Source: http://docplayer.it/95084-Estintori-portatili-grafica-e-stampa-a-cura-del-servizio-documentazione-e-relazioni-pubbliche-del-dipartimento-dei-vigili-del-fuoco-roma.html
Timestamp: 2017-05-23 05:08:38+00:00
Document Index: 182125172

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art. 5', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 1', 'arte 4', 'art.5', 'art.01004']

ESTINTORI PORTATILI. Grafica e stampa a cura del Servizio Documentazione e Relazioni Pubbliche del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Roma - PDF
Download "ESTINTORI PORTATILI. Grafica e stampa a cura del Servizio Documentazione e Relazioni Pubbliche del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Roma"
1 Grafica e stampa a cura del Servizio Documentazione e Relazioni Pubbliche del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Roma ESTINTORI PORTATILI PROTEZIONE ATTIVA ALL INCENDIO 2 MANUALE PER L USO DEGLI ESTINTORI D.M. 7/01/05 NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE DI ESTINTORI PORTATILI D INCENDIO a cura di Gennaro Bozza2 3 4 ESTINTORI PORTATILI PROTEZIONE ATTIVA ALL INCENDIO 2 MANUALE PER L USO DEGLI ESTINTORI D.M. 7/01/05 NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE DI ESTINTORI PORTATILI D INCENDIO a cura di Gennaro Bozza5 PRESENTAZIONE GLI ESTINTORI costituiscono il primo mezzo antincendio concepito per l estinzione del principio d incendio. Utilizzati da sempre dai vigili del fuoco sono sempre più spesso installati nei luoghi di lavoro e nelle aziende soggetti ai controlli e alle verifiche di prevenzione incendi. L estintore è un mezzo di semplice utilizzo ma per ottenere le migliori prestazioni occorre che l operatore conosca le caratteristiche, la tecnica, e i limiti d impiego derivanti dall agente estinguente in esso contenuto. La stesura di questo documento si è resa necessaria a seguito della pubblicazione del D.M. 7/01/05 (norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d incendio) con il quale viene abrogato il (D.M. 20/12/82). Le novità più importanti introdotte dalla nuova normativa sono: la valutazione delle caratteristiche tecniche, la prestazione, la classificazione che si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN3-7:2004; il rilascio dell omologazione; il libretto d uso e manutenzione. Il manuale predisposto dal C.R. Gennaro Bozza da anni impegnato nell attività di studio, ricerca e sperimentazione nel settore degli estintori vuole essere uno strumento sintetico e didattico ad uso del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per chi svolge attività di formazione nel settore della sicurezza antincendio. Il dirigente Dott. Ing. Maurizio D Addato Una speciale menzione va rivolta al personale del Servizio Documentazione e Relazioni Pubbliche che ha provveduto, con le sue maestranze, alla rielaborazione grafica, impaginazione e stampa del manuale.6 L INCENDIO7 8 L INCENDIO può essere definito come la rapida ossidazione di materia combustibile con notevole sviluppo di fiamma, calore, fumo e gas caldi. Si tratta in pratica di una combustione in atmosfera di ossigeno in genere quello contenuto nell aria. Nell evoluzione dell incendio si possono individuare quattro fasi caratteristiche quali: FASE INIZIALE - la sua durata dipende diversi fattori quali: Infiammabilità del combustibile, legata alla natura del combustibile che può essere solido, liquido, gassoso. Propagazione della fiamma - dipende anch essa dalla natura del combustibile, (legno, lenta; liquido, veloce) ma anche dalla sua disposizione. Distribuzione del combustibile nell ambiente. Geometria e volume dell ambiente - questa caratteristica aumenta o diminuisce la velocità di propagazione delle fiamme e del calore. ESTENSIONE - questa fase è caratterizzata da: ridotta visibilità a causa dei prodotti della combustione; produzione di gas tossici e corrosivi; aumento della velocità di combustione; aumento dell energia e della temperatura di irraggiamento. Può essere influenzata da: effetti camino e azioni dovute alla ventilazione naturale, forzata; azioni meccaniche. 7 9 L INCENDIO GENERALIZZATO - (flash over) caratterizzato principalmente da: brusco aumento della temperatura; aumento della velocità di combustione; aumento dell emissione di fumi e gas; autoaccensione di tutti i materiali combustibili. ESTINZIONE: raggiunta l accensione completa dei materiali combustibili presenti nell incendio il fenomeno comincia a rallentare e la temperatura comincia a decrescere fino all estinzione dell incendio. 810 LA COMBUSTIONE11 12 LA COMBUSTIONE è una reazione chimica fra due sostanze con sviluppo di fiamme ed energia. Per ottenere una combustione devono essere presenti almeno tre elementi: comburente(0 2 ) combustibile (legno, benzina, alcool,ecc) calore (temperatura di accensione). Le SOSTANZE COMBUSTIBILI possono essere : solide (carbone, legno, carta,tessuto, pelle); liquide (petrolio, benzina, alcool, oli,cera, paraffina); gassose (metano, acetilene, idrogeno). 1113 14 L INNESCO15 16 L INNESCO è l elemento che avvia la reazione di combustione e può essere costituito da sorgenti diverse di calore e di diversa natura e origine. TEMPERA- TURA DI INFIAMMABILITÀ, è definita la temperatura minima da raggiungere affinché la miscela combustibile-comburente, per mezzo di un innesco inizia il processo di combustione. 1517 CAUSE D INCENDIO Le cause d incendio vengono classificate come segue: naturali; accidentali; colpose; dolose. Cause accidentali Un corto circuito, un motore che si surriscalda, le scintille causate da uno strumento di lavoro possono a volte costituire l inizio di un focolaio. gli incendi derivanti da tali condizioni si dicono accidentali. Cause colpose La più frequente è la cicca di sigaretta o il cerino gettati ai bordi delle strade, altre cause sono i fuochi accesi nei boschi nello svolgimento di gite. Cause dolose L accensione di erbe secche che comunque con l aiuto di correnti d aria possono rilasciare corpi incandescenti che spesso causano altri focolai. Incendi provocati per liberare il territorio da piante al fine di ottenere eventuali nulla osta per costruire e urbanizzare le zone destinate a pascolo o a riserva. Incendi provocati per astio verso altri contadini o proprietari terrieri. PRINCIPALI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE Anidride carbonica: è un gas prodotto dalla combustione che a concentrazioni massima del 10% è asfissiante risultando letale se respirata più di qualche minuto. 1618 Ossido di carbonio: è un gas tossico che si sviluppa durante la combustione, in ambienti chiusi una concentrazione dell 1% è sufficiente a procurare svenimento e la morte dopo qualche minuto. Il gas si combina col sangue formando la carbossiemoglobina che altera il meccanismo di trasporto dell ossigeno ai tessuti da parte del sangue, causando conseguentemente perdita di coscienza e/o collasso. Vapore acqueo. Composti intermedi gassosi: si sviluppano per decomposizione di sostanze organiche e possono anche essere tossici. Fumo: sospensione di particelle solide (catrami o particelle di carbonio) e/o liquide,( vapore d acqua), presenti nei gas derivanti dalla combustione. Fosgene: gas altamente tossico, è presente in tutti gli incendi dove vi sono materiali che contengono cloro, la presenza di tale gas è da temere particolarmente, si consiglia l uso di autoprotettori negli incendi in luoghi chiusi. 1719 20 CLASSIFICAZIONE DEI FUOCHI21 22 CLASSE DI FUOCO A Fuochi da materiali solidi: legname, carta, carbone, tessuti, trucioli, pelli, materiali che lasciano braci. CLASSE DI FUOCO B Fuochi da liquidi o solidi liquefatti: benzine, oli, vernici, lacche, alcoli, etere, xiluolo, toluolo, ecc. I liquidi infiammabili si dividono in tre categorie a secondo del loro punto di infiammabilità: CAT. A: liquidi infiammabili con punto di infiammabilità inferiore a 21 C. CAT. B: liquidi infiammabili con punto di infiammabilità minore di 65 C. CAT. C: liquidi infiammabili con punto di infiammabilità compreso tra 65 C e 125 C. Definizione punto di infiammabilità: è detto punto di infiammabilità o temperatura di infiammabilità, la temperatura più bassa alla quale un liquido emette vapori in quantità tale che miscelati con l ariapossono incendiarsi in presenza di un innesco. 21 23 CLASSE DI FUOCO C Fuochi di gas: idrogeno, butano, propano, ecc. N.B. i gas possono definirsi leggeri se hanno una densità minore di 0,8 rispetto all aria e stratificano verso l alto. Se invece hanno una densità maggiore di 0,8 (gas pesanti) stratificano verso il basso. CLASSE DI FUOCO D Fuochi da metalli: sodio, potassio, alluminio, litio, ecc. Gli estintori portatili non sono certificati per l estinzione di focolai di classe D, ma per particolari attività che utilizzano prodotti quali: il manganese e l alluminio (quest ultimo solo se in polvere fine), i metalli alcalini quali sodio, potassio e litio, sono previsti estintori a polvere, dichiarati dal costruttore idonei all utilizzo sulla classe D, contenenti percentuali intorno al 90% di cloruro di sodio e/o potassio, il restante e composto da fluidificanti e repellenti all umidità. L idoneità degli estintori all uso su incendi di classe D non rientra nel campo di applicazione della norma EN3/7:2004, in quanto per caratteristiche chimiche, forma e consistenza del metallo non è possibile definire un incendio rappresentativo ai fini delle prove di certificazione. 2224 LE SOSTANZE ESTINGUENTI25 26 LE SOSTANZE ESTINGUENTI sono sostanze chimiche e naturali che attraverso vari meccanismi, provocano l estinzione del fuoco. I meccanismi per cui avviene l estinzione possono essere riassunti in: separazione fra materiale combustibile non incendiato da quello interessato dal fuoco; soffocamento con l inibizione del contatto del comburente (ossigeno contenuto nell aria) con il combustibile; raffreddamento con la riduzione della temperatura del materiale combustibile al di sotto di quella di accensione; inibizione chimica con l arresto delle reazioni che si verificano durante la combustione. Intervenendo sulla catalisi negativa con l arresto dei radicali liberi della combustione e con il conseguente blocco della propagazione delle fiamme. Le principali e più conosciute sostanze estinguenti sono: l acqua: è la sostanza estinguente più comune e diffusa (anche per il suo basso costo). Esercita un azione di raffreddamento separazione e soffocamento. Risulta molto efficace sui fuochi di classe A (incendi di legname, di carta, di bosco, di sterpaglie ecc.), può essere usata su fuochi di classe B solo quando il combustibile ha una densità maggiore dell acqua. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco utilizza principalmente l acqua per estinguere gli incendi. Nei vari Comandi e nei Distaccamenti presenti sul territorio nazionale sono conservate le piante della dislocazione degli idranti sul territorio per rifornimenti in soccorso, gli stessi vanno periodicamente controllati e manutentati. L uso dell acqua nell estinzione di alcuni incendi anche di classe A deve essere adeguato al tipo di incendio e limitato all estinzione e all eventuale procedura di smassamento dei materiali per eliminare focolai nascosti nelle braci. 