Source: http://docplayer.fr/152311-Servomoteurs-sa-07-1-sa-48-1-sar-07-1-sar-30-1-auma-norm-instructions-de-service-zertifikat-registrier-nr-12-100-4269-din-iso-9001-en-29001.html
Timestamp: 2018-02-21 17:37:30+00:00
Document Index: 36231395

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 20', 'arrêt ']

Servomoteurs SA SA 48.1 SAR SAR 30.1 AUMA NORM. Instructions de service. Zertifikat-Registrier-Nr DIN ISO 9001/ EN PDF
Servomoteurs SA SA 48.1 SAR SAR 30.1 AUMA NORM. Instructions de service. Zertifikat-Registrier-Nr DIN ISO 9001/ EN 29001
Download "Servomoteurs SA 07.1 - SA 48.1 SAR 07.1 - SAR 30.1 AUMA NORM. Instructions de service. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001"
1 Servomoteurs SA SA 481 SAR SAR 301 Instructions de service DIN ISO 9001/ EN Zertifikat-Registrier-Nr
2 Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR 301 Instructions de service Objet de cette notice: Cette notice s applique aux servomoteurs multitours pour service tout ou rien SA SA 481 et pour servomoteurs service régulation SAR SAR 301 Cette notice concerne uniquement la fermeture dans le sens horaire, c est-à-dire que la vis sans fin tourne dans le sens horaire pour fermer la vanne Table des matières Page 1 Consignes de sécurité 3 11 Gamme d application 3 12 Bref descriptif 3 13 Mise en service (raccordements électriques) 3 14 Maintenance 3 15 Mises en garde et remarques 3 16 Remarques complémentaires 3 2 Données techniques 4 3 Transport et stockage 4 4 Montage sur vanne / réducteur 5 5 Fonctionnement manuel 7 6 Raccordements électriques 8 61 Schéma de raccordement 8 62 Type d arrêt en position finale 9 63 Commandes AUMA MATIC / AUMA MATIC MC 9 64 Microcontact 9 65 Placement du capot connecteur 9 7 Réglage du contact de fin de course Réglage pour la position finale FERME (partie noire) Réglage pour la position finale OUVERT (partie blanche) 11 8 Réglage du contact de fin de course DUO (option) Réglage dans le sens FERME (partie noire) Réglage dans le sens OUVERT (partie blanche) 11 9 Réglage du limiteur de couple Essai de fonctionnement Réglage de l indicateur de position mécanique (option) Réglage du potentiomètre (option) Réglage du transmetteur de position électronique RWG (option) Réglage pour système bifilaire 4-20 ma et système trois fils/quatre fils 0-20 ma Réglage pour système trois fils/quatre fils 4-20 ma Maintenance Vue éclatée SA SA 161 Pièces de rechange SA SA Certificat de conformité et déclaration de constitution 21 Index 22 Adresses des bureaux et agents AUMA 23 2
3 Instructions de service Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR Consignes de sécurité 11 Gamme d application Les servomoteurs AUMA sont conçus pour manœuvrer les vannes industrielles, par exemple les robinets à soupape, les robinets-vannes, les robinets à papillon et les robinets à tournant sphérique Prière de nous consulter pour les autres applications AUMA ne saurait être tenu pour responsable des éventuels dommages résultant d une utilisation hors applications prévues L utilisateur supporte intégralement ce risque Le respect de cette notice de mise en service doit être considérée comme faisant partie intégrante de l utilisation du servomoteur 12 Bref descriptif Les servomoteurs multitours AUMA de type SA(R) SA(R) 16 sont de conception modulaire La course est délimitée à l aide de contacts fin de course pour les deux positions finales Un limiteur de couple pour chaque position finale est également disponible Le fabricant de la vanne précise le type d arrêt en position finale souhaité 13 Mise en service (raccordements électriques) Toute intervention sur le système ou le matériel électrique doit être exclusivement réalisée par un électricien expérimenté ou du personnel ayant reçu une formation spécifique, et ce conformément aux règles et législations en vigueur applicables 14 Maintenance Il faut respecter les consignes de maintenance (cf page 18 ) afin de garantir la sécurité de fonctionnement du servomoteur 15 Mises en garde et remarques Le non-respect des mises et garde et remarques peut entraîner des blessures ou des dommages graves Un personnel qualifié doit prendre connaissance de l ensemble des mises en gardes et remarques figurant dans cette notice d utilisation Transport et stockage dans de bonnes conditions, montage et installation de qualité, mise en service attentionné; sont indispensables à un fonctionnement durable Les notes suivantes attirent particulièrement l attention sur les procédures liées à la sécurité et figurant dans cette notice d utilisation Chacune d entre elles est repérée par le pictogramme approprié Ce pictogramme signifie: Remarque! «Remarque» indique les actions ou procédures qui ont une influence capitale sur le bon fonctionnement Le non-respect de ces remarques peut entraîner des dommages indirects Ce pictogramme signifie: Pièces susceptibles d être endommagées par l électricité statique! La présence de ce pictogramme avec une platine électronique indique que celle-ci contient des pièces qui peuvent être endommagées ou détruites par les décharges d électricité statique Si un contact avec les cartes est nécessaire à l occasion des réglages, des mesures ou pour un remplacement, il faut veiller à ce qu il y ait eu une décharge par contact avec une surface métallique reliée à la terre (boîtier par exemple) au préalable Ce pictogramme signifie: Mise en garde! «Mise en garde» indique les actions ou procédures qui peuvent avoir des répercussions sur la sécurité des personnes ou du matériel si elles ne sont pas exécutées correctement 16 Remarques complémentaires MOV M Ce pictogramme signifie: Cette procédure peut avoir été réalisée par le constructeur de la vanne! Si les servomoteurs sont livrés montés sur une vanne, cette opération à été réalisée en usine par le robinetiers Il faut contrôler le réglage lors de la mise en service! 3
