Source: http://docplayer.fi/3640254-Oljysailiokartoitus-valkeakosken-urjalan-ja-kylmakosken-pohjavesialueilla.html
Timestamp: 2017-06-24 07:36:26+00:00
Document Index: 21269002

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ']

ÖLJYSÄILIÖKARTOITUS VALKEAKOSKEN, URJALAN JA KYLMÄKOSKEN POHJAVESIALUEILLA - PDF
Download "ÖLJYSÄILIÖKARTOITUS VALKEAKOSKEN, URJALAN JA KYLMÄKOSKEN POHJAVESIALUEILLA"
1 ÖLJYSÄILIÖKARTOITUS VALKEAKOSKEN, URJALAN JA KYLMÄKOSKEN POHJAVESIALUEILLA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna, työn kansituspvm Henri Mäkinen2 OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna Työn nimi Öljysäiliökartoitus Valkeakosken, Urjalan ja Kylmäkosken pohjavesialueilla Tekijä Henri Mäkinen Ohjaava opettaja Taina Idman Hyväksytty..20 Hyväksyjä3 TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Ympäristöteknologian koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto Tekijä Henri Mäkinen Vuosi 2010 Työn nimi Öljysäiliökartoitus Valkeakosken, Urjalan ja Kylmäkosken pohjavesialueilla TIIVISTELMÄ Öljysäiliökartoitus suoritettiin Valkeakosken Ympäristöpalveluiden vastuualueen tärkeillä pohjavesialueilla syksyllä Työn tavoitteena oli kerätä tietoa öljysäiliöiden aiheuttamista riskeistä maaperän ja pohjaveden pilaantumisen kannalta. Valkeakosken Ympäristöpalvelut hyödynsi tietoja uusien ympäristönsuojelumääräysten laadinnassa. Tampereen aluepelastuslaitos sai kartoituksen myötä päivitettyä tietokantojaan öljysäiliöiden osalta. Tavoitteena oli myös jakaa öljysäiliöiden omistajille tietoa säiliöiden aiheuttamista riskeistä. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajina olivat Valkeakosken Ympäristöpalvelut ja Tampereen Aluepelastuslaitos. Kummallakaan taholla ei ollut riittävästi tietoa alueiden öljysäiliöistä. Siksi yhteisprojekti tuli aiheelliseksi ja kohteeksi otettiin sekä lämmitysöljysäiliöt että farmarisäiliöt. Kartoituksesta tiedotettiin etukäteen postitse lähetetyillä asukastiedotteilla ja tiedotteilla paikallislehdissä. Ennakkotiedotteiden perusteella saattoivat tietonsa ilmoittaa ne, jotka eivät omista öljysäiliöitä. Tietoja öljysäiliöistä hankittiin kiertämällä talosta taloon ja haastattelemalla ihmisiä. Kohdealueilta kartoitettiin yhteensä 64 lämmitysöljysäiliötä ja 24 farmarisäiliötä. Lämmitysöljysäiliöstä noin joka toisessa oli tarkastus voimassa. Käytössä olevista säiliöistä maanalaisia oli 51 %. Näistä säiliöistä 20 on otettu käyttöön 1970-luvulla tai aikaisemmin. Samoin farmarisäiliöistä noin joka toinen säiliö oli kunnossa ja standardin mukainen. Öljyvahingon riski on kaikilla alueilla olemassa. Riskiä pienentää hieman se, että öljysäiliöitä on kohdealueilla määrällisesti melko vähän. Vaikka lainsäädännössä huomio on kohdistunut ennen kaikkea maanalaisiin säiliöihin, olisi tulevaisuudessa hyvä kiinnittää enemmän huomiota myös sisä- ja farmarisäiliöihin. Avainsanat farmarisäiliö, tarkastus, öljy, öljysäiliö, öljyvahinko4 Sivut 32 s, + liitteet 14 s5 ABSTRACT HÄMEENLINNA Environmental Technology Option Author Henri Mäkinen Year 2010 Subject of Bachelor s thesis Oil cistern project in groundwater areas in Val keakoski, Urjala and Kylmäkoski ABSTRACT The oil cistern project was undertaken in important groundwater areas of Valkeakoski Environmental Office s operating area in autumn The aim was to collect information about the risks of oil cisterns in regard to soil and groundwater pollution. Valkeakoski Environmental Office used the information to prepare new environmental instructions. The Rescue Department of Tampere area was able to update their databases in course of the project. The aim was also to give information about the risks to people who have an oil cistern. The thesis was commissioned by Valkeakoski Environmental Office and the Rescue Department of Tampere area. Neither party had enough information about oil cisterns in the area. Therefore a joint project was necessary and it was decided to explore both heating oil cisterns and farm oil tanks. People were informed in advance about the project with a resident bulletin sent by mail and with notices in local newspapers. On grounds of these bulletins, people who did not have any oil cistern could announce their information beforehand. Information about the oil cisterns was acquired by going from house to house and interviewing people. 64 heating oil cisterns and 24 farm oil tanks were found from the surveyed areas. Every other heating oil cistern had been inspected. 27 oil cisterns or 51 % of the cisterns that were in use were underground. 20 of these cisterns were installed in the 1970s or earlier. Also, every second farm oil tank was in good condition and conformed to the standard. The risk of oil spill exists in every area. The fairly small number of cisterns diminishes the risk slightly. In legislation caution is focused on underground cisterns, but in future it would be important also to pay attention to the cisterns inside houses and farm oil tanks. Keywords inspection, farm oil tank, oil, oil cistern, oil spill6 Pages 32 p + appendices 14 p7 SISÄLLYS 1 JOHDANTO LAINSÄÄDÄNTÖ Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) Jätelaki (1072/1993) Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista (314/1985) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä 313/ Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 1049/ Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset ÖLJY JA SEN OMINAISUUDET ÖLJYSÄILIÖT JA NIIDEN VAATIMUKSET Lämmitysöljysäiliöt Terässäiliöt Muut säiliöt Farmarisäiliöt ÖLJYSÄILIÖIDEN TARKASTUS JA HUOLTO Säiliön tarkastaminen Säiliön puhdistaminen PILAANTUNEEN MAAN KUNNOSTAMINEN Öljyvahinkotapauksia Farmarisäiliön vuoto Lämmitysöljysäiliön vuotoepäily Puhdistamisen pääperiaatteet Käsittelymenetelmät Stabilointi Termodesorptio Pesu Kompostointi Huokoskaasukäsittely Tiivistysrakenteet Kaatopaikkasijoitus KARTOITUSTYÖ... 168 7.1 Pelastuslaitoksen toimenpiteet Ympäristöpalvelujen toimenpiteet Työn suoritus TYÖN TULOKSET Sääksmäen pohjavesialue Lämmitysöljysäiliöt Farmarisäiliöt Laukeelan pohjavesialue Lämmitysöljysäiliöt Farmarisäiliöt Hyrsynharjun pohjavesialue Lämmitysöljysäiliöt Farmarisäiliöt Kylmäkosken pohjavesialue Lämmitysöljysäiliöt Farmarisäiliöt Kaikki kohdealueet Lämmitysöljysäiliöt Farmarisäiliöt KARTOITUSTYÖN POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 LIITE 7 LIITE 8 LIITE 9 LIITE 10 Ote Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä Tietoisku Asukastiedote Yhteydenottopyyntö Lomake lämmitysöljysäiliöille Lomake farmarisäiliöille Kartta Sääksmäen pohjavesialueesta Kartta Laukeelan pohjavesialueesta Kartta Hyrsynharjun pohjavesialueesta Kartta Kylmäkosken pohjavesialueesta9 10 1 JOHDANTO Suomen pientaloista joka neljäs on öljylämmitteinen. Kappalemääränä tämä tarkoittaa noin :ta. Kaikki öljylämmitteiset talot mukaan lukien noin miljoonan suomalaisen koti lämpiää öljyllä. Näin ollen varsinkin iäkkäät maanalaiset lämmitysöljysäiliöt muodostavat huomattavan ympäristöriskin. (Öljy- ja kaasualan keskusliitto 2010) Lait ja viranomaismääräykset velvoittavat öljysäiliöiden omistajia huolehtimaan säiliöistään siten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista (314/1985) velvoittaa tärkeillä pohjavesialueilla olevien maanalaisten öljysäiliöiden omistajien tarkastuttamaan säiliönsä tietyin väliajoin. Ongelma on, että asiaa ei valvota juuri mitenkään, vaan tarkastamisista huolehtiminen on säiliön omistajan vastuulla. Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset antavat tarkempia ohjeita öljysäiliöiden tarkastuksista. Tämän työn suorituksen aikana kunnan ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa vain yhdellä neljästä kohdealueesta. Valkeakosken Sääksmäen pohjavesialueella kaikilla öljysäiliöillä, farmarisäiliöt mukaan lukien, on tarkastusvelvoite. Käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö muodostaa myös omanlaisensa riskin kunnes se on kaivettu maasta ylös. Mikään laki ei velvoita kaivamaan käytöstä poistettua säiliötä ylös, mutta kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset voivat sen tehdä. Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelumääräysten pykälässä 8 kohdassa 5 velvoitetaan kiinteistön omistajaa tai haltijaa poistamaan kiinteistöllä olevat öljysäiliöt, kun niitä ei enää käytetä. Tämän kartoitustyön tavoitteena oli kerätä tietoa Valkeakosken Ympäristöpalveluille ja Tampereen aluepelastuslaitokselle tärkeillä pohjavesialueilla olevista öljysäiliöistä ja niiden muodostamista riskeistä. Kohdealueina olivat Ympäristöpalveluiden vastuualueen tärkeimmät pohjavesialueet Valkeakoskelta, Urjalasta ja Kylmäkoskelta. Ympäristöpalveluissa oli lisäksi tekeillä uudet ympäristönsuojelumääräykset, joiden laadinnassa voitiin huomioida työn tulokset. Työn tuloksia voidaan tulevaisuudessa hyödyntää myös pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laadinnassa ja päivittämisessä. Kartoituksen toteutushetkellä pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on laadittuna vain Urjalan pohjavesialueille. Suunnitelma valmistui vuonna LAINSÄÄDÄNTÖ Tässä luvussa on esitelty tärkeimmät tämän työn aihepiiriä koskevat lait ja viranomaismääräykset. Laeista on mainittu keskeisimmät aihetta koskevat pykälät. 