2527 L acqua in quanto buon conduttore elettrico non deve essere usata per spegnere incendi di apparecchiature elettriche sotto tensione, è controindicata nei fuochi da metalli e da polveri particolarmente reattive perché potrebbe dare origine a reazioni pericolosi. La schiuma: è costituita da una miscela di acqua, liquido schiumogeno e aria o altro gas inerte. Esercita un azione meccanica di separazione tra il combustibile e il comburente ossigeno presente nell aria, di raffreddamento (azione endogena) e di soffocamento. L uso della schiuma è indicato particolarmente per i focolari di classe B, principalmente per serbatoi contenenti liquidi infiammabile. L erogazione del prodotto ai fini dello spegnimento avviene per mezzo di particolari lance, in uso al Corpo Nazionale VVF. Sul mercato vi sono disponibili vari tipi di schiuma in funzione del prodotto che si vuole estinguere, del tipo di incendio e del tipo di intervento che si vuole attuare. Caratteristiche: di seguito si elencano le principali proprietà che devono essere considerate per valutare l idoneità di un determinato tipo di liquido schiumogeno: fluidità; resistenza alle alte temperature; resistenza all inquinamento da idrocarburi; resistenza ai vapori emessi dagli idrocarburi; buona aspirabilità anche a basse temperature; compatibilità con le polveri estinguenti. Altri requisiti determinanti sono: rapporto d espansione: dato dal rapporto quantitativo tra il volume di schiuma prodotto e il volume di soluzione schiumogena predefinita. In relazione al tipo di prodotto schiumogeno possono essere ottenuti diversi rapporti d espansione: bassa espansione: mediamente 10 lt. di schiuma con 1 lt. di soluzione schiumogena; media espansione: mediamente lt. di schiuma con 1 lt. di soluzione; 2628 alta espansione: si producono anche 1000 lt. di schiuma con 1 lt. Di soluzione. Tempo di drenaggio: è definito come il tempo impiegato da una coltre di schiuma di spessore noto per drenare una certa percentuale di soluzione (normalmente il 25%) Tra i liquidi schiumogeni in produzione, quelli normalmente utilizzati per gli interventi dal CNVVF sono: Proteinico - bassa e media espansione. Per incendi di notevole importanza di prodotti petroliferi e idrocarburi in genere. Sintetici - bassa, media e alta espansione. Per incendi di sostanze petrolifere e di sostanze polari poco volatili. Negli aeroporti può essere utilizzato per la preparazione di coltri durevoli di grande spessore per atterraggi d emergenza di aerei in difficoltà, nei casi in cui possono verificarsi perdite di carburante. Per alcoli - bassa espansione. Per incendi di sostanze polari ( solventi, ossigenati, ecc). Fluorosintetico - schiuma film-formig bassa e media espansione. Per abbattere incendi di prodotti petroliferi è quello più usato dal CNVVF. Fluoroproteinico o sigillante - bassa e media espansione. Per incendi petroliferi di gande estensione per il suo effetto rapido e potente. Universali - bassa espansione. Per incendi di alcoli e idrocarburi. Le polveri antincendio. Sono costituite da miscele di sostanze chimiche combinate insieme: bicarbonato di sodio o di potassio, solfato di ammonio fosfato monoammonico ect; sono inoltre presenti additivi per migliorare la scorrevolezza, l idrorepellenza, e per la compatibilità con le schiume. Le polveri si possono dividere in due categorie principali: POLIVALENTI, idonee per l estinzione di fuochi di classe A-B-C; BIVALENTI, polveri a base di bicarbonato di sodio o di potassio, specifiche per l estinzione di fuochi di classe B-C, Nello spegnimento di un incendio la polvere estinguente produce i seguenti effetti: 1. soffocamento; 2. raffreddamento; 3. schermatura ed ignifugazione delle parti incombuste. 2729 Le polveri antincendio risultano normalmente dielettriche, quindi utilizzabili su apparecchiature elettriche sotto tensione. La norma EN3-7:2004 prevede infatti che la prova dielettrica venga effettuata solo su estintori a base d acqua escludendo le altre tipologie. La finissima granulometria delle polveri ne sconsiglia l uso su impianti elettronici e su apparati digitali e C.E.D. in quanto le particelle potrebbero danneggiare i componenti. Gli idrocarburi alogenati. Sono molecole in cui atomi di idrogeno sono stati sostituiti da atomi di alogeni. Gli alogeni sono gli elementi appartenenti al VI gruppo del sistema periodico: fluoro, cloro, bromo, iodo e astato. Hanno differenti proprietà fisiche, in quanto si presentano in forma gassosa (fluoro, cloro), sia solida (iodio), sia liquida (bromo). Gli idrocarburi alogenati hanno avuto grande diffusione tra il 1970 e il 1990, per le loro caratteristiche di grande efficacia di spegnimento e assenza di residui. L azione degli idrocarburi alogenati, come agente estinguente, consiste nell interporsi all ossigeno nel naturale legame tra combustibile e comburente nella reazione di combustione, con conseguente spegnimento per sottrazione di ossigeno. Denominati commercialmente halon sono composti da un numero a quattro cifre rappresentante il numero di atomi, nell ordine di carbonio, fluoro, cloro, bromo. Messi al bando in tutto il mondo per la forte attività antagonista alla formazione dello strato di ozono stratosferico, a seguito dei protocolli di Montrèal (1987), Kyoto (1987) e Copenhagen (29/06/2005). Il nostro Paese in osservanza alle disposizioni Comunitarie ha regolamentato la dismissione e l impiego degli halons negli estintori e negli impianti antincendio con la legge 28 dicembre 1993 n 549. I prodotti che hanno sostituito gli halon negli estintori sono gli HCFC IDROCLOROFLUOROCARBURI e gli HCF IDROFUOROCARBURI. Questi prodotti agiscono chimicamente legandosi all ossigeno contenuto nell aria con conseguente estinzione dell incendio, rispetto agli Halon sono meno efficaci per tempo di estinzione e per quantità necessaria per un determinato volume. 2830 L uso di idroclorofluorocarburi è consentito in sostituzione degli halon solo in alcune applicazioni (indicazioni nell allegato 1 del Decreto 3 ottobre 2001 recupero, riciclo, rigenerazione e distruzione degli halon). Usi consentiti previsti nell allegato: 1. negli estintori a mano e nelle apparecchiature antincendio fisse per i motori per l uso a bordo degli aerei; 2. negli estintori indispensabili per la sicurezza delle persone e in quelli utilizzati dai vigili del fuoco, dai militari e dalla polizia. Comunque dal 31 Dicembre del 2008, sarà vietato l uso di idroclorofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori ai sensi dell art. 5 comma 3 del regolamento CEE 2037/2000. Sono ammessi come sostitutivi estinguenti di tipo clean agent con parametri di: OPDP - influenza sullo strato di ozono = 0; GWP - influenza sull effetto serra prossimo allo 0; ALT permanenza nell atmosfera nella quale è stato rilasciato prossimo allo 0. Gli HCFC e HCF sono indicati principalmente per la protezione di materiali e attrezzature in luoghi confinati (centri elaborazione dati, biblioteche, musei, apparecchiature elettroniche, etc.). L anidride carbonica (CO 2 ) è un gas intermedio cui si sfruttano le caratteristiche soffocanti. Si conserva in bombole sotto forma di miscela liquido-gassosa. Per liquefare l anidride carbonica è necessario portare il gas alla temperatura di 78 C; altrimenti si deve operare sulla pressione, tenendo presente che il CO 2 a 0 C liquefa con una pressione di 35 atm. La temperatura critica è di 31 C, al di sopra del quale non è più possibile ottenere la liquefazione del gas. Come già accennato l anidride carbonica è conservata in serbatoi e bombole per alta pressione, tenendo conto di un coefficiente di riempimento pari a 0,67 kg/dm 3. I serbatoi e le bombole sono assoggettati alla direttiva 97/23/CE concernente equipaggiamenti a pressione attuata in Italia con il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n 93. La sua azione di agente estinguente si sviluppa in raffreddamento e soffocamento o inibizione dell ossigeno. A causa della bassa conduttività elettrica è impiegata a protezione dei quadri elettrici sotto tensione. 2931 32 L ESTINTORE: USO E MANUTENZIONE33 34 L ESTINTORE: CENNI STORICI L estintore è molto probabilmente il mezzo antincendio che ha origini più antiche nel settore della protezione attiva rispetto a tutti gli altri. Nelle foto di seguito rappresentate si possono ammirare alcuni dei vecchi estintori ormai diventati pezzi da museo. Sono estintori realizzati nella prima metà del 1900 ed hanno ognuno come si potrà vedere particolari peculiarità: Apparecchio 1 33 35 Apparecchio 2 Apparecchio 3 Funzionamento dell apparecchio estintore n 1, contenente acqua e bicarbonato di soda, si otteneva nel seguente modo: si batteva il percussore per terra causando la rottura di una fiala contenente acido solforico alloggiata sotto il percussore all interno dell apparecchio. La reazione chimica che ne conseguiva dava luogo alla produzione di anidride carbonica che serviva da propellente per espellere il prodotto antincendio. Si teneva l estintore per il maniglione saldato sul corpo dello stesso e si dirigeva il getto alla base delle fiamme. Funzionamento apparecchio estintore n 2 Come si può notare l apparecchio è corredato di una pompetta posta sul lato superiore, di un manometro che indica la pressione raggiunta. L estintore è pressurizzato attraverso la pompetta che caricando aria all interno permetterà la fuoriuscita dell agente estinguente. 3436 Funzionamento apparecchio estintore n 3 Come si può notare dalla foto l estintore è provvisto di una bombolina esterna contenente CO 2 che viene attivata per l apertura attraverso un volantino. La pressione entra nell estintore e permette la fuoriuscita del relativo agente estinguente. Le particolarità costruttive di questi estintori mettono in evidenza sia la difficoltà di operatività quanto la mancanza di caratteristiche di sicurezza indubbiamente presenti nelle attuali normative che regolano le nuove produzioni. È opportuno evidenziare che molti dispositivi legislativi di prevenzione incendi fanno riferimento ai mezzi di estinzione, prevedendo tra l altro la loro giusta applicazione. Di seguito si elencano i principali riferimenti normativi che per vari motivi intervengono nel settore degli estintori e della sicurezza in generale, essi sono: PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R. n 547 del 27/04/1955 (Norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro) Art. 34 Divieti Mezzi di estinzione Allontanamento lavoratori Punto C devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. D.M. n 5 del 20/12/82. Norme tecniche e procedurali relative agli estintori portatili d incendio, soggetti all approvazione del tipo da parte del Ministero dell Interno. D.M. n 66 del 6/03/1992. Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l omologazione degli estintori carrellati d incendio. 3537 D.P.R. n 37 del 12 Gennaio Nuovo regolamento di prevenzione incendi. L art. 5 obbliga ad enti e privati responsabili di attività soggette ai controlli della prevenzione incendi di: Mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio. Effettuare verifiche e controlli ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali previste. Assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connesse con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. D.L. 626 Settembre Salute e sicurezza dei lavoratori. Il D.Lgs 626/94 recepisce le direttive CEE in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro. Il decreto prescrive misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in tutti i settori pubblici e privati. Obbliga i datori di lavoro alla informazione e formazione del personale in merito ai rischi e alla prevenzione, impone l utilizzo di dispositivi di protezione individuali in relazione al tipo di attività svolta, esplicita tutta una serie di provvedimenti che il datore di lavoro deve adottare per assicurare quanto sopra, ivi compreso la tenuta di registri di: Registro dei controlli e della manutenzione dei dispositivi di protezione attiva e passiva; Registro degli infortuni che si verificano sul luogo di lavoro. D.M. n 64 del 10/03/1998. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell emergenza nei luoghi di lavoro. Art. 4 Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio. Gli interventi di controllo e manutenzione sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall installatore. 