Source: http://interlogic.sk/index.php/o-nas/legislativa
Timestamp: 2020-08-15 07:37:23+00:00
Document Index: 7267830

Matched Legal Cases: ['§ 9', '§ 22', '§22', '§18', '§ 13', '§ 13', '§ 16', '§4', '§5', '§6', 'čl. 514', 'čl. 514', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 6']

Základé legislatívne predpisy pre OPaOS
Pre lepšie zorientovanie v problematike odborných prehliadok a odborných skúšok "OPaOS" (Revízií) Vám prinášame prehlad základných predpisov.
Revíziou a následne revíznou správou (správou o odbornej prehliadke a odbornej skúške) sa zisťuje a potvrdzuje stav posudzovaného elektrického zariadenia z hľadiska bezpečnosti. Požiadavky bezpečnosti sa považujú za splnené, ak elektrické zariadenie zodpovedá z hľadiska bezpečnosti príslušným ustanoveniam noriem.
Oprávneným záujmom pri výkone odborných prehliadok a odborných skúšok je zaistenie bezpečnosť, zdravia, ochrany života a majetku osôb alebo priaznivého životného prostredia.
(1) Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať
a) stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení; na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu tohto stavu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení
Legislatívne predpisy pre OPaOS
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 9, ods. 1
(1) Stav bezpečnosti technického zariadenia sa kontroluje
d) revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa §22 až 24,
f) inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa §18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie.
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 13, ods. 1
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 13a
Revíziou elektrického ručného náradia a revíziou elektrického spotrebiča sa kontroluje stav bezpečnosti elektrického ručného náradia a stav bezpečnosti elektrického spotrebiča počas používania.
Rozsah revízie a lehoty revízie elektrického ručného náradia a elektrického spotrebiča počas používania upravujú slovenské technické normy STN 33 1600: 1996 a STN 33 1610:2002.
Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. § 16
a) vykonávať odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
e) údaje o vykonanom meraní a vyskúšaní vyhradeného technického zariadenia vrátane výrobného čísla alebo evidenčného čísla použitého meracieho prístroja,
Podklady pre výkon revízie elektrického zariadenia
- dokumentácia skutočného vyhotovenia elektrického zariadenia
dodávateľ/zhotoviteľ elektrického zariadenia má podľa §4 zákona 124/2006 Z.z. povinnosť dodať konštrukčnú dokumentáciu (projekt) k elektroinštalácii: §5 a §6 vyhl. 508/2009 Z. z.
- protokol o určení vonkajších vplyvov
- východiskové revízie častí elektrického zariadenia
- vyhlásenia o zhode od použitých výrobkov a materiálov
- protokoly o kusovej skúške rozvádzačov
- doklady stanovené predpismi na príslušné zariadenia
Súčasti PD na ochranu pred bleskom podľa STN EN 62305
- manažérstvo (analýza) rizika
- vyšetrenie priestoru stavby na zóny LPZ
- oteplenie, mechanická pevnosť, vplyv vetra, korózia
- výpočet dostatočnej vzdialenosti „s“
- detaily použitia jednotlivých prvkov
Prehliadka elektrického zariadenia
- spôsob ochrany pred zásahom, resp. úrazom elektrickým prúdom (IEC 60364-4-41)
- použitie protipožiarnych zábran a iných iných opatrení proti šíreniu požiaru a ochrany pred účinkami tepla (IEC 60364-4-42, IEC 60364-5-52:2009, kap. 527)
- výber vodičov podľa prúdovej zaťažiteľnosti (IEC 60364-4-43, IEC 60364-5-52:2009, kap. 523) a úbytku napätia (STN 33 2000-5-52)
- výber, nastavenie, selektivitu a koordináciu ochranných prístrojov a monit. zariadení (IEC 60364-5-53:2001, kap. 536) NP3 – STN 33 2000-5-53:2017, kap. 536
- výber, umiestnenie a inštalovanie vhodných prístrojov na ochranu pred prepätím (SPD) (IEC 60364-5-53:2001 a IEC 60364-5-53:2001/AMD2:2015, kap. 534 NP4 - STN 33 2000-5-534:2017, kap. 534
- výber umiestnenie a inštalovanie prístrojov na bezpečné odpínanie a spínanie (IEC 60364-5-53:2001, kap. 536) NP5 - STN 33 2000-5-537, kap. 537)
- výber zariadení a ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy, vrátane mechanického namáhania (IEC 60364-5-51:2005, 512.2 a IEC60364-5-52:2009, kap. 522)
- označenie neutrálnych a ochranných vodičov (IEC 60364-5- 51:2005, čl. 514.3)
- použitie schém, výstražných nápisov alebo podobných informácií (IEC 60364-5-51:2005, čl. 514.5)
- označenie obvodov, nadprúdových ochranných prístrojov, spínačov, svoriek... (IEC 60364-5-51:2005, kap. 514)
- primeranosť ukončení a pripojení káblov a vodičov (IEC 60364-5-52:2009, kap. 526)
- výber a inštalovanie uzemňovacích sústav, ochranných vodičov a ich prípojov (IEC 60364-5-54)
- prístupnosť zariadení z hľadiska ľahkého ovládania, identifikácie a údržby (IEC 60364-5-51:2005, kap. 513 a 514)
- opatrenia pred elektromagnetickým rušením (IEC 60364-4-44:2007, kap. 444)
- pripojenie neživých častí na uzemňovaciu sústavu (IEC 60364-4-41:2005, kap. 411)
- výber a stavba elektrických rozvodov (IEC 60364-5-52:2009, kap. 521 a 522)
- pre prostredia s nebezpečenstvom výbuchu postupujeme aj podľa STN EN 60079-17 a STN EN 60079-19
- pri vn a vvn postupujeme aj podľa STN EN 61936-1
Skúšanie a meranie (STN 33 2000-6)
Realizácia opatrení v elektrickej inštalácií, pomocou ktorých sa preukazuje jej spôsobilosť.
Zahŕňa zisťovanie hodnôt, ktoré sa nedajú určiť prehliadkou vhodnými meracími prístrojmi.
- spojitosť vodičov (čl. 6.4.3.2)
- izolačný odpor (čl. 6.4.3.3)
- ochrana SELV, PELV, elektrickým oddelením (čl. 6.4.3.4)
- odpor / impedancia podlahy a stien (čl. 6.4.3.5)
- polarita (čl. 6.4.3.6)
- samočinné odpojenie napájania (čl. 6.4.3.7)
- doplnková ochrana (čl. 6.4.3.8)
- sled fáz (čl. 6.4.3.9)
- funkčné skúšky (čl. 6.4.3.10)
- úbytok napätia (čl. 6.41.3.11)
Lehoty na vykonávanie revízií
- STN 33 1500
- STN 33 2000-5-51
- STN EN 62305-3
- vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.
Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme. Niečo sa pokazilo, skúste správu poslať neskôr prosím.