111 2.1 Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojelulain 7 :n mukaan maahan ei saa jättää eikä päästää jätettä tai vastaavaa muuta ainetta, jonka seurauksena ilmenee maaperän laadun huononemista, josta voi aiheutua vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Ympäristönsuojelulain 8 :n mukaan pohjavesialueella ei saa käsitellä ainetta siten, että sen seurauksena pohjaveden laatu merkittävästi huononisi. 75 :ssa säädetään maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta. Se, jonka toiminnan seurauksena maaperä tai pohjavesi on pilaantunut, on velvollinen huolehtimaan niiden puhdistuksesta. 2.2 Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta (737/1994) Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 1 velvoittaa toiminnanharjoittajan korvaamaan tietyllä alueella toiminnastaan johtuva vahinko, joka on aiheutunut veden, ilman tai maaperän pilaantumisesta. Saman lain 6 :n nojalla toiminnanharjoittajalla on korvausvelvollisuus sellaisiin toimiin, jotka joku on tehnyt ympäristövahingon torjumiseksi etukäteen. Saman lain 7 :n mukaan toiminnanharjoittajalla on korvausvelvollisuus, vaikka vahinkoa ei olisi aiheutettu tahallaan tai huolimattomuudesta. 2.3 Jätelaki (1072/1993) Jätelain 3 :ssä jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka haltija poistaa tai on poistanut käytöstä. Näin ollen käytöstä poistettava tai poistettu öljysäiliö on jätettä. Lain 19 kieltää roskaamisen eli jätteen jättämisen ympäristöön siten, että siitä saattaa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle. Tämän pykälän mukaan vanhan öljysäiliön maahan jättämisen laillisuudesta voi olla montaa mieltä. Aiheesta lisää kohdassa Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä (liite 1). 2.4 Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009) Öljyvahinkojen torjuntalakia sovelletaan Suomen maa- ja vesialueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntaan ja vahingon seurausten korjaamiseen. Lain 4-11 :ssä säädetään torjuntaviranomaisista ja niiden tehtävistä öljyvahingon sattuessa. 17 :n toisessa kohdassa määrätään vahingon aiheuttavan öljyn haltijan ryhtymään torjuntatoimiin. 212 2.5 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista (314/1985) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista koskee tämän työn puitteissa 1 :n momentin 1 mukaan rakennusten lämmitykseen käytettäviä laitteistoja :ssä määrätään öljysäiliöiden materiaaleista, perustamisesta sijoittamisesta ja rakenteista :ssä määrätään säiliöiden varusteista. 2.6 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) Tässä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä henkilö tai taho, joka omistaa maanalaisen öljysäiliön pohjavesialueella, velvoitetaan tarkastuttamaan säiliö sen kuntoluokituksen mukaisesti. 5-8 :t määräävät tarkastustoimenpiteistä. 9 :ssä esitetään maanalaisten öljysäiliöiden kuntoluokitus. Säiliöt jaetaan niiden kunnon perusteella seuraaviin luokkiin: 1) luokka A: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 3 mm, sekä muut kuin metalliset säiliöt, jotka painekokeen perusteella todetaan tiiviiksi; 2) luokka B: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähintään 1,5 mm, mutta vähemmän kuin 3 mm; 3) luokka C: metalliset säiliöt, joiden levypaksuudesta on jäljellä säiliön sisäpuolelta mitattuna syvimmän syöpymän kohdalla vähemmän kuin 1,5 mm tai joiden seinälevy muuttaa muotoaan, kun sitä sisäpuolelta koputellaan 0,5 kg painoisella pallopäävasaralla; sekä 4) luokka D: säiliöt, joissa on läpisyöpymiä tai halkeamia taikka jotka vuotavat tiiviyskokeessa. 10 :ssä kerrotaan luokituksen mukaiset tarkastusten aikavälit. Ensimmäisen kerran säiliö on tarkastettava 10 vuoden kuluttua käyttöönotosta ja sen jälkeen luokituksen mukaan seuraavasti: A-luokan metallisäiliö on tarkastettava uudelleen viiden vuoden ja muu kuin metallisäiliö, joka tarkastuksen perusteella kuuluu luokkaan A, 10 vuoden väliajoin. B-luokan säiliö on tarkastettava uudelleen kahden vuoden väliajoin. C-luokan säiliö on poistettava käytöstä kuuden kuukauden kuluessa tarkastuksen suorittamisesta, jollei palopäällikkö erityisistä syistä määrää säiliön poistettavaksi käytöstä edellä mainittua lyhyemmässä ajassa tai salli sen käytön tätä pidemmän ajan. D-luokan säiliö on välittömästi poistettava käytöstä 313 2.7 Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä 313/1985 Tämän päätöksen :ssä määrätään maanpäällisen siirrettävän säiliön eli farmarisäiliön sijoituksesta :ssä määrätään säiliöiden rakenteista ja materiaaleista ja 52 :ssä säiliöön tehtävistä merkinnöistä :ssä määrätään kiinteän ja siirrettävän säiliön varusteista. 2.8 Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta 1049/1999 Valtioneuvoston päätös 1049/1999 liittyy tähän työhön pilaantuneiden maamassojen varastoinnin osalta. Päätöksen 2 :ssä säädetään jätteen väliaikaisesta varastoinnista. Kolmannessa momentissa säädetään varastoinnille aikarajat, joiden puitteissa varastopaikan ei katsota olevan kaatopaikka. 2.9 Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Valkeakosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset on laadittu 2004 ja kartoituksen toteutushetkellä ne pätevät kohdealueista ainoastaan Sääksmäen pohjavesialueella. Tämä tarkoittaa sitä, että Sääksmäen alueen jokainen säiliö on tarkastusvelvollinen. Muilla alueilla vain maanalaiset säiliöt ovat tarkastusvelvollisia. Liitteessä 1 on ote ympäristönsuojelumääräyksistä. 3 ÖLJY JA SEN OMINAISUUDET Talojen lämmitykseen käytetään kevyttä polttoöljyä. Kevyt polttoöljy on punaiseksi värjättyä ja sillä on bensiinimäinen haju. Se on maaöljytuotteiden ja lisäaineiden seos. Kevyt polttoöljy sisältää % polttoöljyä numero 2 ja 0-50 % polttoöljyä numero 4. Kevyt polttoöljy koostuu pääasiassa haarautumattomista C16 - C19 alkaaneista. Kevyen polttoöljyn tiheys on 0,8-0,9 (15 C:ssa) ja kiehumisalue C. Kevyt polttoöljy on niukkaliukoinen. Sen liukoisuus veteen on < 50 mg/l, 20 C:ssa. (Työterveyslaitos 2009) Kevyt polttoöljy on luokiteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen n:o 1272/2008 aineluettelossa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi aineeksi. Kevyen polttoöljyn höyryt voivat aiheuttaa pahoinvointia, väsymystä ja päänsärkyä. Öljysumu vaikuttaa hengitysteihin ärsyttävästi ja voi näin ollen aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. Höyryt, roiskeet ja öljysumu voivat ärsyttää myös silmiä. Iholle joutuessaan öljy voi aiheuttaa ihon turvotusta ja punoitusta. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentelua, vatsakipua, ripulia, levottomuutta ja pahimmillaan jopa tajuttomuuden, kooman ja kuoleman. (Työterveyslaitos 2009) Ilmaan haihtuneen kevyen polttoöljyn puoliintumisaika on noin yksi vuorokausi. Maaperässä kevyt polttoöljy hajoaa biologisesti aerobisissa olosuhteis- 414 sa, Maahan joutunut kevyt polttoöljy voi osittain haihtua ilmaan, mutta toisaalta pääkomponentit eli C16-C19 alkaanit sitoutuvat lujasti maahan, mikä vaikeuttaa haihtumista ja biologista hajoamista. Orgaanista ainesta sisältävässä maaperässä öljyn komponentit kulkeutuvat melko huonosti, mutta soramaassa sen sijaan hyvin. (Työterveyslaitos 2009) Vaikka kevyt polttoöljy liukenee jonkin verran veteen, sitä voi kuitenkin haihtua pintavedestä ilmaan. Öljy hajoaa vedessä aerobisissa olosuhteissa, mutta ei kovin nopeasti. Hajoamista hidastaa myös komponenttien sitoutuminen pohjasedimenttiin ja veden orgaaniseen ainekseen. Vesieliöille kevyt polttoöljy on haitallista, sillä se on niiden osalta erittäin kertyvää. Tosin eliöihin kertyvien hiilivetyjen on todettu myös poistuvan elimistöstä melko hyvin. (Työterveyslaitos 2009) Öljyn maahan imeytymisen nopeus riippuu maalajista. Hiekka- ja soramaihin öljy imeytyy tuntien, joskus jopa minuuttien kuluessa. Tällaisessa maaperässä öljy valuu alaspäin niin kauan, kunnes se saavuttaa vettä läpäisemättömän maakerroksen tai pohjaveden pinnan. Tällöin öljy alkaa levitä maakerroksen tai pohjaveden pinnan suuntaisesti. Näin syntyy öljyn kyllästämä alue, jonka koko riippuu öljyn määrästä ja viskositeetista sekä maaperän läpäisevyydestä. (Valtion ympäristöhallinto, 