4 Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR 301 Instructions de service 2 Données techniques Servomoteur multitours SA 071 -SA 481 et SAR SAR 301 Type de service: SA: Standard: fonctionnement de courte durée S2-15 min (selon IEC 34-1/ VDE 0530) Option: fonctionnement de courte durée S2-30 min SAR: Standard: fonctionnement intermittent S4-25 % ED Nombre de démarrages admissible cf fiche technique pour SAR Contact de fin de course: démultiplicateur pour les positions finales FERME/OUVERT Limiteur de couple: limiteur de couple réglage pour la fermeture et l ouverture Vitesses: cf fiches techniques pour SA et SAR Chauffage dans le bloc de commande: 5-20 W Moteurs: Moteur à courant alternatif triphasé, monophasés ou continu Protection des moteurs: Standard: 3 contacts protection thermique Option: 3 thermistances PTC Raccordement électrique: Standard: jusqu à SA(R) 161: connecteur mâle/femelle AUMA avec terminaisons de câbles vissées à partir de SA(R) 251: raccord moteur sur borne, commande sur connecteur mâle/femelle AUMA Température ambiante: SA: SAR: 25 C à + 80 C (avec RWG ou avec AUMA MATIC jusqu à + 70 C) 25 C à + 60 C Indice de protection: Standard: IP 67 (selon EN ) Option: IP 68 Revêtement de finition: Standard: Association fer-mica à deux composants 3 Transport et stockage Le transport jusqu au site d installation doit s effectuer dans un emballage résistant Ne pas fixer d élingues ou de crochets sur le volant pour lever l ensemble à l aide d un palan Si le servomoteur multitours est monté sur une vanne, fixer les élingues ou le crochet de levage sur la vanne et non sur le servomoteur Stocker dans un local sec correctement ventilé Protéger le matériel contre l humidité du sol en l entreposant sur une étagère ou une palette Couvrir le matériel pour le protéger contre la poussière Appliquer un agent anticorrosion approprié sur les surfaces brillantes En cas de stockage prolongé des servomoteurs (plus de 6 mois), il faut en outre respecter les points suivants: Avant le stockage: Protéger les surfaces brillantes, en particulier les pièces de l accouplement et la bride de montage, à l aide d un agent anticorrosion à effet durable Vérifier l absence de corrosion tous les six mois environ Dès l apparition des premiers signes de corrosion, appliquer une nouvelle protection anticorrosion Après montage, raccorder immédiatement le servomoteur au système électrique afin que la résistance de chauffage élimine toute condensation 4
5 Instructions de service Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR Montage sur vanne / réducteur MOV M Avant de monter le servomoteur multitours, il faut vérifier qu il n est pas endommagé Il faut remplacer les pièces endommagées par des pièces de rechange d origine Le montage est très facile L arbre du servomoteur ou du réducteur doit étre orienté verticalement mais il est également possible dans n importe quelle autre position Le servomoteur multitours est livré d usine en position FERME (contact de fin de course FERME activé) Vérifier si la bride de fixation est adaptée à la vanne / au réducteur L ergot des brides doit être monté non serré! Les accouplements de types B1, B2, B3 et B4 (figure A) sont disponibles avec alésage à rainure de clavette (généralement selon la norme ISO 5210) Figure A Accouplement de type B 1 / B2 manchon rapporté Accouplement de type B 3 / B4 alésage à rainure de clavette Pour l accouplement de type A (figure B), le filetage doit être compatible avec le filetage de la tige de vanne Si aucun filetage n est commandé spécifiquement, l écrou de tige est livré non alésé ou avec un centrage Pour l usinage de la tige, cf prochaine page Vérifier si l alésage et la rainure de clavette coïncident avec l arbre d entrée de la vanne ou du réducteur Dégraisser soigneusement les surfaces de montage du servomoteur multitours, de la vanne et du réducteur Appliquer une petite quantité de graisse sur l arbre d entrée de la vanne et du réducteur Positionner le servomoteur sur la vanne ou le réducteur et serrer Serrer les boulons (de qualité minimale 88, cf tableau 1) uniformément en croix Tableau 1 88 T A (Nm) M 8 25 M M M M M M
6 Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR 301 Instructions de service Usinage de l écrou de tige (accouplement de type A): Figure B Accouplement de type A écroudetige / Il n est pas nécessaire de retirer la bride de l accouplement du servomoteur Déposer la bague de centrage (802, figure B) de la bride de fixation à l aide d une clé ou d un outil approprié Déposer l écrou de tige (803) avec le palier de butée (8001) et les bagues de roulement du palier (8002) Désolidariser le palier de butée et ses bagues de roulement de l écrou de tige Aléser et tarauder l écrou de tige Lors de la fixation dans le mandrin, vérifier que l écrou de tige soit bien centré! Nettoyer l écrou de tige après usinage Appliquer de la graisse pour roulements sur le palier de butée et les bagues de roulement puis les monter sur l écrou de tige remettre en place l écrou de tige avec les paliers de butée sur la bride de fixation Vérifier que les ergots soient bien en place dans les rainures de l arbre creux Visser la bague de centrage jusqu à ce qu elle appuie correctement sur l épaulement Injecter du lubrifiant dans le graisseur à l aide d une pompe à graisse Tube de protection pour tige montante Pour les tubes fournis séparément, enrober le filetage de chanvre ou de ruban en téflon Visser le tube de protection dans l alésage taraudé et le serrer à fond Pour la protection anticorrosion KS/KX, enfoncer le joint sur le boîtier Retoucher les éventuels défauts de peinture Vérifier si le capuchon est bien en place et n est pas endommagé 6