3638 La norma UNI 9994 marzo Apparecchiature di estinzione incendi. Estintori d incendio manutenzione, può ritenersi una norma di buona tecnica, per cui adottabile dai manutentori. La norma descrive in modo puntuale le fasi dalla manutenzione, indicando i tempi e le procedure da adottare nei casi di: controllo, revisione, collaudo. La produzione e la commercializzazione degli estintori è stata regolata per la prima volta dal Decreto 20/12/1982 (Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d incendio, soggetti all approvazione di tipo da parte del Ministero dell Interno), abrogato quest ultimo con la promulgazione del D.M. 7/01/2005(norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d incendio). Lo spirito del Decreto 20/12/82 era quello di riordinare il settore estintori, gettando le basi per garantire una sicurezza e una maggiore professionalità in un campo che sino ad allora era regolato dal Decreto del 31/7/1934 che purtroppo non aveva le stesse caratteristiche tecniche procedurali del nuovo decreto. Infatti, il D.M. 20/12/82 non solo dava indicazione su come doveva essere realizzato l estintore obbligandolo a rispettare parametri tecnici chiari e inequivocabili, ma stabiliva anche il tipo di procedura amministrativa da seguire, il laboratorio che doveva eseguire le relative prove, ma cosa importante si prevedeva la possibilità di effettuare controlli sui prodotti già approvati. Il controllo prevedeva prelievi presso il produttore, i grossisti, i rivenditori, i commercianti e gli utilizzatori, tale importante novità nasce come deterrente per chi senza il rispetto delle regole modifica le apparecchiature approvate alterandone le capacità estintici. L evoluzione della normativa sugli estintori portatili si è sviluppata e concretizzata nella pubblicazione del D.M. 7/01/2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4/02/2005 n 28. Il D.M. suddetto stabilisce norme e tecniche procedurali per l ottenimento dell omologazione degli estintori portatili certificati a seguito delle prove secondo la vigente norma Europea EN 3/7:2004. L entrata in vigore del decreto di cui sopra abroga il D.M. del 20/12/82. La commercializzazione degli estintori approvati col D.M. 20/12/82 è 3739 consentita fino alla scadenza dell approvazione e comunque per un periodo di diciotto mesi dal 7/1/05. Gli estintori installati, approvati col D.M. 20/12/82 potranno essere utilizzati per un periodo di diciotto anni decorrenti dalla data di produzione pubblicata su ciascun esemplare. Decreto 7/01/2005 Scopo e descrizione dei vari articoli. Il Decreto entra in vigore 180gg dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si elencano e si chiariscono di seguito i 12 articoli che compongono il nuovo decreto sugli estintori portatili d incendio. 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Definisce il campo di applicazione (estintori portatili) per i quali aggiorna le disposizioni tecniche e le procedure amministrative per la classificazione e l omologazione. Inoltre richiama gli aspetti relativi ai rischi dovuti alla pressione secondo la Direttiva 97/23/CE (equipaggiamenti a pressione), recepita in Italia con il D.L.26 febbraio 2000 n CLASSIFICAZIONE La valutazione e le caratteristiche delle prestazioni nonché la classificazione dei requisiti tecnici si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI 3/7: DEFINIZIONI a) Omologazione: atto con il quale si attesta l esito positivo delle procedure tecnico amministrative e si autorizza la riproduzione del prototipo omologato. b) Il prototipo omologato è l estintore portatile d incendio uguale a tutti gli esemplari sottoposti a prove i cui esiti hanno determinato il rilascio dell omologazione. c) Produttore: fabbricante dell estintore. d) Laboratorio: struttura tecnica, autorizzata dal M.I. secondo il D.M. 26/03/85 che provvede all esecuzione delle prove e al rilascio del conseguente certificato ai fini dell omologazione. e) Certificato: documento rilasciato dal laboratorio nel quale si certifica la conformità alla norma EN3/7:2004. f) Dichiarazione di conformità: si intende la dichiarazione rilasciata dal produt- 3840 tore, attestante la conformità dell estintore portatile al prototipo omologato, contenente tra l altro secondo quanto specificato dalla norma UNI EN3/7 punto 16.2 fig.2.2 i seguenti dati: anno di costruzione, numero di matricola progressivo e codice costruttore punzonati sull estintore portatile d incendio. Libretto uso e manutenzione: una novità nel settore che dà rilievo alla manutenzione e obbliga i manutentori a seguire le indicazioni ivi riportate, elevando la sicurezza del prodotto estintore. Il libretto d uso e manutenzione è allegato ad ogni singola fornitura e deve riportare i seguenti contenuti obbligatori: 1- modalità e avvertenze d uso; 2- periodicità dei controlli, revisione, collaudi; 3- dati tecnici per il montaggio e lo smontaggio dell estintore con l indicazione di: pressione di esercizio, carica nominale, tipo di agente estinguente, tipo di gas propellente,coppia di serraggio gruppi valvolari, controllo per pesata o pressione; 4- elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione, materiale; 5- le avvertenze importanti a giudizio del produttore. 4. UTILIZZAZIONE Nell utilizzazione gli estintori portatili d incendio commercializzati salvo diverse speciali disposizioni devono essere conformi al prototipo omologato. Devono essere manutentati da personale esperto secondo quanto stabilito dal D.P.R. 27 aprile 1955 n 547 e dal D.M. 10 marzo 1998, secondo le procedure della norma UNI 9994, sulla base di quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione. Inoltre l utilizzatore deve conservare anche ai fini di un eventuale controllo la dichiarazione di conformità di cui al precedente art. 3, il documento di conformità relativo alla direttiva comunitaria 97/23/CE recepita col D.L. 93/ PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DI PROVA Viene specificato l iter procedurale con il quale il produttore chiede il rilascio del certificato di prova, tra le certificazioni previste dalla modulistica si evidenzia la Dichiarazione di conformità della campionatura di prova ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 97/23/CE. 6. PROCEDURA RILASCIO ATTO DI OMOLOGAZIONE Per ottenere l atto di omologazione il produttore deve: produrre apposita domanda al M.I. Dir: Cent: Prev. Sic. Tec. Corredata di certificato di prova rilasciato dal Laboratorio. 3941 7. COMMERCIALIZZAZIONE IN AMBITO COMUNITARIO Nell articolo si chiarisce che gli estintori commercializzati in ambito comunitario, possono essere commercializzati in italia a decorrere da sei mesi dell entrata in vigore del presente decreto. Inoltre viene specificato quale documentazione tecnicoamministrativa (certificato di prova, certificato di riconoscimento del laboratorio di prova, ecc.) per il rilascio dell atto di omologazione. 8. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE Vengono ribadite le responsabilità a cui è soggetto il produttore ai sensi delle disposizioni di legge, con l osservanza dei seguenti adempimenti: a) garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità del prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; b) impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla direttiva 97/23/CE; c) emettere per ogni estintore portatile d incendio la dichiarazione di conformità di cui all art. 3 lettera f; d) fornire a corredo di ogni esemplare il libretto di uso e manutenzione; e) punzonare sull estintore portatile d incendio l anno di costruzione, il numero di matricola progressivo ed il codice costruttore. 9. CONTROLLI E VIGILANZA Vengono definite procedure e autorizzazioni che il M.I. adotta per controllare e verificare i campioni di estintori omologati. Gli accertamenti ed i controlli di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il magazzino del produttore, i depositi dei grossisti, gli importatori e i commercianti. 10. VALIDITÀ, RINNOVO, DECADENZA E ANNULLAMENTO DELL OMOLOGAZIONE L omologazione ha validità di cinque anni ed è rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, sempre per ulteriori cinque anni. L omologazione non è rinnovabile nel caso di un suo annullamento. L omologazione decade se l estintore subisce variazioni o modifiche rispetto al prototipo omologato o se entra in vigore una nuova norma che annulla o modifica anche solo parzialmente, quella vigente all atto dell omologazione stessa. Il Ministero dell Interno ha facoltà di annullare l omologazione se: 4042 a) viene rilevata la non conformità di esemplare di estintore portatile d incendio al prototipo omologato e/o alla norma tecnica presa a riferimento per la certificazione e l omologazione; b) il produttore non ottempera in tutto o in parte agli obblighi fissati agli articoli 7 e 8 del presente decreto. L annullamento o la decadenza dell omologazione comportano il divieto dell immissione sul mercato e il divieto dell emissione della dichiarazione di conformità per l estintore portatile d incendio oggetto dell annullamento o della decadenza. 11. NORME TRANSITORIE La commercializzazione degli estintori approvati col vecchio decreto 20/12/82 è consentita fino alla scadenza dell approvazione stessa e comunque per un periodo non superiori a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto 7 gennaio Gli estintori d incendio approvati ai sensi del D.M. 20/12/82 e già collocati potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto. 12. NORME FINALI Viene specificato che: 1) la dismissione dei materiali componenti l estintore, ovvero gli estinguenti, i materiali metallici, plastici, deve avvenire secondo le specifiche normative vigenti in materia di tutela dell ambiente. 2) Tutti gli agenti estinguenti devono essere conformi alle normative riguardanti la tutela dell ambiente e la salvaguardia della salute degli utilizzatori. 3) Vengono abrogati: D.M. 20/12/82, D.M. 14 GENNAIO 1988, D.M. 12 NO- VEMBRE ) Il presente decreto entra in vigore centoottanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 41 43 TERMINI E DEFINIZIONI Agente estinguente: sostanza contenuta nell estintore la sua azione determina l estinzione del principio d incendio. Carica: quantità di agente estinguente contenuto nell estintore, espresso in volume (litri) per gli estintori a base d acqua e in massa (chilogrammi) per gli altri estintori. Estintore portatile: apparecchio contenente un mezzo estinguente, che può essere proiettato sul fuoco per effetto di una pressione permanente o per la pressione rilasciata da un gas contenuto in una cartuccia; ha una massa minore o uguale a 20 Kg. Il suddetto parametro nasce dal fatto che l estintore portatile è concepito per essere portato e utilizzato a mano da un singolo operatore. Un eccessivo peso dell estintore comporterebbe naturalmente difficoltà operative nell azione di estinzione. Classificazione: la classificazione degli estintori portatili d incendio si effettua secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2004, o altra norma tecnica equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un paese dell unione Europea. Omologazione: Per omologazione si intende l atto conclusivo attestante il positivo espletamento procedurale tecnico amministrativo finalizzato al riconoscimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di settore (EN3/7:2004 e/o norma equivalente). Prototipo omologato: si intende l esemplare di estintore portatile d incendio uguale a tutti gli esemplari sottoposti a prove i cui esiti hanno determinato la costituzione del certificato di prova positivo e il rilascio della corrispondente omologazione. 4244 DESIGNAZIONE DEGLI ESTINTORI Un estintore è designato dall agente estinguente che esso contiene, la designazione è puntualmente riportata sulla prima parte dei contrassegni distintivi. Attualmente gli estintori si dividono in : estintore a polvere; estintore ad anidride carbonica; estintori a idrocarburi alogenati; estintori ad acqua e agenti estinguenti a base d acqua; estintori a clean agent (sostanze non conduttive, volatili e gassose, che non lasciano residui dopo l evaporazione. CARICHE PREVISTE estintori a polvere: kg. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12; estintori ad anidride carbonica: kg. 2, 5; estintori a idrocarburi alogenati: kg. 1, 2, 4, 6; estintori a base d acqua compresi gli estintori a schiuma da lt. 2, 3, 6, 9. DURATA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ESTINTORI La durata di funzionamento è il tempo durante il quale si verifica la completa proiezione dell agente estinguente, senza interruzioni, con la valvola di intercettazione completamente aperta, non tenendo conto dell emissione del gas residuo. L importanza di una durata minima esigibile è fondamentale, infatti una buona durata di funzionamento può determinare l estinzione immediata di un principio d incendio. Comunque è importante non superare di molto la durata minima, per non perdere potenza nel getto iniziale fondamentale per l attacco al principio d incendio. 