2005) Öljyyntymä saavuttaa lopullisen laajuutensa maaperässä muutamassa vuorokaudessa vuodon päättymisestä. Mikäli öljyvuoto havaitaan pian, on nopeilla toimenpiteillä mahdollista rajoittaa öljyn leviämistä. (Valtion ympäristöhallinto, 2005) Jos öljyvahinko on tapahtunut pohjavesialueella, on puhdistustoimien suunnittelussa otettava huomioon öljyn käyttäytyminen maaperässä ja vaikutustapa pohjaveteen. Öljy ei kulkeudu öljynä tai öljykalvona pitkiä matkoja pohjaveden mukana, vaan pidättyy vuotopaikan lähelle maaperään, jossa siitä liukenee veteen hiilivetyjä. Nämä hiilivedyt kykenevät kulkeutumaan pohjavedessä väliaineeseen tarttumatta vain liuenneessa muodossa. Nestemäinen öljy sen sijaan voi kulkeutua maaperässä esim. putki- ja kaapelikaivantoja pitkin. (Valtion ympäristöhallinto, 2005) 4 ÖLJYSÄILIÖT JA NIIDEN VAATIMUKSET Kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden ominaisuuksista, varusteista ja vaatimuksista säätää kauppa- ja teollisuusministeriön päätös öljylämmityslaitteistoista (314/1985). Maanpäällisten siirrettävien säiliöiden eli farmarisäiliöiden vaatimuksista säädetään kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä palavista nesteistä (313/1985). Päätöksistä löytyvät lisäksi seuraavat Suomen standardoimisliiton säiliöstandardit. Tässä työssä kartoitetut säiliöt ovat kohdissa 1,4,7 tai 8 esitettyjen standardien mukaisia. 515 1) teräksinen maanpäällinen lieriömäinen makaava säiliö: SFS 2733; 2) teräksinen maanpäällinen lieriömäinen pystysäiliö: SFS 2734; 3) teräksinen maanpäällinen suorakulmainen säiliö: SFS 2735; 4) teräksinen maanalainen lieriömäinen makaava säiliö: SFS 2736; 5) teräksinen maanpäällinen ympyräpohjainen ja suoraseinäinen säiliö, jonka tilavuus on enintään 500 m3: SFS 2737; 6) teräksinen maanpäällinen ympyräpohjainen ja suoraseinäinen säiliö, jonka tilavuus on yli 500 m3: SFS 2740; 7) maanalainen muovinen palavien nesteiden säiliö: SFS 2770; sekä 8) lujitemuoviset varastosäiliöt sisätiloissa: SFS Lisäksi säiliössä, jonka tilavuus on yli 450 litraa, on oltava tyyppikilpi. Tyyppikilvessä tulee olla seuraavat tiedot: säiliön valmistajan nimi, valmistenumero, valmistusvuosi, koepaine, standardin tai hyväksymispäätöksen numero ja nimellistilavuus. (KTMp 313/1985, 52 ) Kuva 1 Farmarisäiliön tyyppikilpi 4.1 Lämmitysöljysäiliöt Kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöt ovat materiaaliltaan teräksisiä tai lujitemuovisia. Säiliö voi sijaita ulkona maan alla tai sisällä rakennuksessa, mutta se on sijoitettava kuitenkin niin, että säiliö voidaan helposti tarkastaa ja huoltaa. Sisäsäiliö on sijoitettava suoja-altaaseen. Maanalainen säiliö on sijoitettava kantavalle alustalle ja suojattava siten, että routavaurioita ei pääse syntymään. 616 Säiliön päällä on oltava vähintään 0,6 m paksu maakerros. (KTMp, 314/1985, 18, 19, ) Säiliön täyttöputki tulee olla helposti löydettävässä paikassa siten, ettei öljyä pääse ylitäyttötilanteessa valumaan sisälle rakennukseen. Ilmaputki on asennettava säiliön ylimmän täyttörajan yläpuolelle. Ilmaputken on päätyttävä ulkoilmaan siten, että se ei joudu lumen alle ja että sitä voidaan tarkkailla säiliötä täytettäessä. Säiliö tulee varustaa standardin SFS 5684 tasoa vastaavalla ylitäytönestimellä. (KTMp, 18, 19, ) Pientalojen säiliöt ovat tavallisesti 3000 litran kokoisia. Kerros- ja rivitaloyhtiöissä sekä julkisissa rakennuksissa säiliöt ovat suurempia. Tämän kartoituksen säiliöistä suuri osa on 3000 litran säiliöitä, mutta suurin säiliö on tilavuudeltaan yli litraa Terässäiliöt Maan alle sijoitettava terässäiliö pinnoitetaan ulkopuolelta epoksipinnoitteella, bitumilla tai lujitemuovikerroksella. Maanpäälliset säiliöt suojataan ulkopuolelta korroosionestomaalilla. Kaikki öljysäiliöt on pinnoitettu öljynkestävällä pinnoitteella ainakin pohjaosasta. (Öljylämmittäjän palveluopas, 2006) Terässäiliö kestää niin sisä- kuin ulkokäytössäkin kymmeniä vuosia, mikäli säiliö alun perin asennetaan hyvin ja mikäli säiliötä huolletaan säännöllisesti ja oikein. Jos säiliön teräspinta kuitenkin joutuu jatkuvasti kosketukseen veden kanssa ulko- tai sisäpuolelta, se alkaa syöpyä. Säiliön sisäpuolelle vettä voi päästä tiivistymällä säiliön ilmatilasta, polttoöljyyn liuenneena ja maanalaisessa säiliössä myös kansitiivisteen tai putkiyhteiden vuodoista. Maanalainen säiliö voi syöpyä myös ulkopuolelta, jos sen ulkopuolinen suojapinnoite on vaurioitunut ja maaperä kosteata tai ominaisuuksiltaan syövyttävää. (Neste Oil, 2010) 717 Kuva 2 Käytöstä poistettu maanalainen lämmitysöljysäiliö Käytössä on vielä vanhoja suorakulmaisia teräksisiä kanttisäiliöitä, jotka on saatettu koota hitsaamalla paikan päällä. Hitsisaumat voivat olla laadullisesti heikkotasoisia ja myös tukirakenteissa saattaa olla puutteita. Käytössä on myös säiliöitä ajalta, jolloin säiliön seinämävahvuus on ollut uutena vain kolme millimetriä nykyään vaadittavan viiden millimetrin sijaan. Ilmaputket saattavat myös olla liian pieniä tai niissä on ilman poistumista haittaavia täyttöilmaisimia eli vihellyspillejä. Tällaisissa vanhoissa säiliöissä korroosiosyöpymiä on esiintynyt erityisesti pohjan alueella. (Öljylämmittäjän palveluopas, 2006) Muut säiliöt Teräksen ohella yleisimpiä säiliömateriaaleja ovat erilaiset muovimateriaalit, kuten polyeteeni, polyamidi ja lujitemuovi eli lasikuitu. Muoviset säiliöt ovat yleisiä lähinnä sisätiloihin asennettuina, mutta maanalaisia muovisäiliöitäkin on. Säiliöt valmistetaan öljynkestävästä muovista, jota vesi ei syövytä. Sisäsäiliö putkistoineen asennetaan yleensä puolilämpimiin tai lämpimiin tiloihin. Tällöin polttoaineena voidaan käyttää edullisempaa kesälaatuista polttoainetta ilman pakkasen tuomia ongelmia. (Neste Oil, 2010) 4.2 Farmarisäiliöt Farmarisäiliöllä tarkoitetaan maanpäällistä, lieriömäistä, makaavaa öljysäiliötä, jota käytetään maaseudulla työkoneiden ja viljankuivurien polttoaineiden varastointiin. Farmarisäiliöt ovat yksinomaan metallisia ja ne ovat tarpeen mukaan siirrettävissä. Farmarisäiliöiden vaatimuksista ja ominaisuuksista 818 määrätään standardissa SFS Tuo standardi on kumottu ja korvattu standardilla SFS-EN , mutta kumotun standardin mukaan valmistettuja säiliöitä saa myydä ja valmistaa vuoden 2011 loppuun saakka. (S. Salomäki, henkilökohtainen tiedonanto ) Kuva 3 Valuma-altaallinen farmarisäiliö 5 ÖLJYSÄILIÖIDEN TARKASTUS JA HUOLTO Tärkeillä pohjavesialueilla maanalaisen öljysäiliön tarkastus on pakollista kymmenen vuoden kuluttua säiliön asennuksesta. Pohjavesialueiden sisäsäiliöiden ja pohjavesialueiden ulkopuolisten säiliöiden tarkastaminen ei ole lain mukaan pakollista. (KTMp 344/1983, 10 ) Säiliöt on kuitenkin sijainnista riippumatta suositeltavaa tarkastuttaa ja puhdistuttaa noin kymmenen vuoden välein, lakisääteisten tarkastusten tapaan. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan lisäksi edellyttää muidenkin kuin maanalaisten säiliöiden tarkastamista. Säiliön tarkastaminen on säiliön omistajan vastuulla, mutta tarkastuksen voivat suorittaa vain Turvatekniikan keskuksen hyväksymät tarkastusliikkeet. Tällaisia tarkastusliikkeitä toimii useita kymmeniä ympäri Suomen. Lista toimijoista löytyy Turvatekniikan keskuksen Internet -sivuilta. Myös säiliön tyhjennys- ja puhdistustyöt on viisainta antaa sellaisen liikkeen tehtäväksi, jolla on öljylämmityslaitteistojen asennusoikeudet. (Turvatekniikan keskus) 5.1 Säiliön tarkastaminen Kaikki metallisäiliöt tarkastetaan sisäpuolelta, joten tarkastusta varten säiliö on ensiksi tyhjennettävä ja tuuletettava. Sisäpuolelta hitsaussaumat tutkitaan silmämääräisesti ja mitataan seinämien vahvuudet ja mahdolliset syöpymät ultraäänilaitteella. Mikäli käytössä on öljyn paluuputki, sen tiiviys tarkaste- 919 taan painekokeella. Tarkastuksesta tehdään tarkastuspöytäkirja, johon merkitään säiliön kuntoisuusluokka, mahdolliset suositukset korjaustoimenpiteiksi sekä seuraavan tarkastuksen ajankohta. Muut kuin metalliset säiliöt tarkastetaan yli- tai alipainekokeella tai muulla vastaavalla tavalla. Jos säiliössä on tarpeeksi suuri huoltoluukku, on sisäpuolinen tarkastaminen suositeltavaa. (KTMp 344/1983, 5-7 ) Maanpäälliset muovisäiliöt voidaan tarkastaa silmämääräisesti. Vaipassa ei saa olla viiltoja, murtumia tai säröjä, jotka heikentävät sen lujuutta. Muovisäiliön ja suoja-altaan välissä ei saa olla esineitä, jotka eivät sinne kuulu. Maanalaisessa muovisäiliössä ei saa olla selvää muodonmuutosta tai merkkejä paikallisesta ulkopuolisesta kuormituksesta. (Öljy- ja Kaasulämmitys Yhdistys ry, 2002, s.22) Säiliön tarkastuksen yhteydessä kiinnitetään huomiota myös säiliön varusteisiin. Täyttöputkesta tarkastetaan silmämääräisesti täyttöliittimen kunto ja tyyppi, putken kiinnitys ja