7 Instructions de service Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR Fonctionnement manuel L engagement de la commande manuelle ne doit être effectuée que moteur arrêté, pour éviter tout endommagement du servomoteur (figure C)! Soulever le levier au centre du volant jusqu à 85 maximum en tournant lentement le volant dans un sens puis dans l autre jusqu à enclenchement de la commande manuelle (figure D) Figure C Figure D La manœuvre du levier doit être manuelle, l utilisation d une rallonge n est ni nécessaire ni autorisée car une force trop importante risque d endommager le mécanisme Relâcher le levier (qui doit revenir à sa position initiale sous l effet du ressort) S il ne revient pas, le repositionner pour garantir son retour en position initiale (figure E) Figure E Figure F Le mode manuel reste enclenché jusqu au redémarrage du moteur L entraînement par le moteur est automatique Faire tourner le volant dans le sens souhaité (figure F) Utiliser le mode manuel uniquement lorsque le levier est en position initiale! Le mode manuel se désactive automatiquement lors du démarrage du moteur 7
8 Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR 301 Instructions de service 6 Raccordements électriques Toute intervention sur le système ou le matériel électrique doit être exclusivement réalisée par un électricien expérimenté ou du personnel ayant reçu une formation spéciale à cet effet, sous la surveillance de cet électricien et Figure G1 conformément aux règles électrotechniques applicables connecteur mâle/femelle AUMA (raccordement client XK) plaque signalétique du moteur Afin de protéger la vanne le temps de coupure, c est à dire le temps écoulé entre le déclenchement des contacts fin de course ou limiteurs de couple et le moment où le moteur est hors tension ne doit pas dépasser 50 ms C est pourquoi il est recommandé de couper directement chaque contacteur par les contacts fin de course et limiteurs de couple correspondants cache du bloc de commande plaque signalétique du servomoteur Pour les servomoteurs une commande électrique (contacteurs inverseurs) doit être installée Le raccordement avec alimentation électrique est assuré par un connecteur mâle/femelle à bornes vissées en version standard jusqu au type SA(R) 161 A partir du type SA(R) 251, le raccordement du moteur s effectue sur des bornes dans le boîtier de raccordement du servomoteur Le bloc de commande est relié au connecteur mâle/femelle AUMA Figure G2: Connecteur mâle / femelle AUMA avec raccord fileté (standard) capot support de prise Vérifier que l intensité, la tension d alimentation et la fréquence correspondent aux caractéristiques du moteur (cf plaque signalétique sur moteur) Déposer le capot (connecteur mâle/femelle AUMA) (figure G2) Desserrer les vis et déposer le support de prise du capot Insérer les presse-étoupe adaptés aux câbles de raccordement L indice de protection IP 67 ou IP 68 ne peut être garanti qu avec des presse-étoupe appropriés Les entrées de lignes non nécessaires doivent être munies de bouchons de fermeture appropriés 61 Schéma de raccordement Brancher les câbles selon le schéma de raccordement KMS TP Le schéma de raccordement correspondant au servomoteur est fixé sur le volant dans un sac résistant aux intempéries, avec le mode d emploi Si le schéma de raccordement manque, veuillez le demander à AUMA (indiquer le n de commande figurant sur la plaque signalétique) ou il peut être télécharge par Internet Sections: Câbles de commande: max 2,5 mm 2, Raccordement moteur SA SA 161: max 6 mm 2 Raccordement moteur SA SA 481: 16 mm 2 jusqu à 70 mm 2 selon la puisance conectée Raccorder le chauffage pour empêcher la formation de condensation Raccorder les contacts de protection thermique La protection moteur n est atteinte que par le raccordement correct des contacts de protection thermique Si les contacts de protection thermique ne sont pas raccordé, la garantie pour le moteur est supprimée Utiliser des conduites protégées pour le raccordement des transmetteurs de position (potentiomètre, RWG) 8
9 Instructions de service Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR Type d arrêt en position finale MOV M Le constructeur de vanne précise si l arrêt en positions finales doit s effectuer par contact de fin de course ou limiteur de couple 63 Commandes AUMA MATIC / AUMA MATIC MC Si les contacteurs inverseurs ne doivent pas être installés dans l'armoire de commande, le bloc intégral type AUMA MATIC ou AUMA MATIC MC peut être adapte facilement sur le servomoteur ultérieurement chez les SA(R) SA(R) 161 Pour toute commande, le numéro de commission (voir plaque signalétique) doit nous être communiqué 64 Microcontact Les deux circuits d un microcontact (contacts fin de course et limiteurs de couple) sont prévus pour des potentiels identiques Des microcontacts sont nécessaires pour des potentiels differents Les contacts plaqués or (option) ne peuvent supporter que les basses tensions (< 50 V continu/400 ma) Pour une signalisation juste, brancher les contacts avancés au contacts jumelées Utiliser les contacts en régime inductif pour la mise hors circuit I Contact II Contact jumelées Signalisation Déconnexion Durée de vie Mécanique = 2 x 10 6 Hysterese RD BK RD 11 BK 13 RD 21 BK 23 NO NC NC NO Type de courant Puissance de coupure I max 30 V 125 V 250 V RD BK RD 12 BK 14 RD 22 BK 24 Courant alternatif (charge Inductive) cos phi = 0,8 5 A 5 A 5 A DSR 1 / DÖL 1 WSR 1 / WÖL 1 DSR / DÖL WSR / WÖL Courant continu (charge ohmique) 2 A 0,5 A 0,4 A Avec contacts dorée min 5 V, max 50 V Courant min 4 ma, max 400 ma 65 Placement du capot connecteur Installer et serrer le support de prise dans le capot (figure G2) Nettoyer les plans de joint du capot et du couvercle connecteur et vérifier si le joint torique est en bon état Appliquer une fine pellicule de graisse non acide (vaseline par exemple) sur les plans de joint Remettre le capot en place et serrer uniformément les 4 vis en croix Serrer les presse-étoupe à fond pour garantir l indice de protection IP 67 ou IP 68 9
