UE L ) i Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U ), Dyrektywy EMC kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/WE (Dz.U. UE L ) i Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U ), Dyrektywa RoHS 2002/95/WE (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) (Dz.U.UE L ) oraz Dyrektywa 2008/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (Dz.U.UE L ) i rozporządzenie Ministra Gospodarki z 1 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczeń wykorzystywaniu w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz.U ) - dla szafek napędów. 4. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań technicznych dostarczane z każdą dostawą: a) oryginał protokołu badania (próby) wyrobu rozdzielnicy GIS 110 kv wykonanej zgodnie z normą PN-EN :2012E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kv, b) oryginał protokołu badania (próby) w miejscu zainstalowania rozdzielnicy GIS 110 kv wykonanej zgodnie z normą PN-EN :2012E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 203: Rozdzielnice z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe wyższe niż 52 kv, c) oryginał protokołu badania wyładowań niezupełnych metodą VHF/UHF w miejscu zainstalowania rozdzielnicy GIS 110 kv, d) oryginały protokołów badania (próby) wyrobu wyłączników zainstalowanych w rozdzielnicy GIS 110 kv wykonanej zgodnie z normą PN-EN :2009E wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego. e) oryginały protokołów badania (próby) wyrobu odłączników i uziemników zainstalowanych w rozdzielnicy GIS 110 kv wykonanej zgodnie z normą PN-EN :2005P+A1:2011E Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego. f) oryginały protokołów badania (próby) wyrobu przekładników prądowych zainstalowanych w rozdzielnicy GIS 110 kv wykonanej zgodnie z normą PN-EN :2009E Przekładniki - Część 1: Wymagania ogólne PN-EN : E Przekładniki - Część 2: Wymagania szczegółowe dotyczące przekładników prądowych, g) oryginały protokołów badania (próby) wyrobu przekładników napięciowych zainstalowanych w rozdzielnicy GIS 110 kv wykonanej zgodnie z normą PN-EN :2009E Przekładniki - Część 1: Wymagania ogólne, PN-EN :2011E Przekładniki - Część 3: Wymagania szczegółowe dotyczące 28
29 przekładników napięciowych indukcyjnych, h) oryginały protokołów badania (próby) wyrobu izolatorów przepustowych instalowanych w rozdzielnicy GIS 110 kv wykonanej zgodnie z normą PN-EN 60137:2010P Izolatory przepustowe na napięcia przemienne powyżej 1000 V, i) oryginały protokołów badania (próby) wyrobu liczników zadziałań ograniczników przepięć wykonanej zgodnie z wytycznymi producenta. j) oryginały pełnej charakterystyki magnesowania wszystkich rdzeni przekładników, k) protokół z przeprowadzonych prób odbiorczych (FAT) w miejscu wytwarzania przeprowadzonych w obecności przedstawicieli ENERGA-OPERATOR SA, l) kopie protokołów badań, poświadczonych za zgodność z oryginałem, dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń technicznego SF 6 użytego do napełniania rozdzielnicy GIS 110 kv. Badania należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 60376:2007P Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF 6 ) stosowanego w urządzeniach elektrycznych. Certyfikaty zgodności z normami wydane przed datą publikacji ww. norm, w oparciu o normy wówczas aktualne, są taktowane na równi z certyfikatami zgodności z ww. normami, do daty wskazanej przez jednostkę certyfikującą. Certyfikaty zgodności muszą być wydane przez niezależne akredytowane jednostki certyfikujące w tym zakresie na podstawie badań wykonanych w niezależnych laboratoriach akredytowanych w tym zakresie lub na podstawie badań przeprowadzonych pod nadzorem niezależnej jednostki certyfikującej akredytowanej w tym zakresie. Certyfikaty zgodności z Dyrektywami Europejskimi Nowego Podejścia (dokumenty niewymagane przez ENERGA-OPERATOR SA) muszą być wydane przez niezależne notyfikowane jednostki certyfikujące w zakresie odpowiednich dyrektyw na podstawie badań w niezależnych notyfikowanych laboratoriach w zakresie odpowiednich dyrektyw. Protokoły badania typu zgodnie z normą muszą być wydane przez niezależne laboratoria akredytowane w tym zakresie. Protokoły badania typu wydane przed datą publikacji ww. norm, w oparciu o normy wówczas aktualne, są taktowane na równi z protokołami badania typu poświadczającymi zgodność z ww. normami, do czasu wycofania norm krajowych sprzecznych z zatwierdzonymi ww. normami lub do czasu ustania domniemania zgodności norm zastąpionych (dla norm zharmonizowanych) o ile zawierają istotne zmiany wymagające wykonania nowych badań typu (jednej lub więcej prób). ENERGA-OPERATOR SA zastrzega sobie prawo wglądu w oryginały certyfikatów zgodności oraz prawo wglądu do raportu badań typu na zgodność z normami. Normy równoważne są traktowane na równi z normami zatwierdzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny. Za normę równoważną uważa się normę, zawierającą w całości treść normy EN lub dokumentu harmonizacyjnego HD, zatwierdzoną przez krajowy komitet normalizacyjny członka CENELEC Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki lub normę zatwierdzoną przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną, która bez jakichkolwiek zmian została wprowadzona jako norma EN lub dokument harmonizacyjny HD. Definicje: akredytowane jednostki certyfikujące, notyfikowane jednostki certyfikujące, laboratoria akredytowane, laboratoria notyfikowane, certyfikaty, badanie (typu), deklaracja zgodności i deklaracje właściwości użytkowych producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela zgodnie z ustawą z pkt. 2.1 pkt 1. W specyfikacji przywołano normy aktualne na dzień wydania. W dniu stosowania specyfikacji należy sprawdzić aktualny status normy i zastanowić się nad uwzględnieniem ewentualnych zmian. 29
30 3.17 Decyzje Specyfikacja techniczna Rozdzielnica napowietrzna izolowana gazem (GIS) 110 kv Decyzja Zastosowanie rozwiązań innych niż ujęte w niniejszej specyfikacji Komórka lub stanowisko podejmujące decyzję Dyrektor Departamentu Zarządzania Usługami w zakresie stosowania innych rozwiązań ze względu na przyczyny eksploatacyjne Dyrektor Departamentu Rozwoju Majątku w zakresie stosowania innych rozwiązań ze względu na przyczyny techniczne. 30
Spis treści Podstawa opracowania... 4 Zakres stosowania... 4 Cel opracowania... 4 Opis zmian... 4 Definicje... 4
Strona 2 z 25 Spis treści 1. Podstawa opracowania... 4 2. Zakres stosowania... 4 3. Cel opracowania... 4 4. Opis zmian... 4 5. Definicje... 4 6. Środowiskowe warunki pracy rozdzielnicy GIS... 5 7. Systemowe