halkaisija sekä kierreliitosten tiiviys. Ilmaputkesta tarkastetaan halkaisija, jonka on oltava alle 50 m 3 :n säiliöillä vähintään kokoa NS 50. Säiliön täyttämisessä käytetään painetiivistä liitäntää, jolloin ilmaputken merkitys korostuu. Liian pieni ilmaputki lisää täyttövaiheessa säiliön vaurioitumisen riskiä, varsinkin jos ilma ei pääse säiliöstä pois sitä mukaa, kun öljyä säiliöön pumpataan. (Öljy ja kaasulämmitys yhdistys, 2002, s.24) Suomessa valmistettavat farmarisäiliöt hyväksyy ja tarkastaa tarkastuslaitos, joita ovat Inspecta ja Polartest. (Valtion ympäristöhallinto) 5.2 Säiliön puhdistaminen Säännöllisellä puhdistamisella ja huoltamisella voidaan pidentää säiliön käyttöikää huomattavasti. Säiliö suositellaan puhdistettavan 5-10 vuoden välein, jolloin puhdistustoimet kannattaa suorittaa aina öljysäiliön tarkastuksen yhteydessä. Säiliön sisällä työskentelyyn ja palavan nesteen käsittelyyn liittyy riskitekijöitä, joten työ on hyvä teettää alan ammattilaisilla. (Turvatekniikan keskus, 2007) Puhdistaminen aloitetaan tyhjentämällä säiliö öljystä. Seuraavaksi säiliöstä poistetaan sinne kertynyt liete ja vesi. Mahdolliset syöpymäkohdat puhdistetaan erityisen tarkasti. Käyttökelpoinen öljy palautetaan puhdistuksen jälkeen takaisin säiliöön. Muodostunut öljyinen jäte toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. (Turvatekniikan keskus, 2007) Muovisäiliöt, joissa ei ole huoltoluukkua, tyhjennetään ja puhdistetaan säiliön valmistajan antamien ohjeiden mukaan joko imuputken yhteen tai öljymäärän mittarin yhteen kautta. Joihinkin säiliötyyppeihin on saatavilla huoltoluukku, joka voidaan tarvittaessa asentaa jälkikäteen käytössä olevaan säiliöön. (Öljy ja kaasulämmitys yhdistys, 2002, s.18) 1020 Hyvin asennettuna ja säännöllisesti huollettuna maanalaisen teräksisen öljysäiliön käyttöikä saattaa olla jopa vuotta. Huoltamaton ja tarkastamaton vanha öljysäiliö on riski omakotiasujalle, olipa säiliö sitten maan alla tai sisätiloissa. Öljyvahingon sattuessa öljysäiliön omistaja on aina velvollinen korvaamaan vuodosta aiheutuvat vahingot ja puhdistamiskulut. (Suomen Säiliöpuhdistus ja Tarkastus Oy) 6 PILAANTUNEEN MAAN KUNNOSTAMINEN Vastuu pilaantuneen maan puhdistamisesta on ensisijaisesti aina saastuttajalla. Jos saastuttajaa ei saada selville tai tätä ei saada täyttämään puhdistusvelvollisuuttaan, siirtyy puhdistusvastuu maa-alueen haltijalle. Jos puhdistaminen on kohtuuton vaatimus haltijalle, puhdistusvastuu siirtyy kunnalle. (Ympäristönsuojelulaki YSL 86/2000) Pilaantuneiden maiden kunnostaminen yleistyi Suomessa 1990-luvun puolivälin jälkeen. Vuonna 2008 tehtiin yhteensä 318 pilaantuneiden maiden kunnostuspäätöstä. (Valtion ympäristöhallinto 2009) Vuoden 2008 pilaantumistapauksista 55 % aiheutti öljyhiilivedyt yksin. Lisäksi öljyhiilivedyt olivat osallisena 21 %:ssa tapauksista. (Valtion ympäristöhallinto, ) 6.1 Öljyvahinkotapauksia Öljyvahinkoja tapahtuu vuosittain ympäri Suomen. Vuosina Tukesin tietoon tuli 150 farmarisäiliöiden vuototapausta. Vuonna 2009 tapauksia oli 18 ja vuonna 2008 samoin 18. (Salomäki, sähköpostiviesti, ) Farmarisäiliön vuoto Vuonna 2007 erään maamiesseuran viljakuivurin 30 vuotta vanhasta farmarisäiliöstä vuoti polttoöljyä maahan. Vuoto huomattiin elokuun puolivälissä 2007, kun kuivuria huollettiin syksyn käyttökautta varten. Aluksi öljyn katoamista luultiin varkaudeksi. Totuus valkeni, kun säiliön viereen kaivettiin kuoppia ja niistä tuli öljyn haju. Vuodon syyksi paljastui huono hitsaussauma. Vuotta aiemmin paikalliset ympäristöviranomaiset olivat kehottaneet seuraa vaihtamaan säiliön uuteen. Säiliön ympäriltä kaivettiin 41 rekkakuormaa öljyistä maata pois. Maasta otettujen näytteiden mukaan öljyä oli vuotanut lähes 4000 litraa. Vahingosta aiheutuneet kustannukset olivat kaiken kaikkiaan lähes (Niittymaa 2008, Maaseudun tulevaisuus ) 1121 6.1.2 Lämmitysöljysäiliön vuotoepäily Syksyllä 2009 erään tämän kartoituksen kohdealueen asukas tilasi kartoituskäynnin innoittamana tarkastuksen 40 vuotta vanhalle tarkastamattomalle maanalaiselle terässäiliölle. Tarkastuksessa säiliön pohjasta löytyi useita reikiä. Asiasta ilmoitettiin pelastusviranomaisille ja saman päivän iltana säiliö kaivettiin ylös ja maaperä tutkittiin Pirkanmaan Ympäristökeskuksen edustajan toimesta. Onni onnettomuudessa, sillä maaperään ei ollut päässyt öljyä, vaan maata oli tullut pohjan rei istä säiliön sisälle. 6.2 Puhdistamisen pääperiaatteet Maaperän pilaantumistapauksissa kunnostus alkaa usein siitä, että pilaantuneet maamassat kaivetaan ylös ja toimitetaan muualle käsiteltäväksi. Usein pois kaivettujen maiden tilalle tuodaan puhtaita maa-aineksia, jolloin kyseessä on massanvaihto. Tämä menettely ei kuitenkaan poista haitta-aineita maamassoista, joten sitä ei voida pitää varsinaisena käsittelymenetelmänä. Massanvaihto on kuitenkin nopea, yksinkertainen ja tehokas prosessi, josta on paljon kokemuksia. Pilaantuneita maamassoja voidaan tarvittaessa esikäsitellä jo paikan päällä esimerkiksi seulomalla. (Mroueh, Vahanne, Eskola, Pasanen, Wahlström, Mäkelä & Laaksonen 2004, 62) Seuraava kunnostuksen päävaihe on pilaantuneiden massojen kuljetus. Massat kuljetetaan joko käsittelypaikalle tai välivarastoon. Jos pilaantuneita massoja ei voida kuljettaa suoraan käsittelypaikalle, ne joudutaan välivarastoimaan. Välivarastointi on ajallisen kestonsa puolesta rajoitettu, joten siihen ei sovelleta kaatopaikkamääräyksiä sellaisenaan. Jotta välivarastointia ei katsottaisi kaatopaikkatoiminnaksi, on jompikumpi seuraavista valtioneuvoston päätöksen 1049/1999, 2 :n ehdoista täytyttävä: Kyseessä on alle kolmen vuoden mittainen varastointi ennen hyödyntämistä tai esikäsittelyä tai kyseessä on alle vuoden mittainen jätteen varastointi ennen sen käsittelyä. (Mroueh ym. 2004, 63) Helposti haihtuvilla haitta-aineilla, kuten öljyllä, pilaantuneiden maiden välivarastointia tulisi välttää kuormaus- ja läjitysvaiheisiin liittyvän haihtumisvaaran vuoksi. Haihtuvia aineita sisältävät maamassat tulisi välivarastoida alipaineistetussa hallissa. Työmaa-alueella tapahtuvaa väliaikaista maamassojen varastointia ei lueta välivarastoinniksi. (Mroueh ym. 2004, 62-64) Työvaiheista tärkein on maamassojen käsittely. Käsittelymenetelmiä ovat stabilointi, termodesorptio, pesu, kompostointi, huokoskaasukäsittely, tiivistysrakenteet sekä kaatopaikkasijoitus. Käsittelymenetelmistä kerrotaan tarkemmin luvussa 6.3. Käsittelyvaiheen jälkeen maamassoille tehdään loppusijoitus. Massat sijoitetaan joko maankaatopaikalle tai ne voidaan mahdollisuuksien mukaan hyödyntää maarakentamisessa. (Mroueh ym. 2004, 8-13, 290) 1222 6.3 Käsittelymenetelmät Pilaantuneiden maiden käsittelymenetelmiä on olemassa useita. Seuraavassa on lyhyt kuvaus tavallisimmista menetelmistä Stabilointi Stabiloinnin periaate on vähentää haitta-aineiden liikkuvuutta ja liukoisuutta sekoittamalla pilaantuneeseen maa-ainekseen orgaanisia tai epäorgaanisia sideaineita. Stabiloinnin soveltuvuutta on tutkittava etukäteen. (Mroueh ym. 2004, 93) Stabiloinnissa käytettävät epäorgaaniset sideaineet ovat usein silikaattipohjaisia materiaaleja, kuten sementtiä, kalkkia, lentotuhkaa, silikaattikuonia tai näiden sekoituksia. Orgaanisia sideaineita ovat muun muassa bitumi, polyeteeni ja rikkipolymeerisementti. Menetelmä voidaan toteuttaa sekä paikan päällä että stabilointilaitoksessa. (Mroueh ym. 2004, 94) Stabilointi soveltuu öljy-yhdisteiden osalta parhaiten raskaiden öljyjakeiden eliminoimiseen. Stabiloiduille maamassoille mahdollisia sijoituspaikkoja ovat hyötykäyttö alkuperäisessä kohteessa, tie- ja kaatopaikkarakenteissa tai sijoitus kaatopaikalle. (Mroueh ym. 2004, 97) Termodesorptio Termodesorptio on fysikaalinen käsittelymenetelmä. Siinä haitta-aineet pyritään poistamaan lämpötilan avulla haihduttamalla. Termodesorptio ei muuta haitta-aineita haitattomaan muotoon, vaan epäpuhtaudet siirretään haihduttamisen jälkeen kaasuvirtaan, minkä jälkeen ne käsitellään jollakin soveltuvalla kaasunpuhdistusmenetelmällä, esimerkiksi polttamalla. (Mroueh ym. 2004, 129) Termodesorptio voidaan jakaa kahteen luokkaan, korkealämpötila- ja matalalämpötiladesorptioon. Laitteiden osalta vaativammassa korkealämpötiladesorptiossa maa-aines kuumennetaan C lämpöön. Matalalämpödesorptiossa käytettävä lämpötila on C. Matalalämpödesorptiossa maa-aineksen fysikaaliset ominaisuudet pysyvät lähestulkoon ennallaan. Lämpökäsittely tapahtuu tarkoituksenmukaisessa rummussa, jossa maaainekset viipyvät 20 minuuttia - 1 tunnin. (Mroueh ym. 2004, ) Termodesorptio voidaan suorittaa kolmella tavalla. Suora poltto tarkoittaa, että käsiteltävä maa-aines on suorassa kosketuksessa liekin kanssa. Epäsuorassa poltossa maa-ainekset