10 Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR 301 Instructions de service 7 Réglage du contact de fin de course Les instructions ci-après sont uniquement valables pour la fermeture dans le sens horaire, c est-à-dire que la vis sans fin tourne dans le sens horaire pour fermer la vanne Figure H1 disque indicateur (option) capot repère Enclencher le mode manuel suivant la description du point 5 page 7 Déposer le couvercle connecteur et, le cas échéant, retirer le disque indicateur (figure H1) On peut utiliser une clé à fourche (10 mm environ) comme levier 71 Réglage pour la position finale FERME (partie noire) MOV M Faire tourner le volant dans le sens horaire jusqu à la fermeture de la vanne Enfoncer et faire tourner la came de réglage A (figure H2) à l aide d un tournevis de 5 mm dans le sens de la flèche A chaque cliquetis, l indicateur B se rapproche de la position 90 par rapport au repère C Lorsque l indicateur B est à 90 par rapport au repère C, continuer à tourner lentement Lorsque l indicateur B a atteint le repère C, arrêter de tourner et relâcher la came de réglage Si l on a dépassé le point voulu, il faut continuer à tourner et se rapprocher à nouveau du point de commutation Figure H2 T B P E C L* F H * *) option A G* K* D 10
11 Instructions de service Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR 301 MOV M Faire tourner le volant dans le sens anti-horaire jusqu à l ouverture de la vanne puis revenir en arrière d un demi-tour environ Enfoncer et faire tourner la came de réglage D (figure H2) à l aide d un tournevis de 5 mm dans le sens de la flèche, en observant l indicateur E A chaque cliquetis, l indicateur E se rapproche de la position 90 par rapport au repère F Lorsque l indicateur E est à 90 par rapport au repère F, continuer à tourner lentement Lorsque l indicateur E a atteint le repère F, arrêter de tourner et relâcher la came de réglage Si l on a dépassé le point voulu, il faut continuer à tourner et se rapprocher à nouveau du point de commutation 72 Réglage pour la position finale OUVERT (partie blanche) Les boutons de test rouges T et P (figure H2) servent à activer les microcontacts de limiteur de couple et de fin de course 8 Réglage du contact de fin de course DUO (option) MOV M Pour le réglage, il faut se rapprocher du point de commutation (position intermédiaire) dans le même sens que par la suite en mode électrique Il est possible d utiliser les contacts intermédiaires Fermé ou Ouvert en effectuant le raccordement sur les connexions normalement ouvert ou normalement fermé des contacts en référence Amener la vanne dans la position intermédiaire souhaitée 81 Réglage dans le sens FERME (partie noire) Faire tourner la came de réglage G (figure H2) à l aide d un tournevis de 5 mm dans le sens de la flèche en observant l indicateur H A chaque cliquetis, l indicateur H se rapproche de la position 90 par rapport au repère C Lorsque l indicateur H est à 90 par rapport au repère C, continuer à tourner lentement Lorsque l indicateur H a atteint le repère C, arrêter de tourner et relâcher la came de réglage Si l on a dépassé le point voulu, il faut continuer à tourner et se rapprocher à nouveau du point de commutation 82 Réglage pour le sens OUVERT (partie blanche) Faire tourner la came de réglage K (figure H2) à l aide d un tournevis de 5 mm dans le sens de la flèche, en observant l indicateur L A chaque cliquetis, l indicateur L se rapproche de la position 90 par rapport au repère F Lorsque l indicateur L est à 90 par rapport au repère F, continuer à tourner lentement Lorsque l indicateur L a atteint le repère F, arrêter de tourner et relâcher la came de réglage Si l on a dépassé le point voulu, il faut continuer à tourner et se rapprocher à nouveau du point de commutation 11
12 Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR 301 Instructions de service 9 Réglage du limiteur de couple MOV M Le couple défini doit être adapté à la vanne! Lorsque le servomoteur est fourni par un robinetier, le réglage a été effectué lors des tests en usine Ce réglage doit être uniquement modifié avec l accord du robinetier! Figure J réglage FERME réglage OUVERT O P O P Desserrer les deux vis de blocage O sur l indicateur de couple (figure J) Faire tourner l indicateur de couple P pour le régler sur le couple souhaité (1 da Nm = 10 Nm) Exemple: La figure J montre le réglage suivant: 3,5 da Nm = 35 Nm pour le sens FERME 3,5 da Nm = 35 Nm pour le sens OUVERT Resserrer les vis de blocage O L activation des limiteurs de couple est également possible en mode manuel En commande électrique, l activation d un limiteur de couple est mémorisé, ce qui évite le pompage Le limiteur de couple fait office de protection de surcharge sur l ensemble de la course, même en cas d arrêt en position finale dû au contact de fin de course Figure K DSR DOL T WSR WOL P WDR WDL 12