43 45 Gli estintori sono mezzi di estinzione, da usare per pronto intervento sui principi d incendio. In relazione al peso complessivo si possono distinguere in: Estintore portatile, che pronto all uso ha una massa minore o uguale a 20 Kg. (D.M. 7/01/05) Estintore carrellato: estintore trasportato su ruote di massa maggiore di 20 Kg e contenente un mezzo estinguente con cariche fino a 150 Kg. (D.M. 06/03/92) CENNI SUGLI ESTINTORI CARRELLATI (D.M. 06/03/92) All art. 1 del succitato decreto è indicato che la valutazione delle caratteristiche delle prestazioni degli estintori carrellati si effettua secondo quanto specificato alla UNI 9492/CNVF/CPAI. Gli estintori carrellati sono composti da una struttura metallica denominata telaio, munito di ruote, su cui è installato un recipiente (in genere di forma cilindrica) a pressione permanente o pressurizzati al momento dell uso attraverso una bombola di gas disposta vicino al serbatoio dell agente estinguente. Al serbatoio e fissato il dispositivo di erogazione composto da una tubazione e da una lancia e /o cono diffusore, munita di valvola di intercettazione e di impugnatura, affinché l operatore addetto all estinzione possa dirigere con precisione il getto e possa interromperlo una volta spento il focolare. Il parametro più importante per un estintore carrellato è la determinazione della gittata, consiste nel verificare attraverso una prova al fuoco fino a che distanza dalla lancia l estintore possa spegnere un incendio. 4446 Le gittate minime previste sono: TIPO DI AGENTE ESTINGUENTE GITTATA MINIMA IN METRI Schiuma 6 Polvere 8 CO2 2 Idrocarburi alogenati 6 La tabella indica le gittate minime che devono avere gli estintori,in prova, alcuni estintori hanno gittate notevolmente superiori a quelle previste (estintori a polvere possono raggiungere gittate anche di mt 16) la gittata riscontrata in prova si definisce gittata efficace. Gli estintori carrellati in relazione alle classi di fuoco, ottenute nelle prove di classificazione al fuoco, possono indicare sui contrassegni distintivi: Classe A (esclusi gli estintori a CO2) uguale per tutti gli estintori (si tratta della classe 13A ) che deve essere estinta con un massimo di 15 Kg/Lt per almeno due volte su tre prove. La classe B è assegnata con un indice di riferimento a secondo della grandezza del focolare estinto. L indice è un numero intero che va da 10 a 1 in ordine di capacità crescente, con 10 si indica la capacità minore e con 1 la massima capacità estinguente. Il focolare 55B prevede due indici di capacità 10 e 9 a secondo se il tempo di estinzione sia pari al 60% o al 40% del tempo minimo di funzionamento previsto dalla norma UNI Per gli estintori a schiuma l estinzione deve avvenire al massimo con il quantitativo di estinguente erogabile nel tempo corrispondente al 60% del tempo minimo previsto. Tabella valori minimi previsti per estintore a schiuma (norma UNI 9492) FOCOLARE CARICA DUR. FUNZ. (s.) 89B 50 lt da 35 a B 100 lt da 45 a B 150 lt da 60 a47 Tabella riepilogativa estintori a: polvere, CO2, Idrocarburi alogenati TEMPI DI ESTINZIONE PREVISTI FOCOLARE INDICI PREVISTI RISPETTO ALLA DURATA MINIMA DI FUNZIONAMENTO 55B 10 e 9 60% e 40% 89B 9 e 8 60% e 40% 144B 6 e 5 60% e 40% 233B 4, 3, 2, 1 36s, 24s, 18s, 12s Per il focolare C le modalità di assegnazione sono: l estinzione di un fuoco in fase liquida che deve essere eseguito per tre volte con lo stesso estintore. La marcatura tipo di un estintore carrellato sarà: A B (indice) C 4648 DIFFERENZE SOSTANZIALI TRA PORTATILI E CARRELLATI49 50 DIFFERENZE SOSTANZIALI TRA ESTINTORI PORTATILI ED ESTINTORI CARRELLATI Estintori portatili (massa da 1 a 20 Kg) Classificati secondo EN 3-7:2004 Estintori carrellati (massa maggiore di 20 Kg) Classificati secondo UNI 9492 CNVF TIPO CARICHE TIPO CARICHE Polvere Kg: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 Polvere Kg: 30, 50, 10, 150 CO2 Kg: 2, 5 CO2 Kg: 18, 27, 54 Idrocarb. alogenati Kg: 1, 2, 4, 6 Idrocarb. alogenati Kg: 30, 50 Acqua lt: 2, 3, 6, 9 Acqua lt: 50, 10, 150 Schiuma lt: 2, 3, 6, 9 Schiuma lt: 50, 100, 150 L estintore portatile è utilizzato nel principio d incendio da un solo operatore. L estintore carrellato può estinguere un incendio e deve essere utilizzato da due operatori nel seguente modo: 1 operatore, trasporta e attiva l estintore; 2 operatore impugna la lancia e opera l estinzione. DURATA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ESTINTORI PORTATILI AI SENSI DEL D.M La durata di funzionamento è il tempo durante il quale si verifica la completa proiezione dell agente estinguente, senza interruzioni, con la valvola di intercettazione completamente aperta, non tenendo conto dell emissione del gas residuo. L importanza di una durata minima esigibile è fondamentale, infatti una buona durata di funzionamento può determinare l estinzione immediata di un principio d incendio. 4951 Comunque è importante non superare di molto la durata minima, per non perdere potenza nel getto iniziale fondamentale per l attacco al principio d incendio. La classificazione della capacità estinguente dipende infatti proprio dalla durata di funzionamento come si nota nelle seguenti tabelle: Classificazione della capacità estinguente, durata minima del funzionamento e cariche nominali per estintori a POLVERE CLASSIFICAZIONE DURATA MINIMA CARICHE NOMINALI DELLA CAPACITÀ DEL FUNZIONAMENTO AMMESSE ESTINGUENTE (SECONDI) (KG) 5A 6 1 8A 6 1, 2 13A 9 1, 2, 3, 4 21A 9 1, 2, 3, 4, 6 27A 9 1, 2, 3, 4, 6, 9 34A 12 1, 2, 3, 4, 6, 9 43A 15 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 55A 15 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 Classificazione della capacità estinguente, durata minima del funzionamento e cariche nominali per estintori a BASE D ACQUA, compresi gli estintori a SCHIUMA CLASSIFICAZIONE DURATA MINIMA CARICHE NOMINALI DELLA CAPACITÀ DEL FUNZIONAMENTO AMMESSE ESTINGUENTE (SECONDI) (LITRI) 5A 6 2, 3 8A 9 2, 3, 6 13A 9 2, 3, 6, 9 21A 9 2, 3, 6, 9 (segue) 5052 27A 12 2, 3, 6, 9 34A 15 2, 3, 6, 9 43A 15 2, 3, 6, 9 55A 15 2, 3, 6, 9 Classificazione della capacità estinguente, durata minima del funzionamento e cariche nominali per estintori a BIOSSIDO DI CARBONIO CLASSIFICAZIONE DURATA MINIMA CARICHE NOMINALI DELLA CAPACITÀ DEL FUNZIONAMENTO AMMESSE ESTINGUENTE (SECONDI) (KG) 21B B B 9 2, 5 70B 9 2, 5 89B 9 2, 5 113B 12 2, 5 144B 15 2, 5 183B 15 2, 5 233B 15 2, 5 Classificazione della capacità estinguente, durata minima del funzionamento e cariche nominali per estintori a IDROCARBURI ALOGENATI CLASSIFICAZIONE DURATA MINIMA CARICHE NOMINALI DELLA CAPACITÀ DEL FUNZIONAMENTO AMMESSE ESTINGUENTE (SECONDI) (KG) 21B B 6 1, 2 55B 9 1, 2, 4 (segue) 51 53 70B 9 1, 2, 4, 6 89B 9 1, 2, 4, 6 113B 12 1, 2, 4, 6 144B 15 1, 2, 4, 6 183B 15 1, 2, 4, 6 233B 15 1, 2, 4, 6 Come si evince dalle tabelle, la durata di funzionamento è determinante per ottenere la possibilità di effettuare l estinzione di un determinato focolare d incendio. DURATA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ESTINTORI CARRELLATI ESTINTORE - DESIGNAZIONE CARICA NOMINALE CAMPO DURATA DI FUNZIONAMENTO - s Est. A schiuma 50 l da 35 a l da 45 a l da 60 a 100 Est. A polvere 30 Kg da 30 a Kg da 35 a Kg da 45 a Kg da 55 a 80 (segue) 52 54 Est. A CO2 18 Kg da 20 a Kg da 20 a Kg da 50 a 70 Est. A idrocarburi alogenati 30 Kg da 30 a Kg da 45 a 60 Come si evince gli estintori carrellati hanno la durata di funzionamento molto più lunga degli estintori portatili, la portata di questi estintori (Dur. funz./carica) può variare a seconda del tipo e della carica da 0,900 kg/s per l estintore a CO2 da 18 Kg a 2,200 kg/s per l estintore a polvere da 100 Kg. Certamente le caratteristiche tecniche di scarica dell estintore carrellato ci permettono di affrontare anche principi di incendio di particolare entità. PROVE DI ESTINZIONE CON ESTINTORI CARRELLATI Prova di estinzione, classe 55A con estintore idrico contenente un additivo che aumenta la capacità bagnante e raffreddante dell acqua: CLASSE 55A 53 55 CLASSE 55A Nell immagine si nota l operatore indirizzare la soluzione liquida verso le braci, si possono notare effetti schiumogeni dovuti alla reazione chimica sul fuoco. Controllo da parte dell operatore delle ultime braci presenti ed estinzione definitiva delle stesse. Si noti la grande produzione di vapor acqueo emesso dal focolare. CLASSE 55A CLASSE 233B Estinzione di un focolare classe 233B con estintore a polvere per la classificazione da B1 a B4. L operatore comincia a prepararsi per l estinzione posizionandosi sopravento. 54 56 CLASSE 233B Nell immagine si nota l operatore spargere l estinguente cercando di separare la superficie del liquido dai vapori di gas che bruciano dal resto del combustibile muovendo la lancia ad effetto ventaglio. Nella foto si nota chiaramente l importanza della gittata che dà la possibilità all operatore di intervenire in condizione di sicurezza. CLASSE 233B Estinto il perimetro iniziale del recipiente l operatore si porta avanti per chiudere definitivamente l incendio nella parte posteriore giungendo alla completa estinzione. 55 57 GLI ORGANI COSTITUTIVI Gli organi di azionamento dell estintore devono essere situati sulla parte superiore dell estintore o in parte sull estremità del tubo o della lancia, l azionamento dell estintore deve avvenire mediante l apertura, perforazione o rottura di un otturatore, con conseguente liberazione della carica. In considerazione di quanto sopra è necessario chiarire l esistenza di due tipologie di estintori portatili denominati tecnicamente. Gli estintori portatili d incendio, per il D.M. 7/01/2005 (EN3-7:04), si possono identificare in due tipologie costruttive che sono: Estintori a pressione permanente L estintore a pressione permanente contiene una carica estinguente ed una carica di gas propellente (pressione) permanentemente segnalata dall indicatore di pressione presente sul manometro. Estintore pressurizzato al momento dell uso: contiene una bombolina di gas che sarà liberata attraverso la perforazione o la rottura di un otturatore, non prevede l obbligo dell indicatore di pressione. L estintore pressurizzato al momento dell uso è munito di una pistola erogatrice per rilasciare e intercettare l agente estinguente. L azionamento deve avvenire senza manovre di capovolgimento e non deve essere necessario la ripetizione di alcun movimento. 5658 DISPOSITIVI DI SCARICA E DI SICUREZZA59 60 DISPOSITIVI DI SCARICA Gli estintori in cui l agente estinguente ha una massa maggiore di 3 Kg, o un volume maggiore di 3 l devono essere muniti di un tubo di scarica e di una lancia, l insieme del tubo e della lancia devono avere una lunghezza di 400 mm o superiore Nel caso di estintori con massa dell agente estinguente di kg 3 o minore dotato di manichetta di erogazione l insieme della stessa deve avere una lunghezza complessiva di 250 mm. Esistono vari dispositivi di scarica a secondo dell agente estinguente utilizzato per cui avremo: Tubo e lancia per estintori a polvere ed a HFC (foto a destra) Tubo e cono diffusore con impugnatura per estintori ad anidride carbonica Nella foto accanto si può notare che l estintore è colorato interamente rosso. Infatti, il D.M. 7/01/99 del Min.Trasp.e della Navig.ne all Art.1 recita: alle bombole trasportabili per gas compressi, e liquefatti o disciolti sotto pressione, come definite al paragrafo (1) ADR con esclusione dei recipienti di GPL e degli estintori si applica un sistema di colori per l identificazione immediata del contenuto delle bombole stesse. Comunque la norma EN3-7:2004 lascia ai regolamenti nazionali la possibilità di richiedere per l identificazione dell agente estinguente una zona colorata con un area fino al 10% della superficie del corpo. 59 61 Tubo e lance per estintori idrici La nuova norma sugli estintori EN3-7:2004 prevede la prova dielettrica solo per estintori idrici. Se tale prova non è superata sull estintore deve essere ben visibile l avvertenza: non utilizzabile su apparecchiature elettriche sotto tensione. DISPOSITIVI DI SICUREZZA ALLO SMONTAGGIO È possibile prevedere un dispositivo di rilascio pressione prima dello smontaggio completo del gruppo valvolare ed è costituito da una fessura trasversale alla filettatura della valvola di azionamento che copre i filetti successivi a quelli situati sotto il bordo valvola (foto in basso). Tale dispositivo è stato realizzato per agevolare il lavoro del tecnico manutentore e per ridurre il rischio di eventuali espulsioni violenti. Tutti gli estintori sono muniti di una valvola di sicurezza che interviene nel momento in cui la sovrappressione che si può sviluppare all interno estintori per cause legate alla temperatura superano i limiti indicati: - da 17 a 20 MPa per estintori a CO2; - tutti gli altri estintori per un valore massimo 2,4 Mpa. 1 MPa = 9,87 ATM. 60 62 Valvola di sicurezza per estintori (escluso estintore a CO2) Come si può notare la valvola è costituita da un dado ghiera forata al centro, una molla a spirale tarata, ed un tappo di gomma. L azionamento e l apertura della valvola avviene quando la pressione interna dell estintore sul tappo di gomma, supera la forza contraria della molla permettendo al gas di fuoriuscire attraverso le spirali della stessa e dal foro sulla ghiera. Valvola di sicurezza per estintori a CO2 La valvola di sicurezza degli estintori a CO2 è costituito da un dischetto metallico sottilissimo che è investito dalla pressione su una piccolissima superficie, che si perforerà nel momento in cui la sovrappressione supera la forza di taratura del dischetto,perforando lo stesso e procurando la completa scarica dell agente estinguente contenuto. La fuoriuscita del gas avviene attraverso i fori predisposti sul bordo del dado di chiusura. Dispositivo di controllo della pressione indipendente dal manometro Questo dispositivo è presente solamente negli estintori a pressione permanente si tratta di un sistema di controllo della pressione dell estintore indipendente dal manometro, è installato sul gruppo valvolare ed è costituito da una valvola di ritegno che all interno alloggia un pistoncino trattenuto da una molla, il quale nel momento in cui si inserisce un manometro si ritrae permettendo la pressione di affluire nel manometro e quindi di dare l esatta indicazione dello stato di carica. Questo tipo di dispositivo può essere alloggiato anche nella sede del manometro dell estintore. 