laitetaan rumpukuivaimeen, jonne johdetaan lämmitettyä ilmaa tai höyryksi tulistettua vettä. Näin maa-aineksista irtoavat vesi ja orgaaniset haitta-aineet. Kolmas keino on lämmittää rumpukuivainta ulkoapäin ja näin haihduttaa vesi ja orgaaniset yhdisteet inerttiin kantajakaasuun. (Mroueh ym. 2004, 130) 1323 Jos lämpökäsittelyllä ei päästä tarpeeksi alhaisiin haitta-ainepitoisuuksiin, on maa-aines jatkokäsiteltävä ennen hyötykäyttöä tai loppusijoitusta. Jatkokäsittelymenetelmä valitaan tapauskohtaisesti. (Mroueh ym. 2004, 129) Pesu Pilaantuneen maan peseminen voidaan suorittaa siirrettävällä pesulaitteistolla paikan päällä tai kiinteällä maanpesuasemalla, jonne maat täytyy kuljettaa. Pesuprosessiin kuuluu itse pesun lisäksi erilaisia lajittelu- ja erotustekniikoita. (Mroueh ym. 2004, 163) Prosessia varten maamassat on esikäsiteltävä seulomalla liian suuret kappaleet erilleen. Itse pesuprosessi tarkoittaa sitä, että maa-aines sekoitetaan pesuveteen. Näiden seos kulkee seulojen, sekoitinten ja suihkujen kautta pesulaitteen läpi. Näin maajakeet erottuvat toisistaan ja haitta-aineita jää pesuveteen. Pesuveden seassa voidaan käyttää lisänä pinta-aktiivisia aineita tai haitallisten aineiden liukenemista edistäviä aineita. Pesua voidaan tehostaa myös mekaanisilla käsittelyillä, nostamalla veden lämpötilaa tai muuttamalla ph:ta. Prosessista tuleva vesi johdetaan erilliseen vedenkäsittelyyn. (Mroueh ym. 2004, 163) Pesumenetelmä sopii parhaiten hiekkaisille maille, joissa on hienoainesta alle puolet. Haitta-aineiden osalta pesu sopii suurelle määrälle orgaanisia ja epäorgaanisia aineita, joita ovat mm. raskasmetallit, polyaromaattiset hiilivedyt, kloorifenolit ja mineraaliöljyt. (Mroueh ym. 2004, 166) Kompostointi Pilaantuneita maita voidaan käsitellä myös biologisesti. Kompostointi perustuu mikrobien kykyyn hajottaa maaperästä orgaanisia aineita. Mikrobiaktiivisuutta parannetaan lisäämällä prosessiin happea, ravinteita sekä kompostoinnissa tarvittavaa tukiainetta eli esim. puuhaketta. (Mroueh ym. 2004, 196) Kompostointi voidaan toteuttaa paikan päällä on-site menetelmällä kaivamalla tai in-situ -menetelmällä kaivamatta. Ylös kaivetut maat voidaan kompostoida aumoissa mahdollisuuksien mukaan joko paikan päällä tai kompostointilaitoksessa. Varsinkin pienet määrät on kannattavampaa kompostoida rumpukompostorissa, joka voidaan tuoda paikan päälle tai vaihtoehtoisesti maat voidaan kuljettaa kompostointilaitokseen. In-situ vaihtoehdossa maaperään sekoitetaan tarvittavat ravinteet ja mikrobit. (Mroueh ym. 2004, 196) Kompostointi sopii parhaiten helposti hajoavien ja jossain määrin vesiliukoisten orgaanisten haitta-aineiden käsittelyyn. Myös haihtuvia aineita sisältäviä maita voidaan kompostoida, mutta silloin pitää huolehtia myös kaasun keräilystä ja käsittelystä. Kompostointiin soveltuvat maalajit, joissa on mahdolli- 1424 simman vähän savea. Saven kaasunläpäisevyys on heikko, jolloin mikrobien hapen saanti vaikeutuu. (Mroueh ym. 2004, ) Huokoskaasukäsittely Huokoskaasukäsittely on tarkoitettu haihtuville haitta-aineille. Menetelmä perustuu siihen, että haitta-aineiden haihtumista maaperästä tehostetaan alipaineella. Menetelmän käyttö edellyttää maaperän laadun ja haitta-aineiden ominaisuuksien perusteellista tuntemista. Huokoskaasukäsittely on in-situ menetelmä, jossa pilaantuneeseen maahan tehdään kaivoja. Kaivoista pumpataan maan huokosilmaa maan pinnalle käsiteltäväksi. Huokosilma johdetaan ensin vedenerottimeen ja sen jälkeen aktiivihiiliadsorberiin tai katalyyttipolttolaitteeseen. (Mroueh ym. 2004, 217) Menetelmä sopii helposti haihtuvien haitta-aineiden, kuten liuottimien ja bensiinihiilivetyjen poistoon huokoisesta maaperästä. Käyttöaluetta voidaan laajentaa lisämenetelmillä, joista tärkeimmät ovat maaperän lämmitys, ilmainjektio, paineilmainjektio ja bioilmastus. (Mroueh ym. 2004, ) Tiivistysrakenteet Tiivistysrakennemenetelmä poikkeaa muista menetelmistä siten, että tällä tekniikalla ei pyritä poistamaan haitta-aineita maasta vaan estämään niiden leviäminen rakenteiden avulla. Maa-ainekset kaivetaan ylös ja sijoitetaan uuteen paikkaan rakennettujen tiiviiden rakenteiden sisään. Menetelmää voidaan käyttää muiden menetelmien yhteydessä sekä omana menetelmänään. Tällöin puhutaan kapseloinnista. (Mroueh ym. 2004, 244) Tiivistysrakenteet koostuvat erilaisista kerroksista, joilla on oma merkityksensä. Pohjatiivistysrakenteen kerroksia voivat olla esim. mineraalinen tiivistyskerros, pintakerros, suodatinkerros ja tukikerros. Kerrokset määräytyvät läjitettävän materiaalin laadun ja ominaisuuksien sekä rakenteiden teknisten vaatimusten perusteella. (Mroueh ym. 2004, 245) Perinteisesti tiivistysrakenteiden materiaaleina on käytetty luonnon maa- ja kiviaineksia, kuten hiekka, sora ja savi, mutta myös geosynteettiset ja muut jalostetut tuotteet ovat yleistyneet. Näitä voivat olla mm. suodatinkankaat ja geovahvisteet, asfaltti ja bentoniitti. Suodatinkankaiden tehtävä on erottaa erilaiset kerrokset toisistaan. Geovahvisteet ovat verkkoja tai kankaita, joilla parannetaan maapohjan kantavuutta. (Mroueh ym. 2004, ) Kaatopaikkasijoitus Mikäli pilaantuneiden maa-ainesten käsittely ja hyötykäyttö eivät ole mahdollisia, on maat sijoitettava kelpoisuuskriteerit täyttävälle kaatopaikalle. Pilaan- 1525 tuneiden maiden kaatopaikalle sijoittamisen edellytys on, että maa-aineksen ominaisuudet tunnetaan mahdollisimman hyvin. (Mroueh ym. 2004, 265) Pilaantuneita maita voidaan sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sellaisenaan, mikäli kaatopaikan ympäristölupa sen sallii. Muussa tapauksessa maamassat on esikäsiteltävä. Ongelmajätteeksi luokiteltava voimakkaasti pilaantunut maa-aines voidaan sijoittaa sellaisenaan ongelmajätteen kaatopaikalle. (Mroueh ym. 2004, 266) Kaatopaikkasijoitukseen kelpaavat tietyin edellytyksin kaikenlaiset pilaantuneet maat. Erilailla pilaantuneita maita voidaan sijoittaa samaan paikkaan vain silloin, kun on selvitetty niiden yhteisvaikutukset, vaikutukset toisiinsa ja kaatopaikan tiivistysrakenteissa käytettyjen materiaalien kestävyys haittaaineiden suhteen. (Mroueh ym. 2004, 268) 7 KARTOITUSTYÖ Projektin suunnittelu aloitettiin keväällä 2009 ja kesän ja alkusyksyn aikana pidettiin muutama yhteinen palaveri Valkeakosken ympäristöpalveluiden ja pelastuslaitoksen kanssa. Palavereissa neuvoteltiin projektin toteuttamistavoista, ajankohdasta sekä projektiin eri tavalla osallistuvista henkilöistä. Palavereissa pohdittiin myös projektin laajuutta, rajauksia sekä kartoituskäynnillä täytettävien lomakkeiden sisältöä. 7.1 Pelastuslaitoksen toimenpiteet Pelastuslaitoksen toimesta laadittiin lämmitysöljysäiliöitä ja farmarisäiliöitä varten erilliset säiliötietolomakkeet. Lomakkeisiin valikoitiin säiliöiden riskien muodostamisen kannalta oleellisimmat tiedot ja tärkeimmät ominaisuudet. Molempiin lomakkeisiin kirjattiin samat perustiedot eli tarkastuspäivämäärä, säiliön omistaja, osoite, asennus/valmistusvuosi, säiliön tilavuus sekä mahdollinen tyyppikilvessä mainittu standardi. Lämmitysöljysäiliölomakkeessa (liite 5) säiliökohtaisia tietoja olivat säiliön materiaali, säiliön sijainti, ylitäytönestimen olemassaolo ja toimintakunto sekä tieto kiinteistöllä olevista käytöstä poistetuista säiliöistä. Farmarisäiliölomakkeessa (liite 6) kysytyt tiedot perustuvat farmarisäiliöiden nykyvaatimuksiin. Farmarisäiliöiden osalta huomiota kiinnitettiin säiliön jalustaan ja perustuksiin, säiliön sijaintiin, vuodonhallintaan sekä ominaisuuksiin, joista tärkeimpiä ovat kulkuaukko, laponesto, ilmaputki ja täyttöaukon lukittavuus. Sovittiin myös, että pelastuslaitos osallistuu ja avustaa projektin kenttätyössä eli osallistuu kartoituskäynneille. 1626 7.2 Ympäristöpalvelujen toimenpiteet Lähempänä projektin aloittamista ympäristöpalvelut lähetti kohdealueen asukkaille postitse asukastiedotteen (liite 3), jossa kerrottiin projektista ja sen toteuttamisesta kyseisellä alueella. Asukastiedot otettiin väestörekisteristä, jolloin julkiset rakennukset ja kesäasunnot jäivät tiedotteen jakelun ulkopuolelle. Tiedote postitettiin alueittain sitä mukaa, kun projekti eteni. Tiedotteessa pyydettiin asukkaita, joiden kiinteistöllä ei ole öljysäiliöitä, ilmoittamaan asiasta etukäteen puhelimitse tai sähköpostilla. Näin vältyttäisiin turhilta käynneiltä. Samalla myös öljysäiliöiden omistajien oli mahdollista halutessaan varata kartoituskäynnille aika etukäteen. Samaan aikaan asukastiedotteen kanssa projektista ilmoitettiin myös Valkeakosken sanomissa, Urjalan sanomissa ja Akaan seudussa. Kohdealueista tulostettiin osoitelistat sekä pohjavesialuekartat, joiden mukaan osattiin paikan päällä käydä oikeissa osoitteissa. 