13 Instructions de service Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR Essai de fonctionnement Vérifier la commande: Enlever la tension moteur (enlever les fusibles) Brancher la tension d entrée Tester la commande a l aide des boutons de test rouges T et P (figure K) Les boutons de test rouges servent à actionner les microcontacts fin de course et limiteurs de couple Vérifier le sens de rotation: Enclencher le fonctionnement manuel selon la description du point 5 page 7 Placer le disque indicateur sur la vis sans fin et ajuster selon point 11 Amener le servomoteur en fonction manuelle dans en position intermediaire et/ou amener en distance suffisante de la position finale Placer les fusibles Mettre sous tension Mettre le servomoteur en marche puis en position FERMETURE Si le disque indicateur tourne en sens horaire, le sens de rotation est correct Si le sens de rotation est inversé, tourner simultanément les deux boutons (T) et (P) dans la direction souhaitée pour stopper immédiatement le servomoteur Corriger l ordre des phases de la connexion du moteur Répéter la manoeuvre d essai Nettoyer les plans de joint du capot et du boîtier et vérifier si le joint torique est en bon état Appliquer une fine pellicule de graisse non acide sur les plans de joint Remettre le capot en place sur le logement des contacts et serrer uniformément les 4 vis hexagonales en croix 11 Réglage de l indicateur de position mécanique (option) MOV L indicateur tourne d environ 180 pour une course complète d OUVERT à FERME ou vice versa M Nous avons installé en usine un réducteur adapté En cas de modification ultérieure du nombre de rotations par course, il peut être nécessaire de remplacer également le réducteur en question Amener la vanne en position finale FERME Faire tourner l indicateur inférieur jusqu à ce que le symbole FERME soit aligné avec le repère du disque indicateur du capot (figure L) Amener le servomoteur en position OUVERT Bloquer l indicateur inférieur et faire tourner le disque supérieur avec le symbole OUVERT jusqu à ce qu il soit aligné avec le repère du disque indicateur du capot Figure L indicateur capot repère 13
14 Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR 301 Instructions de service 12 Réglage du potentiomètre (option) Amener la vanne en position finale FERME Déposer le capot du bloc de commande et, le cas échéant, l indicateur selon la description du point 7 page 10 Amener le potentiomètre (R2) dans le sens horaire en position initiale La position finale FERME correspondà0%,laposition finale OUVERT à 100 % Compte tenu des rapports de réduction pour le transmetteur de position, la plage de résistance totale n est pas toujours utilisée pour la course complète Il faut par conséquent prévoir une possibilité externe de réglage (potentiomètre) Effectuer un réglage fin du point zéro sur le potentiomètre de réglage externe Le cas échéant, appuyer sur l indicateur de l arbre et procéder au réglage selon la description du point 11 page 13 Nettoyer les plans de joint, vérifier l état du joint torique, appliquer une fine pellicule de graisse non acide sur les plans de joint Remettre en place et bloquer le capot du bloc de commande Figure M platine transmetteur de position R2 DSR DOL WSR WOL WDR WDL 14
15 Instructions de service Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR Réglage du transmetteur de position électronique RWG (option) Pour une indication à distance ou une commande externe Le transmetteur électronique de position est réglé en usine en fonction de la plage de signaux précisée dans la commande Effectuer un réglage ultérieur selon les points 131 et 132 Après montage du servomoteur sur la vanne, vérifier le réglage en mesurant l intensité de sortie aux points de mesure indiqués (cf point 131 ou 132) et procéder à un nouveau réglage si besoin est Tableau 2 Donées techniques Schéma de raccordement Intensité de sortie Tension d alimentation ntensité d entrée maximale Charge maximale KMS TP 4 / système trois fils ou quatre fils RWG 4020 KMS TP 4 / KMS TP 5 / système deux fils I 0-20 ma, 4-20 ma 4-20 ma U v 24 V DC, ± 15 % lissé I 24 ma avec une intensité de sortie de 20 ma 14 V DC + (I x R B ), max 30 V 20 ma R B 600 Ω (Uv - 14 V) / 20 ma La platine transmetteur de position (figure N) est située sous le capot (figure M) Figure N: Platine transmetteur de position max (0/4 ma) (20 ma) N R2 M Système trois fils point de point de et quatre fils mesure 1 mesure 2 + Système deux fils 0/4-20 ma Pour l inversion, il faut également modifier le câblage Pour le fonctionnement inversé, intervertir les branchements 7 (rouge/rd) et 5 (noir/bk) sur la platine transmetteur de position (figure N) 15
16 Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR 301 Instructions de service 131 Réglage pour système deux fils 4-20 ma et système trois fils/quatre fils 0-20 ma Mettre le transmetteur de position sous tension Amener la vanne en position finale FERME Déposer le capot du bloc de commande et, le cas échéant, le disque indicateur selon la description du point 7 page 10 Pour les servomoteurs dont les points de mesure sont inaccessibles, déposer le capot (figure O) Brancher l ampèremètre 0-20 ma sur les points de mesure (figure N page 15 ou figure O) Dans la position finale FERME d un système trois fils ou quatre fils, la valeur doit être 0 ma ; pour un système bifilaire, elle doit être 4 ma après réglage Le circuit (charge externe) doit être relié (respecter la résistance externe maximale R B ) ou les pôles concernés du connecteur mâle/femelle AUMA doivent être reliés (cf schéma de raccordement KMS TP ), faute de quoi il est impossible de mesurer une valeur Amener le potentiomètre (R2) dans le sens horaire en position initiale en pivotant Faire tourner le potentiomètre (R2) tout en diminuant le signal de sortie jusqu à l arrivée en butée Faire tourner le potentiomètre de réglage (N) dans le sens horaire jusqu à ce que l intensité de sortie commence à augmenter Ramener le potentiomètre de réglage (N) dans le sens contraire jusqu à atteindre une intensité résiduelle de l ordre de 0,1 ma (4,1 ma avec un système bifilaire) On garantit ainsi le maintien du signal au-dessus du point zéro absolu Amener la vanne en position finale OUVERT Régler sur la valeur finale 20 ma à l aide du potentiomètre de réglage (M) S approcher à nouveau de la position finale FERME et vérifier la valeur minimale (0 ma ou 4 ma) Si besoin est, corriger le réglage Remettre le capot en place s il a été déposé (figure O1) Le cas échéant, enfoncer l indicateur sur l arbre et effectuer un réglage selon la description du point 11 page 13 Nettoyer les plans de joint, vérifier l état du joint torique, appliquer une fine pellicule de graisse non acide sur les plans de joint Remettre en place et bloquer le capot du bloc de commande S il est impossible d atteindre la valeur maximale, il faut vérifier le type de réducteur choisi Figure O N (0/4 ma) R2 M(20mA) disque protecteur point de mesure 1 (+) 0/4-20 ma point de mesure 2 ( ) 0/4-20 ma 16
17 Instructions de service Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR Réglage pour système trois fils/quatre fils 4-20 ma Mettre le transmetteur de position sous tension Amener la vanne en position finale FERME Déposer le capot du bloc de commande et, le cas échéant, l indicateur selon la description du point 7 page 10 Pour les servomoteurs dont les points de mesure sont inaccessibles, déposer le capot (figure O) Brancher l ampèremètre 0-20 ma sur les points de mesure (figure N page 15 ou figure O) Le circuit (charge externe) doit être relié (respecter la résistance externe maximale R B ) ou les pôles concernés du connecteur mâle/femelle AUMA doivent être reliés (cf schéma de raccordement KMS TP ), faute de quoi il est impossible de mesurer une valeur Amener le potentiomètre (R2) dans le sens horaire en position initiale en pivotant Faire tourner le potentiomètre (R2) tout en diminuant le signal de sortie jusqu à l arrivée en butée Faire tourner le potentiomètre de réglage (N) dans le sens horaire jusqu à ce que l intensité de sortie commence à augmenter Ramener le potentiomètre de réglage (N) dans le sens contraire jusqu à atteindre une intensité résiduelle de l ordre de 0,1 ma Amener la vanne en position finale OUVERT Régler sur la valeur finale 16 ma à l aide du potentiomètre de réglage (M) Amener la vanne en position finale FERME Régler le potentiomètre (N) de 0,1 ma à la valeur initiale 4 ma On obtient ainsi un décalage simultané de la valeur finale de 4 ma et donc une nouvelle plage 4-20 ma S approcher à nouveau des deux positions finales et vérifier le réglage (le corriger si besoin est) Remettre le capot en place s il a été déposé (figure O) Le cas échéant, enfoncer l indicateur sur l arbre et effectuer un réglage selon la description du point 11 page 13 Nettoyer les plans de joint, vérifier l état du joint torique, appliquer une fine pellicule de graisse non acide sur les plans de joint Remettre en place et bloquer le capot du bloc de commande S il est impossible d atteindre la valeur maximale, il faut vérifier le type de réducteur choisi 17
18 Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR 301 Instructions de service 14 Maintenance Après la mise en service, vérifier que la peinture du servomoteur multitours n est pas endommagée Effectuer les retouches qui s imposent avec soin afin d éviter la corrosion AUMA peut fournir la peinture d origine en quantité appropriée L entretien des servomoteurs multitours AUMA est très réduit Pour garantir un fonctionnement fiable, il faut effectuer une mise en service correcte Les joints en élastomère vieillissent, il faut par conséquent les contrôler régulièrement et les remplacer en cas de besoin Il est également important de mettre correctement en place les joints toriques et les capots et de fixer solidement les presse-étoupe afin d empêcher la pénétration d impuretés ou d eau Nous conseillons ce qui suit: En cas d utilisation occasionnelle, effectuer un essai de fonctionnement tous les 6 mois environ Ainsi, le servomoteur est toujours prêt à fonctionner Six mois environ après la mise en service puis tous les ans, vérifier que les boulons de liaison entre le servomoteur et la vanne ou le réducteur sont correctement serrés Si besoin est, resserrer en respectant les couples du tableau 1 page 5 Pour les servomoteurs multitours à accouplement de type A : tous les 6 mois environ, utiliser une pompe à graisse pour injecter de la graisse à roulements dans le graisseur Nous recommandons l utilisation des lubrifiants AUMA d origine Le réducteur est rempli de lubrifiant en usine Le remplacement du lubrifiant est conseillé après la durée de fonctionnement suivante: Utilisation occasionnelle: Après 10 à 12 ans Utilisation fréquente: Après 6 à 8 ans Il faut lubrifier la tige de vanne séparément 18
19 Instructions de service Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR Vue éclatée et pièces de rechange Pièces de rechange 1602 SA 071 SA 161 SAR 071 SAR 161 sous ensembles,composants S2 S S A D B3 / B4 / E S S2 S2 S2 SA SA071 SA S2 S2 S1 / S S1 / S S2 27 S1 / S2 S1 / S / S2 512 S1 / S S2 S DO F B1 / C 19
20 Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR 301 Instructions de service Indice: Lors d une cde de pièces de rechange, veuillez nous indiquer le type d actionneur et le no d accusé de réception (voir plaque signalétique) No Réf Type Désignation No Réf Type Désignation 012 E Goupille 019 E Vis à tête cylindrique 020 E Rondelle plate 053 E Vis à tête fraisée 10 B Carter cpl 20 B Palier inférieur cpl 30 B Arbre creux cpl (sans roue tangente) 50 B Vis sans fin cpl 57 E Accouplement moteur 58 B Accouplement pour cde man cpl 512 E Goupille filetée 532 E Goupille d accouplement 537 B Etirage cpl 6 E Roue tangente 90 B Réducteur planétaire cpl côté volant 100 B Palier cpl 14 E Levier d embrayage 150 B Couvercle pour boitier cpl 170 B Doigt limiteur cpl 18 E Secteur denté 190 B Roue dentée 200 B Levier pivotant cpl 220 B Roue dentée avec axe cpl 230 B Roue dentée avec axe cpl 24 E Roue dentée compte-tours 240 B Roue intermédiaire compte-tours cpl 250 E Plaque protection 27 E Bouchon 300 B Volant avec poignée 39 E Bouchon 490 1) B Connecteur fem cpl prise moteur 500 B Couvercle de connecteur cpl 510 B Connecteur fem muni complètement 520 B Connecteur mâle (sans fiches) 530 B Fiche fem cpl pour commande 540 B Fiche fem cpl pour moteur 550 B Fich fem pour câble de protection / terre 560 B Fiche mâle cpl pour commande 570 B Fiche mâle cpl pour moteur Art B = Sous-groupe Art E = Composant 580 B Faisceau de câble de protection / terre 590 1) B 600 B Fiche mâle cpl pour moteur et contact thermique dans prise moteur Bloc de commande cpl (sans têtes de mesure couple et sans contacts) 610 B Tête de mesure du couple 700 B Moteur 701 1) B Prise moteur connecteur mâle (sans fiches) 790 2) B Réducteur planétaire cpl côté moteur 800 3) B Forme d embase A cpl (sans taraudage dans douille) ) E Butée à aiguilles 803 3) E Ecrou sans taraudage 850 3) B Forme d embase B ) E Bague butée 900 3) B Forme d embase D ) E Bague butée 100 B 1050 B Contact pour fin de course / limiteur de couple (Y inclus les fiches) Contact clignotant y inclus les fiches (sans disque d impulsion et plaque d isolation) 1060 B Boulon fileté contact cpl 107 E Entretoise 1510 B Résistance chauffante ) B Potentiomètre (sans accouplement à friction) ) B Accouplement à friction potentiomètre cpl ) B RWG cpl ) B Potentiomètre pour RWG (sans accouplement à friction) ) B Accouplement à friction RWG cpl ) B Circuit imprimé RWG ) B Faisceau de câbles pour RWG ) B Démultiplicateur ) B Indication de position mécanique cpl ) E Tube protecteur (sans capot de protection du tube) ) E Capot de protection du tube S1 S Jeu d étanchéité petit S2 S Jeu d étanchéité large Art S = Jeu cpl = complet 1) SA 161 avec vitesses de 32 à /min sans prise moteur; moteur relié directement au connecteur mâle (Nr 520) 2) pas disponible pour toutes les vitesses de sortie 3) l equipment de base ne contient ces options Vue éclatée et liste de pièces de rechange pour SA SA 481 peuvent être demandés à part 20
21 Instructions de service Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR Certificat de conformité et déclaration de constitution 21
22 Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR 301 Instructions de service Index A Accouplement 5 C Certificat de conformité 21 Chauffage 4 Commandes AUMA MATIC 9 Connecteur mâle / femelle 8 Consignes de sécurité 3 Contact de fin de course 4,10,11 Contact de fin de course DUO 11 Contacts de protection thermique 8 Contacts jumelées 9 Contacts protection thermique 4 Corrosion 4 D Déclaration de constitution 21 Disque indicateur 10 Données techniques 4 E Essai de fonctionnement 13 F Fonctionnement de courte durée 4 Fonctionnement intermittent 4 Fonctionnement inversé RWG 15 Fonctionnement manuel 7 I Indicateur 13 Indicateur de position mécanique 13 Indication à distance 15 L Limiteur de couple 12 Lubrifier 18 M Maintenance 18 Microcontact 9 Montage sur vanne / réducteur 5 P Pièces de rechange 20 Plaque signalétique 8 Potentiomètre 14 Protection anticorrosion 4 Protection des moteurs 4 R Raccordement moteur 8 Raccordements électriques 8 S Schéma de raccordement 8 Stockage 4 T Température ambiante 4 Thermistances PTC 4 Transmetteur de position électronique RWG 15 Transport 4 Tube de protection 6 Type d arrêt en position finale 9 Type de service 4 U Usinage de l écrou de tige 6 V Volant 7 Vue éclatée 19 Informations également disponibles sur Internet: Schémas électriques, rapports de contrôle et informations complémentaires au sujet des servomoteurs peuvent être téléchargés directement sur internet ; pour cela, il faut saisir le numéro de commande ou COMM NO (voir la plaque signalétique) Page d accueil : 22
23 Instructions de service Allemagne Werk Müllheim Postfach 1362 DE Müllheim Tel Fax Werk Ostfildern-Nellingen Postfach 1151 DE Ostfildern Tel Fax Service-Center Magdeburg Am Stadtberg 1 DE Niederndodeleben Tel Fax Service-Center Köln Toyota-Allee 44 DE Köln Tel Fax Service-Center Bayern Robert-Bosch-Strasse 14 DE Garching-Hochbrück Tel Fax Büro Nord, Bereich Schiffbau Tempowerkring 1 DE Hamburg Tel Fax Büro Nord, Bereich Industrie Krelingen 150 DE Walsrode Tel Fax Büro Ost Am Stadtberg 1 DE Niederndodeleben Tel Fax Büro West Rathausplatz 7 DE Sprockhövel Tel Fax Büro Süd-West Mozartstraße 4 DE Birkenau Tel Fax Büro Württemberg Postfach 1151 DE Ostfildern Tel Fax Büro Baden Postfach 1362 DE Müllheim Tel Fax Büro Kraftwerke Postfach 1362 DE Müllheim Tel Fax Büro Bayern Kagerberg 12 DE Teugn/Niederbayern Tel Fax Europe AUMA Armaturenantriebe GmbH Handelsstraße 14 AT 2512 Tribuswinkel Tel Fax AUMA (Schweiz) AG Chörrenmattstrasse 43 CH 8965 Berlikon Tel Fax AUMA Servopohony spol sro Kazanská 121 CZ Praha 10 Tel Fax OY AUMATOR AB PI 21 / Hyljekuja 5 FI Espoo 27 Tel Fax AUMA France ZAC Les Châtaigniers III FR Taverny Cédex Tel Fax AUMA ACTUATORS Ltd Britannia Way GB Clevedon North Somerset BS21 6QH Tel Fax AUMA ITALIANA Srl Via Don Luigi Sturzo, 29 IT Lainate Milano Tel Fax AUMA BENELUX BV Le Pooleweg 9 NL 2314 XT Leiden Tel Fax AUMA Polska Sp zo o UI Legionów Polskich 17 PL Dabrowa Górnicza Tel Fax AUMA Priwody OOO 12, 3-y Pavlovsky Pereulok RU Moscow Tel Fax GRØNBECH & SØNNER A/S Scandiagade 25 DK 2450 Copenhagen SV Tel Fax IBEROPLAN SA Marques de Hoyos, 10 ES Madrid Tel Fax D G Bellos & Co OE 86, Konstantinoupoleos St GR Acharnai Athens Tel Fax SIGURD SØRUM A S Postboks 85 Jongsasveien 3 NO 1301 Sandvika Tel Fax INDUSTRA 5 Centro Empresarial Sintra-Estoril Bloco A3, Estrada de Albarraque - Linhó PT Sintra Tel Fax Servomoteurs SA SA 481 / SAR SAR 301 SE TR ERICHS ARMATUR AB Box 9144 Travbanegatan Malmö Tel Fax MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic Ltd Sti Cetin Emec Bulvari 6CAD 78SK 17/ Övecler