61 63 Il manometro Alloggia sul gruppo valvolare degli estintori a pressione permanente, sul quadrante dello stesso devono essere riportate le seguenti indicazioni: - una indicazione del punto zero; - una zona di colore verde (campo di utilizzo) relativa alle pressioni (P) comprese da P -20 C e P 60 C, oppure nel caso di estintori a base di acqua +5 C a +60 C; - due zone di colore rosso al di fuori della zona verde suddetta; - l indicazione del valore della pressione a 20 C è obbligatoria; - la lunghezza del campo di lettura deve essere all incirca uguale a 1,5 volte la lunghezza tra 0 e P 60 C. L indicatore di pressione è costituito da un ago che approssimativamente ci rappresenta lo stato di pressione dell estintore, nel tempo si verificano continui movimenti dell ago dovuti alle condizioni ambientali esterni che comportano un continuo movimento del gas propellente contenuto nell estintore il quale, con temperature inferiori a 20 C tende a diminuire leggermente la sua forza d espansione con relativa piccola diminuzione di pressione ed ad aumentare nel caso la temperatura superi i 20 C. In genere i manometri più utilizzati ed anche più robusti e precisi sono quelli a molla di Bourdon. Il manometro a molla tubolare, o manometro di Bourdon, dal nome del suo inventore, Eugene Bourdon, consiste in un tubo metallico cavo a sezione ellittica piegato a uncino; una estremità è chiusa e l altra è aperta. Se si applica all estremità aperta una pressione, la sezione ellittica si deforma leggermente avvicinandosi sempre più a quella circolare, nello stesso tempo il tubo di allunga. Ne risulta un movimento all estremità chiusa proporzionale alla pressione che viene misurata da un indice (indicatore di pressione) che scorre nella scala graduata. 62 64 Dispositivo per evitare funzionamenti accidentali Gli organi d azionamento dell estintore devono essere muniti di una sicura che ne eviti un funzionamento accidentale. La sicura in genere è un dispositivo che blocca la valvola di azionamento, spesso si tratta di un occhiello metallico bloccato da una sagola in plastica o da un sigillo di piombo. La forza occorrente per togliere la sicura deve essere compresa da 20 N a 100 N. La spina di sicurezza in metallo (a) è inserita nella leva di intercettazione per bloccarne il movimento, alla sua estremità viene introdotto un sigillo di sicurezza (b) che ne impedisce la fuoriuscita casuale. (a) (b) 6365 66 CONTRASSEGNO DISTINTIVO67 68 CONTRASSEGNO DISTINTIVO (ETICHETTA) Sull estintore deve essere apposta un etichetta che deve riportare le seguenti informazioni in sequenza: Prima parte: la parola estintore ; il tipo di agente estinguente; le classi di spegnimento dell estintore. Parte seconda: le istruzioni per l uso che devono contenere uno o più pittogrammi che indichino le modalità di utilizzo dell estintore; i pittogrammi dei focolari idonei ad estinguere. Parte terza: le avvertenze di pericolo; l indicazione circa l uso o non sui quadri elettrici sotto tensione. Parte quarta: le avvertenze generali con le indicazioni degli estremi di omologazione del M.I. e l indicazione della conformità alla norma EN3-7:2004. Parte quinta: il nome della società responsabile dell apparecchio. 67 69 SOCIETÀ COSTRUTTRICE CON L INDIRIZZO DELLA STESSA 6870 Caratteristiche dell etichetta: L etichettatura sull estintore deve essere di colore (colori) contrastante(i) con il fondo; l etichetta deve essere in una posizione tale da poter essere letta chiaramente quando l estintore si trova sulla staffa di supporto; nell etichetta di un estintore approvato con D.M. 20/12/82 è indicato il n di approvazione rilasciato dal M.I.; nell etichetta di un estintore omologato ai sensi del D.M 7/1/2005 è indicato il n di omologazione del M.I.; inoltre nell etichetta di un estintore omologato ai sensi del D.M. di cui sopra sarà riportato il riferimento alla norma UNI EN ; non sono ammesse abrasioni e scritte differenti da quelle riportate sul resto dell etichetta e non è ammesso coprire il nome del produttore (parte quinta dell etichetta). Sulla prima parte dell etichetta sono indicati i focolari per il quale è stato omologato l estintore, precisamente 55A 233B C. La classificazione dell estintore avviene attraverso dei focolari standard indicati nella norma, gli stessi servono a definire la capacità estinguente dell estintore. Per poter procedere all estinzione in prova dei focolari è richiesto una durata minima di funzionamento come si evince nella tabella seguente ove sono inoltre inclusi parametri tecnici riferiti alla costruzione del focolare sia di classe A che di classe B. La classe C (fuochi di gas) viene concesso attraverso la richiesta del costruttore ai Laboratori di prova. (non è concedibile per gli estintori a schiuma). Classe A Esempio: un focolare 13A è classificabile per un estintore che abbia una durata minima di funzionamento di almeno 9 secondi. Il legno che lo compone è pinus silvestris e i listelli di legno che lo compongono hanno una sezione quadrata con il lato di (39+/- 2) 69 71 VISTA FRONTALE VISTA LATERALE Nella vista frontale, si possono vedere i listelli di legno da 1300 mm in numero di 5 per strato, interposti ai listelli da 500 mm. Tutta la pila di legno è composta in totale da 14 strati. Nella vista laterale, si possono osservare i 13 listelli da 500 mm posti trasversalmente a quelli da 1300 mm. Il numero del focolare si riferisce alla lunghezza dei listelli. Per esempio, un focolare 55 A prevede: 5 listelli per strato lunghi 5500 mm e posti trasversalmente a questi 55 listelli per strato da 500 mm. Da quanto sopra descritto si riscontra che maggiore è il numero posto a fianco della lettera A maggiore sarà la capacità estinguente dell estintore sempre in riferimento al focolare di classe A. Classe B I focolari di classe B sono realizzati con dei recipienti cilindrici in lamiera di acciaio. Le caratteristiche dei focolari di prova sono quelli indicati nella seguente tabella. 7072 Designazione del focolare di prova Volume liquido (1/3 d acqua + 2/3 di combustibile) Diametro interno al bordo (mm) Dimensioni del recipiente Spessore di parete (mm) Profondità ± 5 mm Area approssimativa (mq) Durata min. di funzionamento (s) 21B ± ± 5 2,0 0, B ± ± 5 2,5 1, B ± ± 5 2,5 1, B ± ± 5 2,5 2, B ± ± 5 2,5 2, B ± ± 5 2,5 3, B ± ± 5 2,5 4, B ± ± 5 2,5 5, B ± ± 5 2,5 7,32 15 Per le prove di classificazione viene utilizzato come combustibile EPTANO IN- DUSTRIALE, questo viene lasciato bruciare per un minuto, quindi l operatore entro 10 s potrà iniziare l estinzione. N.B. - Alcuni estintori possono riportare nella parte 4 a dell etichetta la dicitura: utilizzabile su fuochi di classe F secondo specifiche tecniche appositamente indicate (per esempio, BS n 7937:2000). I fuochi di classe F sono realizzati per certificare gli estintori principalmente a schiuma da utilizzare su focolari di olio da cottura. Analoga circostanza può presentarsi per fuochi di classe D non regolamentati dal D.M. 7/01/73 74 I VARI TIPI DI ESTINTORI75 76 DESCRIZIONE DEI VARI TIPI DI ESTINTORI Estintore a polvere È costituito da un involucro in lamiera d acciaio, pressurizzato con gas inerte o con aria deumidificata a circa 15 bar (pressione di esercizio a 20 C) contenente come estinguente polvere chimica, costituita principalmente da composti salini quali: bicarbonato di potassio, per polveri bivalenti classe d incendio B, C. Solfati di ammonio e fosfato manoammonico, per polveri trivalenti classi di incendio A, B, C, addittivato con altre sostanze che conferiscono alla stessa particolari proprietà di: fluidità e resistenza all umidità, idrorepellenza. L azione che espleta la polvere sull incendio si riassume in: soffocamento, raffreddamento, inibizione delle parti incombuste quindi blocco della catalisi dell incendio. Ad ogni buon fine prima di utilizzare l estintore verificare: che l estinguente contenuto sia compatibile e adatto alla classe d incendio da attaccare; l effettiva pressione di carica attraverso il manometro se presente ; controllare la mancanza di eventuali manomissioni su tubo, lancia, sigillo di sicurezza; scuotere per un paio di volte l estintore per eliminare se presenti eventuali principi di costipamento della polvere. Al termine di queste operazioni, che devono essere immediate, togliere la spina di sicurezza e intervenire sul principio d incendio dirigendo sempre l estinguente alla base delle fiamme. L estintore a polvere può essere utilizzato su: quadri elettrici fino a 1000 V; materiali di classe A (carta, legno, materie plastiche, sostanze di sintesi, tessuti ecc.); liquidi infiammabili (benzine, gasolio, alcool, ecc.); materiali di classe D (magnese, alluminio, sodio, potassio, ecc.) solo con polveri speciali. 75 77 Per la sua particolarità costruttiva l estintore è ideale per spegnere più focolai. Ricordarsi che una volta spento in principio d incendio è opportuno arieggiare se l incendio si è sviluppato all interno di un locale, infatti oltre ai prodotti della combustione: CO, CO2, vari acidi e gas, presenza di polveri incombuste nell aria c e anche la polvere estinguente che proprio perché sottilissima potrebbe essere inspirata insieme ad altre sostanze negative dall operatore. Smassare inoltre eventuali residui per spegnere eventuali braci che possono riavviare l incendio. Estintore ad anidride carbonica È costituito da un serbatoio realizzato in un unico corpo senza saldature, può essere realizzato con acciaio di buona levatura, o in lega leggera. La particolarità del serbatoio è quella di resistere alla pressione che il gas sviluppa a vari stadi di temperature quali: -20 C ~19 bar, + 20 C~ 60 bar, +60 C~170 bar. Gli estintori che non sono soggetti a verifiche periodiche secondo quanto previsto dalla direttiva 97/23/CE (DLg 93/2000) devono essere collaudati ogni 12 anni mediante prova idraulica della durata di 30 sec. Alla pressione di prova (Pt) indicata sul serbatoio. Gli estintori costruiti prima della direttiva PED devono rispettare le scadenzec indicate dalla legislazione in materia di gas compressi e liquefatti. Sull ogiva della bombola deve essere riportato : pressione di collaudo, anno di costruzione, numero progressivo, tara, eventuali date di collaudo. In genere l ogiva degli estintori a CO2 è di colore grigio ma non è obbligatorio per norma questa colorazione. L estintore ad anidride carbonica ha una valvola di sicurezza che interviene quando la pressione interna dell estintore per vari motivi supera i 170 bar, in questo caso il dischetto metallico che costituisce il tappo della pressione stessa si rompe e permette la completa depressurizzazione dell estintore. 7678 L estintore a CO2 è approvato per i focolai di classe B-C, non è adatto sui focolai di classe A perché in virtù della proprietà insita nei gas di evaporare produrrebbe solo un abbassamento momentaneo della temperatura senza l inibizione delle braci prodotte dall incendio e quindi certamente dopo la scarica si verificherebbe il riaffiorare dell incendio. Inoltre per la sua dielettricità l anidride carbonica è indicata per la protezione di quadri elettrici, può estinguere incendi di natura elettrica su apparecchiature sotto tensione fino a 1000 V. Il dispositivo di scarica dell estintore a CO2 è composto da un tubo ad alta pressione collegato ad un cono diffusore realizzato in materiale sintetico PVC (resistente agli shok termici) con la presenza di un impugnatura, per evitare all operatore eventuali ustioni da freddo, infatti, la repentina fuoriuscita del gas dall estintore e la conseguente evaporazione, provoca un brusco abbassamento della temperatura (-79 C), per questo abbassamento di temperatura, le parti metalliche dell estintore divengono freddissime e pericolose se toccate con mano scoperta dall operatore. Inoltre il brusco abbassamento di temperatura che subisce nella sua trasformazione l anidride carbonica è tale da solidificare il liquido in uscita che assume la denominazione di neve carbonica o ghiaccio secco. Negli estintori con 2 Kg di carica, il cono diffusore è direttamente collegato alla valvola di intercettazione. Prima di intervenire con l estintore a CO2 verificare la tenuta dei collegamenti cono tubo, tubo - valvola. Azionare l estintore e dirigere il getto alla base delle fiamme cercando di coprire le stesse con la nuvola di CO2 che si sprigiona dall estintore per ottenere: effetto di soffocamento, effetto di raffreddamento, quindi l estinzione del focolaio. NOTA: L estintore a CO2 a causa della forte evaporazione del gas, ha una gittata efficace limitata. Per cui è necessario avvicinarsi il più possibile al focolaio, utilizzando opportuni mezzi di protezione, per ottenere l estinzione del principio d incendio. 77 79 Estintore ad acqua È costituito da una bombola in lamiera d acciaio, trattata contro la corrosione, contenente come agente estinguente acqua. È pressurizzato o permanentemente con un gas inerte, o al momento dell uso attraverso la perforazione di una bambolina interna contenente anidride carbonica I primi estintori ad acqua, parliamo degli inizi del 1900 erano realizzati con una bombola la cui carica era costituita da bicarbonato di sodio disciolto in acqua, e vicino alla bocca del contenitore era fissata una bottiglia di vetro contenente acido solforico. Premendo un astina la bottiglia si rompeva e la reazione chimica che avveniva istantaneamente produceva anidride carbonica la quale come qualsiasi propellente espelleva l acqua dal contenitore permettendo all operatore di dirigerla sul fuoco. Attualmente l estintore idrico ad acqua è realizzato per spengere principi d incendio di classe A. La carica dell estintore in genere non è acqua pura ma spesso è miscelata con sostanze che amplificano l effetto bagnante dall acqua e il potere endogeno della stessa. Il dispositivo di erogazione e costituito da un tubo e da una lancia spesso a forma dei piccola doccia, per meglio effettuare l azione di raffreddamento e per distribuire l estinguente in una piu ampia superficie. Nel caso l estintore non sia utilizzabile sui quadri elettrici deve riportare la seguente avvertenza nella parte terza dell etichetta NON UTILIZZABILE SU AP- PARECCHIATURE SOTTO TENSIONE ELETTRICA. E deve apparire ben visibile il simbolo che riproduciamo a dx. Come si osserva nell immagine a fianco, l estintore ad acqua a pressione permanente (presenza del manometro) è munito di una dispositivo a doccet- 7880 ta per meglio nebulizzare il getto d acqua e per spegnere e raffreddare una maggiore superficie. Nel caso si deve intervenire su un apparecchiatura elettrica sotto tensione è sempre meglio operare con estintori a CO2 Idrocarburi alogenati- clean agent - polvere. Estintore a schiuma È costituito da un serbatoio in lamiera d acciaio, trattato contro la corrosione, la cui carica è composta da liquido schiumogeno diluito in acqua in percentuale che và dal 3 al 10%. La pressurizzazione dell estintore può essere permanentemente o può avvenire al momento dell uso, grazie ad una bambolina di CO2 posta sotto l orifizio di riempimento dell estintore che nel caso di necessità sarà liberata attraverso la sua perforazione da un percussore posto sul gruppo valvolare. L estintore a schiuma è utilizzabile sui focolai di classe A-B, trova impiego soprattutto nel settore navale. Non è assolutamente utilizzabile sui quadri elettrici, sui focolai di classe D, sulle polveri chimiche reagenti con l acqua. Il dispositivo di erogazione dell estinguente è composto da un tubo al cui termine è collegata un lancetta in materiale anticorrosione, alla cui base vi sono dei fori di ingresso aria. All azionamento dell estintore ed alla contemporanea uscita della soluzione di liquido schiumogeno, dai forellini posti alla base dalla lancia entrerà aria per effetto venturi che miscelandosi al liquido in passaggio produrrà la schiuma che sarà diretta sul principio d incendio. 7981 Estintore ad idrocarburi alogenati È ormai in disuso in virtù della legge Decreto 10/03/99 che stabiliva come termine ultimo per la dismissione degli halons il 31/12/2000. Infatti prima il protocollo di Montreal, e successivamente, il protocollo di Kioto hanno messo al bando quelle sostanze che immesse nell atmosfera producono effetti negativi sulla sicurezza ambientale quali: buco d ozono, effetto serra, ecc. Tra i maggiori responsabili dei suddetti problemi, vi sono gli halon (alogenati) le cui molecole di Bromo, fluoro. hanno nel tempo prodotto danni difficilmente recuperabili. Gli halons maggiormente utilizzati nel settore antincendio erano: halon 1211 negli estintori portatili d incendio halon 2402 (fluobrene) negli estintori portatili d incendio halon 1301 negli impianti antincendio. Attualmente i CFC (clorofluorocarburi) sono sostituiti con alcuni HCFC (idroclorofluorocarburi) che hanno un indice di impoverimento dello strato di ozono (ODP) prossimo allo O.( HCF 23, ARGONFIRE, NAF, ecc.) L uso degli idroclorofluorocarburi è consentito in sostituzione degli halon solo in alcune applicazioni e comunque dal 31/12/2008 sarà vietato l uso di idrofluorocarburi nei sistemi di protezione antincendio e negli estintori. (art.5 D.L.31 Ottobre 2001). Gli idrofluorocarburi possono essere utilizzati su focolai di classe A-B-C. L azione di estinzione consiste nell interporsi all ossigeno nel naturale legame tra combustibile e comburente nella reazione di combustione sottraendo quindi ossigeno rallentando il processo di combustione (catalisi negativa) sino ad ottenere l estinzione. 8082 Tabella riepilogativa dei focolari estinguibili con i vari tipi di estintori: POLVERE ACQUA SCHIUMA CO2 CLEAN AGENT IDR. ALOGENATI Carta-legname- tessuto Si Si Si No Si ( 1 ) Sì ( 1 ) Benzine - combust. liquidi Si No Si Si Si Si Gas Si Si ( 2 ) No Si Si Si Fuochi di metalli Si ( 3 ) No No No No No Fuochi di natura elettrica Si Si ( 4 ) Sì ( 4 ) Si Si Si ( 1 ) All interno al riparo di correnti d aria. ( 2 ) Acqua con forte getto nebulizzato. ( 3 ) Polveri speciali. ( 4 ) Solo per estintori omologati EN3/7:2004, che hanno superato la prova dielettrica e che sono utilizzabili su quadri elettrici fino a 1000 volts. Riepilogo del meccanismo di estinzione dei vari tipi di estinguenti INIBIZIONE IMPIANTO SEPARAZIONE RAFFREDDAMENTO SOFFOCAMENTO CHIMICA ELETTRICO BRACI Acqua SI SI - NO SI Schiuma SI SI - NO - CO2 SI SI - SI - Polvere SI SI SI SI SI Idrocarburi alog. SI SI SI SI - 81 83 MODALITÀ D USO DEGLI ESTINTORI 1) Individuare l estintore: 2) Prelevare l estintore: 1 2 3) Impugnare la maniglia 4) Estrarre e sbloccare la leva di intercettazione della spina di sicurezza: 4 3 In questa fase, si controllano i vari dispositivi di erogazione, tubo, lancia, attacco valvola-tubo e si procede a sfilare il sigillo di sicurezza. N.B. Come si evince dall immagine con la mano sinistra l operatore afferra la leva fissa posta sotto la leva di intercettazione, con la destra estrae la spina di sicurezza. 82 84 5) Impugnare la lancia: 6) Dirigere il getto alla base delle fiamme: 6 5 Come è stato accennato in precedenza, l estintore portatile è un mezzo per l estinzione del principio d incendio. In genere l incendio ha uno sviluppo alquanto repentino soprattutto in determinate condizioni: tipo di combustibile, presenza di correnti d aria favorevoli, geometria del locale ecc., in questa prima fase l azione di un estintore portatile ben utilizzato può evitare il rischio di giungere al flash over e quindi all incendio generalizzato. 8385 Alcuni controlli da effettuare nel servizio di vigilanza antincendio sui prodotti di protezione attiva, segnalandone le possibili difformità riscontrate quali: ESTINTORI mancanza di estintore in presenza di segnaletica; estintore difficilmente visibile o raggiungibile; estintore con sigillo danneggiato; estintore danneggiato; estintore scarico; cartellino non indicante l avvenuta verifica semestrale su estintore. IDRANTI E NASPI idrante danneggiato; mancanza di manichetta nella cassetta antincendio. USCITE D EMERGENZA vie o uscite ostruite da materiali; uscita di emergenza chiusa; presenza di materiali subito dopo l uscita d emergenza. Tabella indicativa della superficie protetta da estintori portatili TIPO DI ESTINTORE SUPERFICIE PROTETTA DA UN ESTINTORE rischio basso rischio medio rischio elevato 13 A - 89 B 100 m 2 21 A B 150 m m 2 34 A B 200 m m m 2 55 A B 250 m m m 2 Nelle attività soggette alla P.I. un preventivo studio della geometria dei locali e dei materiali combustibili, nonché dell affluenza del pubblico, determina lo scaturire di un progetto in cui si vanno ad individuare opere e prodotti antincendio al fine di attuare la massima sicurezza per gli utenti e per gli stessi lavoratori. 8486 Per ottenere un risultato positivo dell intervento di estinzione è necessario non sottovalutare i seguenti parametri: capacità e conoscenza del mezzo estintore da parte dell operatore che lo utilizza; attivazione dell estintore seguendo le istruzioni del produttore; avvicinarsi all incendio con attenzione e dirigere il getto alla base delle fiamme; attaccare l incendio estinguendo nel caso i focolai più vicini per poi attaccare il principale; non dirigere il getto contro vento; i getti di più estintori, utilizzati contemporaneamente, devono essere diretti nella stessa direzione o al massimo formando un angolo di 90 ; non utilizzare estintori idrici per incendi di apparecchiature elettriche sotto tensione; verificare sempre la compatibilità dell agente estinguente col focolaio da estinguere; dopo aver spento un principio d incendio verificare l avvenuta estinzione completa di braci nascoste, quindi arieggiare se si è intervenuti all interno di un locale; ricordarsi di non voltare mai le spalle ad un incendio. segue: Nell intervenire in un locale occupato da persone attenersi a quanto non agitarsi e far defluire gli occupanti il locale in ordine ma con tempestività senza far nascere panico nella gente; intervenire dirigendo l estinguente alla base delle fiamme fino alla completa estinzione. 85 87 PROCEDURA DI ESTINZIONE CON ESTINTORE A CO2 Foto 1 L operatore impugna l estintore e si prepara all attacco del fuoco. 1 2 Foto 2 Si dirige sul fuoco sopravento, come si evince dalla direzione delle fiamme ed aziona l estintore. 3 Foto 3 Sparge in modo circolare il gas sul focolare eliminando la possibilità per il combustibile di ossigenarsi, quindi ottiene l estinzione. 86 88 PROCEDURA DI ESTINZIONE CON ESTINTORE A POLVERE Foto 1 L operatore è pronto per attaccare il fuoco con un estintore a polvere. 1 2 Foto 2 Inizia l erogazione dell estinguente posizionandosi sopravento. Foto 3 Si dirige sul fuoco spargendo la polvere alla base delle fiamme a ventaglio, al fine di coprire l intera superficie interessata. 3 4 Foto 4 Focolare estinto. Si nota la traccia a forma conica lasciata dall effetto ventaglio operato nella fase di estinzione. 87 Vedere altro
Decreto Ministeriale del 12/09/2003 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita' geometrica Dettagli La L a c c o o m mb b u u st s i t o i n o ne ne 1
1 La sostanza combustibile può essere: Solida Liquida o Gassosa. I combustibili utilizzati negli impianti di riscaldamento sono quelli visti precedentemente cioè: Biomasse Oli Combustibili di vario tipo Dettagli Effetti dell incendio sull uomo
NOVITA! Sono in via di pubblicazione la nuova norma sulle reti idranti UNI 10779 e la specifica tecnica TS sulle reti idranti a secco Ing. Marco Patruno Forum Prevenzione Incendi Milano : 1 ottobre 2014 Dettagli In accordo alla Direttiva ATEX, gli equipaggiamenti sono progettati in funzione del tipo d atmosfera nella quale possono essere utilizzati.
Atmosfere potenzialmente esplosive sono presenti in diverse aree industriali: dalle miniere all industria chimica e farmacautica, all industria petrolifera, agli impianti di stoccaggio di cereali, alla Dettagli Corso di formazione. Leonardo Lione
Corso di formazione PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE Leonardo Lione 1 2 ART. 18 d.lgs. 81/08 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente designare preventivamente i lavoratori Dettagli FORUM PREVENZIONE INCENDI Roma - 18 Giugno 2008
FORUM PREVENZIONE INCENDI Roma - 18 Giugno 2008 La corretta progettazione degli impianti antincendio. Dalla 46/90 al decreto 22 gennaio 2008 n. 37: come cambiano le procedure per il rilascio del CPI nel Dettagli UNI 10389. Generatori di calore Misurazione in opera del rendimento di combustione
UNI 10389 Generatori di calore Misurazione in opera del rendimento di combustione 1. Scopo e campo di applicazione La presente norma prescrive le procedure per la misurazione in opera del rendimento di Dettagli RISORSE ENERGETICHE AREA 9 FONTI DI ENERGIA DA DOVE PROVIENE L ENERGIA? 10/12/2013 COME SFRUTTIAMO L ENERGIA DEL SOLE?
Il triangolo dell Incendio Possibili cause d incendio: I carrelli elevatori Particolare attenzione nella individuazione delle cause di un incendio va posta ai carrelli elevatori, normalmente presenti nelle Dettagli ISTITUTI PROFESSIONALI
L entropia e il secondo principio della termodinamica La maggior parte delle reazioni esotermiche risulta spontanea ma esistono numerose eccezioni. In laboratorio, ad esempio, si osserva come la dissoluzione Dettagli Istruzioni rapide per l esercizio di pompe idrauliche tipo LP azionate con aria compressa secondo D 7280 e D 7280 H
Scheda Dati di Sicurezza Pagina n. 1 / 5 1. Identificazione della sostanza / del preparato e della Società 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Codice: 190683 Denominazione 1.2 Uso della Dettagli LA NORMA LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO D IMPIANTO LA REGOLA
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELL IMPRESA 1.1 Identificazione della sostanza o preparato -Tipologia Reach : Miscela -Nome commerciale : PROCESS OIL 32-46-68 1.2 Utilizzo : Olio per usi generali Dettagli Co.ma. S.p.a. COILS MANUFACTURER BATTERIE RADIANTI MANUALE DI MONTAGGIO, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE BATTERIE ALETTATE
Co.ma. S.p.a. COILS MANUFACTURER BATTERIE RADIANTI MANUALE DI MONTAGGIO, AVVIAMENTO E MANUTENZIONE BATTERIE ALETTATE Sommario Premessa Movimentazione Installazione Manutenzione Avvertenze 2 Premessa 3 Dettagli QUALITÀ E TRATTAMENTO DELL ACQUA DEL CIRCUITO CHIUSO
QUALITÀ E TRATTAMENTO DELL ACQUA DEL CIRCUITO CHIUSO (PARTE 1) FOCUS TECNICO Gli impianti di riscaldamento sono spesso soggetti a inconvenienti quali depositi e incrostazioni, perdita di efficienza nello Dettagli AC Anywhere. Inverter. Manuale utente. F5C400u140W, F5C400u300W F5C400eb140W e F5C400eb300W
AC Anywhere Inverter (prodotto di classe II) Manuale utente F5C400u140W, F5C400u300W F5C400eb140W e F5C400eb300W Leggere attentamente le istruzioni riguardanti l installazione e l utilizzo prima di utilizzare Dettagli La sicurezza sul lavoro
Il vapor saturo e la sua pressione Evaporazione = fuga di molecole veloci dalla superficie di un liquido Alla temperatura T, energia cinetica di traslazione media 3/2 K B T Le molecole più veloci sfuggono Dettagli Sistema Multistrato. per Impianti Idrici, di Riscaldamento, Refrigerazione e per Gas Combustibili
Pagina: 1/ 5 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA /IMPRESA Denominazione commerciale: SILIFIM ALTE TEMPERATURE Articolo numero: art.01004/01004a Utilizzazione della Sostanza / del Dettagli Camera di combustione Struttura chiusa dentro cui un combustibile viene bruciato per riscaldare aria o altro.
Relazione specialistica Dipl.-Ing. Hardy Ernst Dipl.-Wirtschaftsing. (FH), Dipl.-Informationswirt (FH) Markus Tuffner, Bosch Industriekessel GmbH Basi di progettazione per una generazione ottimale di vapore Dettagli La misurazione del rendimento di Combustione secondo la UNI 10389 del 1994
La misurazione del rendimento di Combustione secondo la UNI 10389 del 1994 Ing. Gennaro Augurio Direttore Operativo ITAGAS AMBIENTE Via R. Paolucci, 3 Pescara gennaro.augurio@itagasambiente.it GSM 347-99.10.915 Dettagli Istruzioni per l uso sicuro delle batterie al piombo-acido
Istruzioni per l uso sicuro delle batterie al piombo-acido Questo documento è stato redatto in collaborazione con la Commissione per gli Affari Ambientali di EUROBAT (maggio 2003) ed esaminato dai membri Dettagli Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine
Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine INDICE 1. Premessa 2. Scopo della procedura e campo di applicazione 3. Definizioni 4. indicazioni Dettagli 1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI.
-capitolo 1- - 1-1. GLI IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO IN CASO DI INCENDIO:I RIFERIMENTI NORMATIVI. 1.1 Premessa. Gli impianti elettrici possono essere causa di innesco e di propagazione Dettagli Valvole di zona Serie 571T, 560T, 561T Attuatore elettrotermico Serie 580T
Valvole di zona Serie 571T, 560T, 561T Attuatore elettrotermico Serie 580T 02F051 571T 560T 561T 566T 565T 531T 580T Caratteristiche principali: Comando funzionamento manuale/automatico esterno Microinterruttore Dettagli DEM8.5/10. Istruzioni per l uso...pag. 2. Use and maintenance manual...pag. 11. Mode d emploi et d entretien...pag. 20. Betriebsanleitung...pag.
DEM8.5/10 Istruzioni per l uso............pag. 2 Use and maintenance manual....pag. 11 Mode d emploi et d entretien.....pag. 20 Betriebsanleitung.............pag. 29 Gebruiksaanwijzing..............pag. Dettagli Istituto Superiore di Sanità Centro Nazionale Sostanze Chimiche
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 Consigli di prudenza Consigli di prudenza di carattere generale P101 P102 P103 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l etichetta del Dettagli Attività soggette al controllo dei VV.F. nei condomini
Ministero dell Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del fuoco SIENA "Noctu et Die Vigilantes" LA NUOVA PREVENZIONE INCENDI DM Dettagli Determinazione del punto di infiammabi-lità mediante apparecchiatura Abel
Indice Numerico NOM 6-88 Vedi UNI 0009 NOM 9-71 Prova di stabilità degli oli isolanti NOM 15-71 Prova di distillazione dei prodotti petroliferi NOM 5-71 Determinazione dello zolfo nei prodotti petroliferi Dettagli loro sedi OGGETTO: Risposta a quesiti su questioni antincendio.
Pagina: 1/5 * 1 dentificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.1 dentificatore del prodotto 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Non sono Dettagli Pressione: Max di esercizio 12 bar (175 psi) (secondo NFPA T 3.10.17) Di scoppio 20 bar (290 psi) (secondo NFPA T 3.10.17)
FILTRI OLEODINAMICI Filtri sul ritorno con cartuccia avvitabile Pressione: Max di esercizio 12 bar (175 psi) (secondo NFPA T 3.10.17) Di scoppio 20 bar (290 psi) (secondo NFPA T 3.10.17) Corpo filtro Attacchi: Dettagli OGGETTO: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
RESISTIVITA ELETTRICA DELLE POLVERI: MISURA E SIGNIFICATO PER LA SICUREZZA Nicola Mazzei - Antonella Mazzei Stazione sperimentale per i Combustibili - Viale A. De Gasperi, 3-20097 San Donato Milanese Tel.: Dettagli I CONTROLLI, pertanto, sono OBBLIGATORI, così come le procedure secondo le quali devono essere svolti.
INDICE Informazioni per i cittadini - 3 Campagna di controllo degli impianti termici - 3 Responsabile dell impianto termico - 4 La manutenzione degli impianti: frequenze temporali delle operazioni - 4 Dettagli 06/09/2013. Gianfranco Tripi. Deroghe
27/06/13 MINISTERO DELL INTERNO COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CREMONA Gruppo Interprofessionale Provincia di Cremona Seminario di aggiornamento ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 27 giugno 2013 Dettagli Scheda di sicurezza FULCRON CASA RIMUOVI MUFFA ML500
Scheda di sicurezza del 4/12/2009, revisione 2 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA Nome commerciale: Codice commerciale: 2544 Tipo di prodotto ed impiego: Agente antimuffa Dettagli Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili.
REGIONE PIEMONTE BU12 20/03/2014 Codice DB1013 D.D. 12 marzo 2014, n. 52 Metodologie per la misura, il campionamento delle emissioni di ossidi di azoto prodotte dagli impianti termici civili. Con D.C.R. Dettagli MBC-300-SE MBC-700-SE MBC-1200-SE MBC-300-N MBC-700-N
GasMultiBloc Combinato per regolazione e sicurezza Servoregolatore di pressione MBC-300-SE MBC-700-SE MBC-10-SE MBC-300-N MBC-700-N 7.01 Max. pressione di esercizio 3 mbar (36 kpa) forma compatta grande Dettagli IL TRATTAMENTO DELL ACQUA per il miglioramento dell efficienza energetica negli impianti termici. Cillichemie Italiana Srl Stefano Bonfanti
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI LINEE D INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATI ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOTAICI SU EDIFICI DESTINATI Dettagli Scheda di dati di sicurezza
Pagina: 1/6 SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 1.1 Identificatore del prodotto 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati Dettagli Scaricatori di condensa per aria compressa e gas CAS 14 e CAS 14S - ½, ¾ e 1 Istruzioni di installazione e manutenzione
3.347.5275.106 IM-P148-39 ST Ed. 1 IT - 2004 Scaricatori di condensa per aria compressa e gas CAS 14 e CAS 14S - ½, ¾ e 1 Istruzioni di installazione e manutenzione 1. Informazioni generali per la sicurezza Dettagli Inizia presentazione
Inizia presentazione Che si misura in ampère può essere generata In simboli A da pile dal movimento di spire conduttrici all interno di campi magnetici come per esempio nelle dinamo e negli alternatori Dettagli Ing Guido Picci Ing Silvano Compagnoni
Condensatori per rifasamento industriale in Bassa Tensione: tecnologia e caratteristiche. Ing Guido Picci Ing Silvano Compagnoni 1 Tecnologia dei condensatori Costruzione Com è noto, il principio costruttivo Dettagli RIVOLTA TIP TOP INDUSTRIALE S.p.A. Via Rivolta, 2 20060 Pessano con Bornago - Milano (Italia) Tel. 02/95421 1
RIVOLTA TIP TOP INDUSTRIALE S.p.A. Via Rivolta, 2 20060 Pessano con Bornago - Milano (Italia) Tel. 02/95421 1 SCHEDA DATI DI SICUREZZA 1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA /IMPRESA TIP TOP Dettagli ISTRUZIONE OPERATIVA N. 10 MANIPOLAZIONE DI ESPLODENTI
Revisione 01 - Maggio 2013 A cura di: Servizio Prevenzione, Protezione, Ambiente e Sicurezza 1 MANIPOLAZIONE ESPLODENTI Premessa Rientrano in questa situazione di rischio tutte le attività che prevedono Dettagli Interruttori di posizione precablati serie FA
Interruttori di posizione precablati serie FA Diagramma di selezione 01 08 10 11 1 15 1 0 guarnizione guarnizione esterna in esterna in gomma gomma AZIONATORI 1 51 5 54 55 56 5 leva leva regolabile di Dettagli L EQUILIBRIO CHIMICO
EQUIIBRIO CHIMICO Molte reazioni chimiche possono avvenire in entrambe i sensi: reagenti e prodotti possono cioè scambiarsi fra di loro; le reazioni di questo tipo vengono qualificate come reazioni reversibili. Dettagli ...LEGGETE I DATI TECNICI E CAPIRETE... intonaco idrofobizzato colorato IL MASSETTO CALDO. per restauro, ristrutturazioni e nuova edilizia civile
MATERIALI A BASE DI CALCE NATURALE PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO scheda tecnica per restauro, ristrutturazioni e nuova edilizia civile intonaco idrofobizzato colorato IL MASSETTO CALDO PRODOTTO PER Dettagli LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO AD ALTA PRESSIONE
Pag. 1 di 20 LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO AD ALTA PRESSIONE Funzione Responsabile Supporto Tecnico Descrizione delle revisioni 0: Prima emissione FI 00 SU 0002 0 1: Revisione Generale IN 01 SU 0002 1 2: Dettagli IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 24 gennaio 2011, n. 20: Regolamento recante l'individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, Dettagli GUIDA OPERATIVA. Art. 66 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81: Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
GUIDA OPERATIVA Rischi specifici nell accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose Art. 66 del Dettagli Decreto 10 ottobre 2008 (G.U. Serie Generale n. 288 del 10 dicembre 2008)
Decreto 10 ottobre 2008 (G.U. Serie Generale n. 288 del 10 dicembre 2008) Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a base di legno e manufatti con essi realizzati in Dettagli Il trattamento dell acqua per il miglioramento dell efficienza energetica negli impianti termici
Il trattamento dell acqua per il miglioramento dell efficienza energetica negli impianti termici 12 Giugno 2014 Stefano Bonfanti Product Manager - Cillichemie Italiana S.r.l. L azienda n.2 Sedi n.47 Agenti Dettagli Manuale d uso. Per abitazioni, baite, camper, caravan, barche
Manuale d uso Regolatore di carica EP5 con crepuscolare Per abitazioni, baite, camper, caravan, barche ITALIANO IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA Questo manuale contiene importanti informazioni sulla Dettagli COME E FATTA E COME DEVE ESSERE APPOSTA
GPE-F GPC Macchine per la disinfestazione e la disinfezione GPE-P GPC - GPE GPC Sicurezza conforme alle ultime normative CE; valvole di sicurezza; riempi botte antinquinante; miscelatore nel coperchio Dettagli Il seguente documento, predisposto dalla Commissione strutture dell Ordine degli
D.M. 16 maggio 1987, n. 246 (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987) NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE IL MINISTRO DELL INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570: Vista Dettagli PT-27. Torcia per il taglio con arco al plasma. Manuale di istruzioni (IT)
PT-27 Torcia per il taglio con arco al plasma Manuale di istruzioni (IT) 0558005270 186 INDICE Sezione/Titolo Pagina 1.0 Precauzioni per la sicurezza........................................................................ Dettagli SCHEDA DI SICUREZZA ECO-TRAP DATA DI COMPILAZIONE: MAGGIO 2006 PAGINA: 1 DI 5 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA /IMPRESA
Scheda dei dat Scheda dei dati di Sicurezza Pagina: 1/8 1. Denominazione della sostanza/preparato e della società PYRAMIN DF 1KG Uso: antiparassitario, erbicida Ditta: BASF Italia Spa Divisione Agro Via Dettagli TOASTER. Istruzioni per l uso
TOASTER Istruzioni per l uso 5 4 3 1 6 DESCRIZIONE DELL APPARECCHIO 1) Manopola temporizzatore 2) Tasto Stop 3) Leva di accensione 4) Bocche di caricamento 5) Pinze per toast 6) Raccoglibriciole estraibile Dettagli DICHIARA LA CORRETTA POSA IN OPERA
mod. DICH. POSA OPERA-2004 pag. 1 Rif. Pratica VV.F. n. DICHIARAZIONE DI CORRETTA POSA IN OPERA DEI MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO (COMPRESI I PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI), DELLE Dettagli HELP DESK FRONT OFFICE VADEMECUM PER L UTENZA
Prot. Generale n. 19033 del 23.10.2012 Primo livello di help desk HELP DESK FRONT OFFICE VADEMECUM PER L UTENZA Qui di seguito si riportano alcune delle più frequenti domande con le relative risposte. Dettagli CONDIZIONATORI DI PRECISIONE AD ESPANSIONE DIRETTA E ACQUA REFRIGERATA PER CENTRALI TELEFONICHE CON SISTEMA FREE-COOLING
CONDIZIONATORI DI PRECISIONE AD ESPANSIONE DIRETTA E ACQUA REFRIGERATA PER CENTRALI TELEFONICHE CON SISTEMA FREE-COOLING POTENZA FRIGORIFERA DA 4 A 26,8 kw ED.P 161 SF E K 98 FC La gamma di condizionatori Dettagli : acido 4-Formilfenilboronico
UnaveraChemLab GmbH SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006 Versione 5.1 Data di revisione 04.07.2013 Data di stampa 12.11.2014 SEZIONE 1: Identificazione della sostanza Dettagli COMUNE DI NORMA. Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee. (approvato con delibera C.C. n 7 DEL 28/02/2007)
COMUNE DI NORMA Regolamento Comunale per lo svolgimento di manifestazioni temporanee (approvato con delibera C.C. n 7 DEL 28/02/2007) Articolo 1 SCOPI DEL REGOLAMENTO 1. L Amministrazione Comunale, in Dettagli Unità 12. La corrente elettrica
FILTRI OLEODINAMICI Filtri in linea per media pressione, con cartuccia avvitabile Informazioni tecniche Pressione: Max di esercizio (secondo NFPA T 3.1.17): FA-4-1x: 34,5 bar (5 psi) FA-4-21: 24 bar (348 Dettagli (Atti non legislativi) REGOLAMENTI
15.1.2011 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 12/1 II (Atti non legislativi) REGOLAMENTI REGOLAMENTO (UE) N. 10/2011 DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti Dettagli NUOVO! Sempre più semplice da utilizzare
RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE 1 CLASSIFICAZIONE DI RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI COSTRUTTIVI SECONDO NORME, LEGGI E DIRETTIVE IN VIGORE 2 1. CLASSIFICAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO 2. CERTIFICAZIONE Dettagli PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI
PROTEZIONE DAI CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI Appunti a cura dell Ing. Emanuela Pazzola Tutore del corso di Elettrotecnica per meccanici, chimici e biomedici A.A. 2005/2006 Facoltà d Ingegneria dell Università Dettagli SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
SICUREZZA SUL LAVORO In-Formare è già prevenire Questo Mini-Manuale è aggiornato alle più recenti disposizioni 2014 sulla salute, l igiene e la sicurezza sul lavoro: Testo Unico, D.Lgs. 81/2008 e, in particolare, Dettagli / * " 6 7 -" 1< " *,Ê ½, /, "6, /, Ê, 9Ê -" 1/ " - ÜÜÜ Ìi «V Ì
Che cos'è il radon? Il Radon è un gas inodore e incolore presente in natura. Il suo isotopo (atomo di uno stesso elemento chimico con numero di protoni fisso e numero di neutroni variabile) 222Rn è radioattivo Dettagli Costruzioni in legno: nuove prospettive
Costruzioni in legno: nuove prospettive STRUZION Il legno come materiale da costruzione: origini e declino Il legno, grazie alla sua diffusione e alle sue proprietà, ha rappresentato per millenni il materiale Dettagli 3. GLI AEROSTATI: CARATTERISTICHE FUNZIONALI I E STRUTTURALI
3. GLI AEROSTATI: CARATTERISTICHE FUNZIONALI I E STRUTTURALI L aerostato è un aeromobile che, per ottenere la portanza, ossia la forza necessaria per sollevarsi da terra e volare, utilizza gas più leggeri Dettagli Ing. Raffaele Merola Engineering Environmental Technologies - Energy from biomass PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA SYNGAS DA BIOMASSA
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA SYNGAS DA BIOMASSA 1 PRESENTAZIONE GENERALE 1. GENERALITÀ La presente relazione è relativa alla realizzazione di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica. Dettagli Istruzioni di impiego: Erkopress 300 Tp. Erkopress 300 Tp-ci. Apparecchio di termostampaggio da collegare a sistemi di aria compressa