7.3 Työn suoritus Kartoittaminen suoritettiin yhdessä pelastuslaitoksen kanssa. Kartoituskierroksella oli vakituisesti mukana pelastuslaitoksen kalustonhoitaja Tero Sarkola. Kolmena päivänä mukana oli myös palotarkastusinsinööri Saila Salomäki. Kartoitustyö tehtiin alue kerrallaan siten, että ensisijaisesti alueen kartoitusjärjestyksen määräsivät ennalta sovitut käyntiajat. Nämä huomioon ottaen alue pyrittiin kartoittamaan maantieteellisesti mahdollisimman järkevästi. Kohdealueet käytiin järjestyksessä Sääksmäki, Laukeela, Kylmäkoski ja Hyrsynharju. Kohteeseen tultaessa otettiin ensiksi selvää siitä, onko asukkaita paikalla. Jos oli, kysyttiin asukkaalta kiinteistön lämmitysmuodosta ja mahdollisista farmarisäiliöistä. Mikäli ketään ei ollut paikalla, arvioitiin silmämääräisesti, voisiko kiinteistöllä olla öljysäiliöitä. Öljysäiliöiden etsiminen kiinteistöltä oli melko helppoa, sillä farmarisäiliöt yleensä näkyvät maan päällä, ja jos kiinteistöllä on lämmitysöljysäiliö, sen ilmaputki ja täyttöaukko ovat jossain näkyvillä. Jos kiinteistöllä ei selvästikään öljysäiliöitä ollut, kohteeseen ei enää palattu. Jos kohteessa havaittiin olevan öljylämmitys tai farmarisäiliö(itä), merkittiin tieto muistiin ja jätettiin kiinteistön postilaatikkoon asukkaalle yhteydenottopyyntö (liite 4). Kohteessa, jossa oli öljysäiliö tai säiliöitä ja asukas paikalla, täytettiin säiliötietolomake jokaisesta säiliöstä erikseen asukkaan antamien tietojen sekä säilöistä tehtyjen omien havaintojen perusteella. Ylitäytönestimen toimivuus kokeiltiin siihen tarkoitetulla laiteella. Lisäksi kohteissa oli tavoitteena keskustella säiliön omistajan kanssa öljysäiliön aiheuttamista riskeistä ja säiliön omistajan velvoitteista. Öljysäiliön omistajille jaettiin kartoituskäynnillä projektia varten tehty tietoisku (liite 2). Kiinteistönomistajan luvalla otettiin 1727 myös valokuvia farmarisäiliöistä ja lämmitysöljysäiliöiden huoltokuiluista ja täyttöyhteistä. Kun kaikki alueet oli kartoitettu, listattiin kaikki säiliöt, joilla on tarkastusvelvoite täyttämättä. Pelastuslaitos lähetti näille säiliön omistajille postitse tarkastuskehotuksen. 8 TYÖN TULOKSET Kartoitustyön tulokset tilastoitiin oheisiin Excel -taulukoihin. Lämmitysöljysäiliöiden ja farmarisäiliöiden tulokset käsiteltiin erikseen, samoin myös käytöstä poistetut ja käytössä olevat säiliöt. Maanalaiset lämmitysöljysäiliöt käsiteltiin vielä erikseen, koska kaikilla maanpäällisillä säiliöillä ei ole tarkastusvelvoitetta. Maanpäällisten säiliöiden tarkastusvelvoite on projektin toteutushetkellä vain Valkeakosken pohjavesialueella. Bunkkeriin eli suojakammioon sijoitetut säiliöt on tässä työssä luokiteltu maanalaisiksi säiliöiksi, koska niissä ei ollut lain edellyttämiä hälytyslaitteita. Farmarisäiliöt on käsitelty samanlaisina säiliöinä riippumatta siitä, oliko säiliö kartoituksen suoritushetkellä käytössä vai ei. 8.1 Sääksmäen pohjavesialue Sääksmäen pohjavesialue (liite 7) B sijaitsee Valkeakosken kaupungin eteläosassa entisen Sääksmäen kunnan alueella Vanajaveden äärellä. Alue on 1. luokan pohjavesialue. Pohjaveden muodostumisalueen pinta-ala on 1,7 km 2 ja alueen kokonaispinta-ala 2,65 km 2. Pohjaveden muodostumismäärän on arvioitu olevan 1100 m 3 /d. Alue kuuluu kaakko-luode suuntaisena kulkevaan, jäätikkökielekkeiden väliin kerrostuneeseen saumamuodostumaan. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, liite 2) Pohjavesialueen muodostavat Huittulan ja Rapolan harjut kuuluvat harjumuodostumaan, joka ulottuu Hämeenlinnan Hattelmalanharjusta aina Lempäälän alueelle. (Valkeakosken kaupunki, 2009) Harjun päälajite on kohtalaisesti lajittunut sorainen hiekka. Harjussa esiintyy myös siltti- ja rautapitoisia välikerroksia. Harjun ydin on kivistä soraa ja pinta huonosti lajittunutta soraa tai hiekkaa. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, liite 2) Alueen keskiosassa on Kemmolan vedenottamo, josta vettä johdetaan lähiseudun asukkaiden käyttöön Kemmolan, Huittulan ja Ritvalan alueille sekä Sääksmäen kirkonseudulle. Vuonna 2001 Kemmolan vedenottamosta otettiin vettä 58 m 3 /d luvan ollessa 120 m 3 /d. Lisäksi Sääksmäellä on kirkon kupeessa varavedenottamo. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, 9) 1828 Alueen luonnonolot ovat myös ainutlaatuiset, sillä alueelta löytyy Naturaalue, yksityinen suojelualue, lehtojensuojeluohjelma-alue sekä valtakunnallisesti arvokas maisemakokonaisuus. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, liite 5) Alueen rakennuskantaan kuuluu lähinnä omakotitaloja ja maatiloja, mutta myös kesäasuntoja ja yritystoimintaa. Kemmolan asuinalue edustaa uudempaa rakentamista, jossa on omakotitalojen lisäksi myös rivitaloja. Sääksmäen alueella on myös historiallista merkitystä, sillä alueella sijaitsevat Sääksmäen keskiaikainen kivikirkko, museoviraston hallinnoima Rapolan kartano ja Valkeakosken kaupungin omistama Voipaalan kartano Lämmitysöljysäiliöt Sääksmäen pohjavesialueelta löytyi kartoitettujen kiinteistöjen määrään nähden vähän lämmitysöljysäiliöitä. Tämä johtuu siitä, että alueella on paljon kesäasuntoja sekä pienikokoisia vakituisia asuntoja, jotka on voitu edullisesti lämmittää ilman öljyä. Monissa taloissa lämmitysmuotona on rinnakkain puu ja sähkö. Alueen säiliöt ovat pääasiassa iäkkäitä ja suurimmaksi osaksi maanalaisia. Sääksmäen pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöt on esitelty taulukossa 1. 1929 Taulukko 1 Käytössä olevat lämmitysöljysäiliöt Sääksmäen pohjavesialueella KÄYTÖSSÄ OLEVAT LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖT SÄÄKSMÄEN POHJAVESIALUEELLA (10 kpl) Materiaali Sijainti Teräs Muu Ulkona maan alla Ulkona maan päällä Ulkona bunkkerissa Säiliöhuoneessa Kattilahuoneessa Ylitäytön estin On Ei ole Toimii 6 Ei toimi 0 Ei tarkastettu 4 0 Säiliön tarkastus Tarkastus voimassa 5 Tarkastettu joskus 1 Ei ole tarkastettu koskaan 4 Säiliön asennusvuosi Ei tietoa Farmarisäiliöt Kohdealueista eniten farmarisäiliöitä kartoitettiin maatalousvaltaiselta Sääksmäen alueelta. 2030 Taulukko 2 Farmarisäiliöt Sääksmäen pohjavesialueella FARMARISÄILIÖT VALKEKOSKEN SÄÄKSMÄEN ALUEELLA (14 kpl) Kyllä Ei Ei tietoa Tyyppikilpi Nostokorvakkeet Kulkuaukko Jalakset Vetokoukku Ilmaputki Täyttöaukko lukittu Pohjatulppa Laponesto Varoituslipuke Säiliön perusta ok Säiliön vuodonhallinta ok Säiliön etäisyys muista kohteista ok Laukeelan pohjavesialue Laukeelan pohjavesialue (liite 8) sijaitsee Urjalan kunnassa. Alue on 1. luokan pohjavesialue, jonka muodostumisalueen pinta-ala on 0,39 km 2 ja kokonaispinta-ala 1,02 km 2. Urjalan pohjavesialueille on tehty suojelusuunnitelma, joka valmistui vuonna Laukeelan alue kuuluu tämän suojelusuunnitelman vaikutuspiiriin. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, 9, liitteet 2 ja 4) Laukeelan pohjavesialue muodostuu osasta harjua ja siihen liittyvästä reunamuodostumasta. Ydinosa on karkeaa, pyöristynyttä, huonosti lajittunutta hiekkaa ja soraa. Reuna-alueet koostuvat hienoista aineksista, hienosta hiekasta saveen. Vedenottamo sijaitsee alueen keskivaiheilla Pourunlammen kupeessa. Vuonna 2001 Laukeelan vedenottamolta otettiin vettä 370 m 3 /d ottoluvan ollessa 800 m 3 /d. Pohjaveden virtaussuunnat ovat lounaasta ja koillisesta vedenottamon suuntaan. (Pirkanmaan ympäristökeskus 2003, 10, liite 3) Laukeelan pohjavesialue käsittää maantieteellisesti suuren osan Urjalan keskustan alueesta sekä jonkin verran haja-asutusaluetta. Keskusta-alueelta löytyy kerros-, rivi- ja omakotitaloja sekä liike- ja julkisia rakennuksia. Hajaasutusalueelta löytyy omakotitaloasumisen lisäksi maataloutta ja teollisuutta. Laukeela on kartoituksen kohdealueista ainoa, jonne on rakennettu kaukolämpö, mutta siihen liittyneitä kiinteistöjä on toistaiseksi hyvin vähän Lämmitysöljysäiliöt Laukeelan pohjavesialueella huomattavan suuri osa öljysäiliöistä on sisäsäiliöitä. Muovisia säiliöitä löytyi lähes yhtä paljon kuin teräksisiä. Tarkastusvelvoitteen noudattamisessa kansa jakautui selvästi kahtia. Puolet kiinteistön 21 Näytä lisää
Tampereen kaupunki Teija Mäkinen Aakkulan pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti Ympäristövalvonnan julkaisuja 3/2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 1.1 Tavoite... 3 1.2 Säädökset... Lisätiedot Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia
SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon Lisätiedot Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA
HAKIJA Sastamalan kaupunki PL 23 38201 SASTAMALA KIINTEISTÖ Sastamalan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 790-1-27-12 osoitteessa Lapinmäenkatu 38200 SASTAMALA Kiinteistön omistaa Kiinteistö Oy Pohjolan Lisätiedot Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen
Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa Lisätiedot Turvallinen Pirkanmaa
LÄMPIMÄT KIITOKSET TIIMILÄISILLE: JOHANNA ALAKERTTULA (Pirkanmaan ELY) SATU HONKANEN (Pirkanmaan ELY) HANNU KONONEN (Tukes) TARJA RIITAMAA (Kangasalan kunta) TINA SAMMI (Öljy- ja biopolttoaine ry) SARI Lisätiedot Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu
HAKIJA Akaan kaupunki PL 34 37801 AKAA KIINTEISTÖ Akaan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 20-444-1-90 osoitteessa Kirkkokatu 14, 37830 AKAA Kiinteistön omistaa Viialan VPK VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki Lisätiedot Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A TAMPERE
HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa Åkerlundinkatu 11 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Lempäälän kunnassa kiinteistörekisteritunnus 418-425-17-6 osoitteessa Pirkkalantie 1, 37550 LEMPÄÄLÄ. Kiinteistön omistaa Kiinteistö Lisätiedot Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27
HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE Lisätiedot PIENTALOJEN OMAVALVONTA
Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjeiden mukaisesti on velvoittavaa. Pelastuslaitos Lisätiedot Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta Asetus öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjunnasta
Eri viranomaisten ja asianosaisten roolit ja toimenpiteet öljyvahingoissa. Öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muutokset. Timo Heino Uudenmaan ympäristökeskus 1 Säädökset ja ohjeet Laki maa-alueilla Lisätiedot JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy
GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät Lisätiedot Kari Pyötsiä LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S
Kari Pyötsiä 4.10.2005 Pilaantuneet maa-alueet LAMMIN PÄIVÄT 2005 P I R K A N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Pilaantuneet maa-alueet SAMASE-projekti alkoi 1980-90 luvun taitteessa. Projektissa saastuneeksi Lisätiedot Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Finnentie 1 Kangasala
HAKIJA Ruokakesko Oy Satamakatu 3 00016 KESKO KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-454-2-449 osoitteessa Finnentie 1 Kangasala VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA Lisätiedot Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus
HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE Lisätiedot Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä
1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: Lisätiedot 28.5.2013, ilmoitusta on täydennetty 17.6.2013
HAKIJA Elenia Oy PL 2 33901 TAMPERE KIINTEISTÖ Urjalan kunnassa kiinteistörekisteritunnukset 887-409-29-0 ja 887-409-2-71 osoitteessa Ratapihantie 18, 31700 Urjala As Kiinteistön 887-409-29-0 omistaa Elenia Lisätiedot Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA
HAKIJA Rakennusliike Lapti Mannerheimintie 107 00280 HELSINKI KIINTEISTÖ Kangasalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 211-462-7-61 osoitteessa Tykkitie, 36240 KANGASALA VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki Lisätiedot Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie
HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE Lisätiedot Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.
Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI Lisätiedot KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Sahatie, 35700 Vilppula
HAKIJA Metsäliitto Osuuskunta Metsä Wood Vilppulan saha Sahatie 35700 Vilppula KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupunki, kiinteistörekisteritunnukset 508-401-3-259, 508-401-3-305, 508-401-3-337, osoitteessa Lisätiedot Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu,
HAKIJA Ikaalisten kaupunki, Tekniset palvelut Kolmen Airon katu 3 39500 IKAALINEN KIINTEISTÖ Ikaalisten kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 143-1-13-4 osoitteessa Pärkonkatu, Ikaalinen VIREILLETULOPERUSTE Lisätiedot KALKKIA MAAN STABILOINTIIN
KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena Lisätiedot Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere
HAKIJA Asunto Oy Tampereen Kalevan Elias Aleksis Kivenkatu 26 33200 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-119-832-7 osoitteessa Sammonkatu 44 33530 Tampere Kiinteistön Lisätiedot Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE
HAKIJA VVO Kodit Oy PL 40 00301 HELSINKI KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-102-11-6 osoitteessa Satakunnankatu 21, TAMPERE VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA Lisätiedot Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten
Kaivetut PIMAt mitä, missä ja miten Satu Jaakkonen, SYKE MUTKU-päivät 11.-12.3.2009 Hämeenlinna Taustaa Suomessa kunnostetaan nykyisin vuosittain kolmisensataa pilaantunutta maa-aluetta Yhteensä pilaantuneita Lisätiedot KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN. 2 LUKU: Jätevedet
KIRKKONUMMEN KUNTA Dnro 606/2012 KIRKKONUMMEN KUNNAN YMPA RISTO NSUOJELUMA A RA YKSET 2 LUKU: Jätevedet Sisällys 2. LUKU: JÄTEVEDET... 3 3 Jätevesien käsittely viemäriverkoston ulkopuolella... 3 1. Jätevesien Lisätiedot Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus
1 HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET LUONNOS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista Lisätiedot Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula
HAKIJA Metsä Board Oyj PL 20 02020 METSÄ KIINTEISTÖ Mänttä-Vilppulan kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 508-405-9-472 osoitteessa Uittosalmentie Mänttä-Vilppula VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki Lisätiedot MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ
MH-KIVI OY SIIKAKANKAAN SORA-ALUE RUOVESI SUUNNITELMA POHJAVEDEN SUOJAAMISEKSI TANKKAUS- JA MURSKAUSTOIMINTOJEN YHTEYDESSÄ 15.1.2016 1 (5) YLEISTÄ Suunnitelma on laadittu MH-Kivi Oy:n tiloille 702-416-1-194 Lisätiedot Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa
Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille Lisätiedot Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus
LIITTEET LIITE 1 1/6 Ekokem-Palvelu Oy Peräkorven teollisuusjätteen käsittelykeskus Jätteiden käsittelyyn liittyvien toimintojen kuvaus Seuraavassa jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot on kuvattu niiden Lisätiedot Kaivannaisjätesuunnitelma
Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3 Lisätiedot PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä
sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely Lisätiedot ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika Lisätiedot Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset
Pohjavesialueita koskevan lainsäädännön uudistukset Kaavoituksen ajankohtaispäivä 14.6.2016 Ylitarkastaja Maria Mäkinen Varsinais-Suomen ELY-keskus 13.6.2016 Kartoituksen vaihe Tärkeät pohjavesialueet Lisätiedot Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan. MUTKU Jukka Tengvall
Vuosaaren sataman melumäki, Pilaantuneen maan hyötykäyttö MUTKU 12.3.2009 Jukka Tengvall MELUMÄKI MELUMÄEN SIJAINTI 2 Vuosaaren sataman melumäki J. Tengvall 12.3.2009 3 Taustaa Vuosaaren satama-alueen Lisätiedot Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje
Sähkö- ja telejohdot ja maantiet ohje 8.7.2015 Kaapeleiden sijoittaminen jyrkkäluiskaisen tien varressa Pirkanmaan ELY-keskus 8.12.2015 Jyrkkäluiskaisella tiellä kaapelipaikat voidaan täyttää seuraavasti: Lisätiedot Kuljetussäiliön räjähdys
Muistio 1 (5) 24.5.2012 Kuljetussäiliön räjähdys 13.10.2011 Yleistä Paineella tyhjennettävä ja täytettävä kuljetussäiliö repesi tyhjennyksen yhteydessä 13.10.2011. Turvallisuus- ja (Tukes) sai tiedon räjähdyksestä Lisätiedot Maatilan pelastussuunnitelma
Vaaratilanteiden arviointi on suoritettu (pvm) / / Säädös tai muu peruste Palavien nesteiden varastointi - Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 - KTM päätös Lisätiedot Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu LAPPEENRANTA Drno 114/ /2016
1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta RAUETTAMISESTA Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Drno 114/11.01.00.00/2016 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2016 Lisätiedot Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö
Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset Lisätiedot KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT
1 (5) KAIVU- JA LOUHINTATOIMENPITEIDEN SUORITTAMINEN SEKÄ KAADETTAVAT PUUT 1. Yleistä Tällä ohjeella pyritään selventämään kaivettavien ja louhittavien massojen sekä kaadettavien puiden osalta vuokraehtoja Lisätiedot Pilaantuneen alueen puhdistamista koskeva ympäristönsuojelulain 78 :n mukainen ilmoitus.