Ankara Tel Fax Amerique du Nord AUMA ACTUATORS INC 4 Zesta Drive US PA Pittsburgh Tel Fax TROY-ONTOR Inc 230 Bayview Drive, Unit 1 A CA L4N 5E9 Barrie Ontario Tel Fax IESS DE MEXICO S A de C V Av cuitlahuac 1422, Col Aguilera, Delegacion Atzco MX CP Mexico DF Tel Fax Amerique du Sud AUMA Chile Respresentative Office Avenida Larrin 6642, Of 304 CL La Reina Santiago de Chile Tel Fax LOOP S A Piedras 1930 AR C1140ABP Buenos Aires Tel Fax Asvotec Termoindustrial Ltda Rod Cônego Cyriaco S Pires, km 01 BR Monte Mor/ SP Tel Fax Ferrostaal de Colombia Ltda Apartado Aereo 7384 Avenida Eldorado No CO Bogotá DC Tel Fax PROCONTIC Procesos y Control Automático Av 10 de Agosto N57-47 y José Borrero Piso 2 EC Quito Tel Fax Multi-Valve Latin America S A Amador Merino Reyna 496, OF 301 PE San Isidro Lima 27 Tel Fax PASSCO Inc PO Box PR San Juan Tel Fax Suplibarca Centro Comercial Carmen, Avenia La Limpia Local 1-2 # VE Maracaibo Edo, Zulia Tel Fax Afrique AUMA South Africa (Pty) Ltd PO Box 1283 ZA 1560 Springs Tel Fax ATEC 5, Road No 101 Maadi EG Cairo Tel Fax Asie AUMA (India) Ltd Plot No 39-B, II Phase Peenya Industrial Area IN Bangalore Tel Fax AUMA JAPAN Co, Ltd kyoumachi, Kawasaki-ku JP Kawasaki-city Kanagawa Pref Tel &1062 Fax AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd 32, Ang Mo Kio Industrial Park 2 #01-02, Sing Industrial Complex SG Singapore Tel Fax AUMA Middle East Representative Office PO Box AE Sharjah Tel Fax AUMA Beijing Representative Office Room 202, Yuanchenxin Building, 12 Yumin Road, Madian Chaoyang District CN Beijing Tel Fax PERFECT CONTROLS Ltd Suite 202, Block 1, Hofai Commercial Centre 218 Sai Lau Kok Road HK Tsuen Wan, Kowloon Tel Fax DONG WOO Valve Control Co, Ltd PO Box , Youi Do-Dong, Yeong Deung Po-Ku KR Seoul Korea Tel Fax AL-ARFAJ Eng Company W L L PO Box 391 KW Salmiyah Tel Fax BEHZAD Trading PO Box 1123 Rayyan Road QA Doha Tel Fax Sunny Valves and Intertrade Corp Ltd 232/13 Yen-A-Kart Soi 2 TH Yannawa Bangkok Tel Fax Top Advance Enterprises Ltd 2nd Fl, No 32, Lane 308, Section 3, Ho-Ping East Road TW Taipei Tel Fax Australie BARRON GJM Pty Ltd PO Box Dickson Avenue AU NSW 1570 Artarmon Tel Fax
24 Servomoteurs multitours SA 071 SA 161 / SA 251 SA 481 Couples de 10 à Nm Vitesses de 4 à 180 min -1 Commande-contrôle AUMA MATIC avec servomoteurs multitours SA/ SAR Couples de 10 à Nm Vitesses de 4 à 180 min -1 Sevromoteurs quart de tour SG 051 SG 121 Couples de 100 à Nm Temps de fonctionnement pour 90 de4à180s Modules de pousée linéaire LE avec servomoteurs multitours SA/ SAR Poussées de 4 kn à 217 kn Courses jusqu a 500 mm Vitesses de 20 à 360 mm/min Servomoteurs quart de tour AS 6 AS 50 Couples de 25 à 500 Nm Temps de fonctionnement pour 90 de4à90s Réducteurs à engrenages coniques GK 102 GK 402 Couples jusqu à Nm Réducteurs à vis sans fin GS 403 GS 1253 GS 160 GS 500 Couples jusqu à Nm Réducteurs à levier GF 503 GF 1253 GF 160 GF 250 Couples jusqu à Nm Réducteurs à engrenages droits GST 101 GST 401 Couples jusqu à Nm WERNER RIESTER GmbH & Co KG Armaturen- und Maschinenantriebe Postfach 1362 D Müllheim Tel 07631/809-0 Fax 07631/ WERNER RIESTER GmbH & Co KG Armaturen- und Maschinenantriebe Postfach 1151 D Ostfildern Tel 0711/ Fax 0711/ DIN ISO 9001/ EN Zertifikat-Registrier-Nr Y /005/fr/101
Servomoteurs quart de tour SG 04.2 SG 10. 2 Unité de contrôle MEC 02.1 Version marine. Instructions de service. Zertifikat-Registrier-Nr.
Servomoteurs quart de tour SG 04.2 SG 10. 2 Unité de contrôle MEC 02.1 Version marine Instructions de service DIN ISO 9001/ EN 29001 Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 AUMA servomoteurs quart de tour
Servomoteurs électriques multitours
Servomoteurs électriques multitours SA 07.1 SA 48.1 SAR 07.1 SAR 30.1 NO. DU CERTIFICAT DE REGISTRATION 12 100/104 4269 Instructions de service Servomoteurs multitours SA 07.1 SA 48.1/SAR 07.1 SAR 30.1
Réducteurs multitours Réducteurs à roues coniques GK 10.2 GK 40.2
Réducteurs multitours Réducteurs à roues coniques GK 102 GK 402 Instructions de service Réducteur à roues coniques GK 102 GK 402 Instructions de service Objet de ces instructions : Ces instructions s appliquent
Servomoteurs multitours SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (sans commande de servomoteur)
Se r vo m o te ur s AU M A Servomoteurs multitours SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (sans commande de servomoteur) Instructions de service Montage, opération, mise en service Table des matières
Bloc de contacts fin de course WSH 10.2 WSH 16.2 pour vannes manuelles
Bloc de contacts fin de course WSH 10.2 WSH 16.2 pour vannes manuelles Instructions de service Montage, opération, mise en service Table des matières WSH 10.2 WSH 16.2 Lire d abord la notice! Respecter
Servomoteurs électriques SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 avec commande de servomoteur AUMATIC ACExC 01.
Servomoteurs électriques SAExC 07.1 SAExC 16.1 SARExC 07.1 SARExC 16.1 avec commande de servomoteur AUMATIC ACExC 01.1 Non-Intrusif NO. DU CERTIFICAT DE REGISTRATION 12 100/104 4269 Servomoteurs multitours
Indicateur de position WGD 901 pour réducteurs fraction de tour GS 503 GS 2503 GS 315 GS 500 et réducteurs à levier GF 503 GF 2503 avec angle de rotation > 180 (multitours) Instructions de service Indicateur
Bloc de contacts de fin de course WSH pour vannes manuelles WSH 10.1 WSH 16.1
Bloc de contacts de fin de course WSH pour vannes manuelles WSH 101 WSH 161 Instructions de service Bloc de contacts fin de course WSH 101 WSH 161 Instructions de service Objet de ces instructions : Ces
Commande de servomoteur AUMA MATIC AM 01.1 AM 02.1 AMExB 01.1 AMExC 01.1 NO. DU CERTIFICAT DE REGISTRATION 12 100/104 4269 Description produit L objectif de cette brochure est de fournir une parfaite vue