K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Kainuun ympäristökeskus PÄÄTÖS PL 115 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2008 87101 Kajaani Dnro KAI-2007-Y-147 puh. 08-61631 ASIA Pilaantuneen alueen puhdistamista Lisätiedot Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi
Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita. Lisätiedot Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE
Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin Lisätiedot Flamco. Flamcovent. Assenus- ja käyttöohje. Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet. 4-24-189/A/2002, Flamco 18503871
Flamcovent Mikrokuplia poistavat Flamcovent-ilmanerottimet 4-24-189//2002, Flamco 18503871 SF ssenus- ja käyttöohje sennus- ja käyttöohje Tekniset tiedot Suurin käyttöpaine Korkein käyttölämpötila : 10 Lisätiedot Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia
Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia Pohjavesi on juomavettämme Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Se on vettä, joka täyttää avoimen huokostilan maaperässä Lisätiedot Euran pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset
KUULUTUS VARELY/3648/2016 13.2.2017 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut Euran kunnan pohjavesialueiden luokitukset vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä Lisätiedot Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, Vöyri
VÖYRIN KUNTA Jätevesijärjestelmä Rakennus- ja ympäristölautakunta Vöyrintie 18, 66600 Vöyri selvitys olemassa olevasta järjestelmästä jätevesijärjestelmän uusiminen uusi jätevesijärjestelmä rakennusluvan Lisätiedot OHJE JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA. Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista?
JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTON ULKOPUOLELLA Miksi jätevesien käsittely vaatii tehostamista? Haja-asutusalueiden jätevesien vaikutus kohdistuu pääosin lähiympäristöön. Maahan johdetut jätevedet voivat Lisätiedot ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN
Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin, Lisätiedot MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä
1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä Lisätiedot TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Åminnen ja Kurtinmalmin asemakaava-alueet) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT
TÄRKEÄÄ TIETOA KURTTILAN TONTEISTA (Åminnen ja Kurtinmalmin asemakaava-alueet) ASEMAKAAVA- JA KANTAKARTAT ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET Asemakaavamääräykset ovat erillisinä liitteinä. Korttelin 45085 tontit 12 Lisätiedot Liv/ Meri osastopäällikkö , Työlautan ja asiakasveneiden säilytys. Helsingin kaupungin liikuntalautakunta Vuokralainen
1 (5) ALLMARINE OY:N KANSSA ISO-SARVASTOSSA SIJAITSEVASTA MAA-ALUEESTA Sopimuksen numero HEL 2016-011915 Kaupungin päätös Liv/ Meri osastopäällikkö, Vuokra-alueen käyttötarkoitus Työlautan ja asiakasveneiden Lisätiedot Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta
TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja Lisätiedot Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Aihtiantie 14, ORIVESI
HAKIJA Oy Shell Ab PL 16 01301 VANTAA KIINTEISTÖ Oriveden kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 562-413-69-4 osoitteessa Aihtiantie 14, 35300 ORIVESI VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA Lisätiedot F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA
ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu Lisätiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE (direktiivin 2001/58/EC mukainen)
1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTETIEDOT Kauppanimi Tuotteen käyttö Käyttöalue ja käyttötapa Yrityksen tiedot K AGRO TOPSO Lypsäjän käsien hygieniaan Lisätiedot SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE
SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin Lisätiedot KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE
PENTTI PAUKKONEN VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS KEHÄVALU OY Mattilanmäki 24 TAMPERE Työ nro 82102448 23.10.2002 VALUHIEKAN HAITTA-AINETUTKIMUS Kehävalu Oy 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2 2. TUTKIMUSKOHDE 2 2.1 Lisätiedot Tietoja MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO
1 MYYTÄVÄ KOHDE: MARIANKATU 20, SALO Sijainti kartalla ja kiinteistön karttaote Tietoja Kiinteistötunnus 734-3-17-2 Kiinteistön pinta-ala 15.227 m2 Tehokkuus e=1,5 Rakennuksen kerrosala noin 5.700 m2 Kiinteistövero Lisätiedot YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen
YMPÄRISTÖASIAA KIINTEISTÖNHOIDOSSA Kiinteistönhoidon ympäristöpäivä 15.11.2016 Ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET JA KIINTEISTÖNHOITO 11 Ajoneuvojen, koneiden, veneiden Lisätiedot AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS
AS OY UNTO TURVALLISUUSTARKASTUS TARKASTETTAVA KIINTEISTÖ Kiinteistön postiosoite Agricolankatu 13 / Kaarlenkatu 1 Kaupunki Helsinki Kaupunginosa Kallio Kiinteistössä tarkastettuja rakennuksia 1 Tämä tarkastusraportti Lisätiedot Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari
Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu Lisätiedot Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet
Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan Lisätiedot Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia maatalous
Pohjavesien pilaantumisella voi olla vakavia seurauksia maatalous Pohjavesi on juomavettämme Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Se on vettä, joka täyttää avoimen huokostilan Lisätiedot Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto
Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan Lisätiedot Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista ja biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto Kuntien ympäristösuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Tommi Kaartinen, VTT 2 Taustaa Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista voimaan Lisätiedot LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖIDEN RISKIENHALLINTA SUOMESSA
LÄMMITYSÖLJYSÄILIÖIDEN RISKIENHALLINTA SUOMESSA Case: TANKKI-öljysäiliöriskihankkeen sähköinen riskienhallintatyökalu LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristötekniikka Lisätiedot Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (14) Kiinteistölautakunta To/
Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (14) 9 Venealanyrittäjille vuokrattujen teollisuustonttien ja määräalojen vuokrasopimusten muuttaminen (Lauttasaari, tontit 31129/10, 4, 3, 2 ja 8, määräala tilasta Lisätiedot PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE
PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon Lisätiedot Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.
Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä Lisätiedot Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus
Syöttöveden kaasunpoisto ja lauhteenpuhdistus Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 11.2.2016 1 Sisältö Syöttöveden kaasunpoisto Kaasunpoistolaitteistot Lauhteenpuhdistuksen edut Mekaaninen lauhteenpuhdistus Kemiallinen Lisätiedot Hapetuksen tarkoitus purkamaan pohjalle kertyneitä orgaanisen aineksen ylijäämiä
Hapetuksen tarkoitus Hapettamiselle voidaan asettaa joko lyhytaikainen tai pitkäaikainen tavoite: joko annetaan kaloille talvisin mahdollisuus selviytyä pahimman yli tai sitten pyritään hillitsemään järven Lisätiedot Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa
Pilaantuneiden kohteiden hallinnointi Turussa Fredrik Klingstedt 29.3.2012 Toimivalta maaperän puhdistamisessa Pilaantuneen maaperän puhdistamisen viranomaistehtävistä Turussa vastaa Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto Lisätiedot Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon alue)
HAKIJA Tampereen Vesi Liikelaitos Viinikankatu 42 33800 Tampere KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-122-513-3 osoitteessa Hatanpäänkatu 2 (Viinikanlahden jätevedenpuhdistamon Lisätiedot Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä
Pohjavesialueet tarkistetaan ja luokitellaan uudelleen vuoden 2019 loppuun mennessä Kuntapäivä 30.10.2016 Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Heidi Rautanen 30.11.2016 Pohjavesialueiden määrittäminen ja luokittelu Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan Lisätiedot ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET
ELÄINSUOJELUTARKASTUS HEVOSET Tarkastuspäivämäärä Virkatoimitunnus Tarkastuksen tekijä Virka-asema Puhelinnumero Kunta Aluehallintovirasto Eläinten omistaja/ haltija Osoite Puhelinnumero Tarkastuksessa Lisätiedot TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE
SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN Lisätiedot KIMMO JÄRVINEN HYÖTYKÄYTTÖ- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI HELSINGISSÄ
KIMMO JÄRVINEN HYÖTYKÄYTTÖ- ESIMERKKINÄ JÄTKÄSAARI HELSINGISSÄ Mutku-päivät 25.3.2015, Lahti SISÄLTÖ Jätkäsaaren historiaa Hyötykäytettäviä materiaaleja Pilaantuneet maat Haitta-ainepitoiset sedimenti Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle
1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä Lisätiedot SENAATTI-KIINTEISTÖT LAHDEN VARIKKO RAKENNETTAVUUSSEL- VITYS
IISI mini Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet SUOMI 2012.1 1 GLOBAL INNOVATION OY, AUTOMAATIOTIE 1 90460 Oulunsalo. www.go-gin.com IISI Mini -harmaavesisuodattimet IISI mini soveltuu kesämökkien tai loma-asuntojen Lisätiedot Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa. Marja Lehto, MTT
Kestävästi Kiertoon - seminaari Lääkeainejäämät biokaasulaitosten lopputuotteissa Marja Lehto, MTT Orgaaniset haitta-aineet aineet Termillä tarkoitetaan erityyppisiä orgaanisia aineita, joilla on jokin Lisätiedot SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS. Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue. Vihiluodontie 590. Kempele
SANKARIHAUTA- ALUEEN KORJAUSTYÖSELITYS Kempeleen Seurakunta, Sankarihauta-alue Vihiluodontie 590 Kempele ISS Proko Oy KIRKONMÄENHANKKEET SANKARIHAUTA-ALUE Tavoitteet... 1 Toimeksianto... 2 1. Kohteen perustiedot...2 Lisätiedot Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje
Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket. Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7
KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.01.2014 1 VL 5. Luku (Ojitus) 3 Ojituksen luvanvaraisuus Ojituksella sekä ojan käyttämisellä Lisätiedot MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus
MATTI-tietojärjestelmä ja PIMA-kunnostukset tilastokatsaus Mutku ry 21.3.2013 Outi Pyy, Suomen ympäristökeskus Käsiteltävät aiheet Maaperän tilan tietojärjestelmä Tietojärjestelmän kohteet Alueiden kunnostaminen Lisätiedot Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta
1(8) PÄÄTÖS Dnro KASELY/131/07.00/2014 Kaakkois-Suomi 13.6.2014 Annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 78 :n mukaisesta pilaantuneen maan puhdistamista koskevasta ilmoituksesta Lisätiedot Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta.
Häme Ympäristö ja luonnonvarat PÄÄTÖS PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISESTA Dnro HAMELY/962/07.00/2010 YLO/222/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2010 ASIA Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamista Lisätiedot KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 410621,410623,410625,410629,410681,410683,3101445 Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1
Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat Lisätiedot TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.
TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää, Lisätiedot PÄÄTÖS. Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta
PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 1.8.2008 Dnro PPO 2008 Y 255 114 ASIA Päätös pilaantuneen maa alueen puhdistamista koskevan ympäristönsuojelulain 78 :n mukaisen ilmoituksen johdosta TOIMINNANHARJOITTAJA Lisätiedot TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI
Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille, Lisätiedot Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje