Source: http://docplayer.it/5519560-Decreto-ministeriale-22-gennaio-2008-n-37-coordinato-con-le-modifiche-di-cui-al-d-l-112-08.html
Timestamp: 2018-03-17 11:05:33+00:00
Document Index: 135386

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'art. 87', 'art. 11', 'art. 1', 'art. 17', 'art. 1', 'art. 3', 'art. 17', 'art. 4', 'art. 1', 'art. 4', 'art. 1', 'art. 19', 'art. 1', 'art. 4', 'art. 4', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 4', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 7', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 1', 'art. 11', 'art. 1', 'art. 6', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 3', 'art. 15', 'art. 5', 'art. 3', 'art. 1', 'art. 3', 'art. 7', 'art. 5', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 1', 'art. 8', 'art. 1', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 5', 'art. 14', 'art. 1', 'art. 5', 'art. 35', 'art. 7', 'art. 8', 'art. 3', 'art. 7', 'art. 3']

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n 37 coordinato con le modifiche di cui al D.L. 112/08. - PDF
Download "Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n 37 coordinato con le modifiche di cui al D.L. 112/08."
Giacinta Valenti
1 Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n 37 coordinato con le modifiche di cui al D.L. 112/08. Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22/01/2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. (pubblicato nella G.U. n 61 del 12/03/ in vigore dal 27/03/2008) aggiornato con il DL 25/06/2008 n 112 (Art. 35) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l art. 87, comma 5, della Costituzione; Visto l art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall art. 1, della Legge 02/12/2005, n. 248, recante misure di contrasto all evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Visto l art. 17, comma 3, della Legge 23/08/1988, n. 400; Visti gli articoli 8, 14 e 16 della Legge 05/03/1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti; Visto il D.P.R. 18/04/1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e 1
2 trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza; Vista la Legge 05/01/1996, n. 25, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni; Visto il D.P.R. 14/12/1999, n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici; Visto il D.P.R. 30/04/1999, n. 162, recante il regolamento recante norme per l attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio e successive modificazioni; Visto l art. 1-quater del D.L. 12/05/2006, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 12/07/2006, n. 228, recante proroga di termini per l emanazione di atti di natura regolamentare. Visto l art. 3, comma 1, del D.L. 28/12/2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella Legge 26/02/2007, n. 17; Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell adunanza generale del 07/05/2007, n. 159/2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell art. 17 della Legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n /1 del 16/11/2007; Adotta 2
3 il seguente regolamento: * * * INDICE * Art. 1 - Ambito di applicazione * Art. 2 - Definizioni relative agli impianti * Art. 3 - Imprese abilitate * Art. 4 - Requisiti tecnico-professionali * Art. 5 - Progettazione degli impianti * Art. 6 - Realizzazione ed installazione degli impianti * Art. 7 - Dichiarazione di conformità * Art. 8 - Obblighi del committente o del proprietario * Art. 9 - Certificato di agibilità * Art Manutenzione degli impianti * Art Deposito presso lo sportello unico per l edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo * Art Contenuto del cartello informativo * Art Documentazione * Art Finanziamento dell attività di normazione tecnica * Art Sanzioni * * * Art. 1 - Ambito di applicazione [1] Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d uso, collocati all interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura. [2] Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue: 3
4 a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. [3] Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto. Art. 2 - Definizioni relative agli impianti [1] Ai fini del presente decreto si intende per: a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all utente l energia elettrica, il gas naturale o diverso, l acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l utente; 4
5 b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati; c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall art. 4; d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell impianto su cui si interviene o la sua destinazione d uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore; e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici; f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all impianto elettrico; ai fini dell autorizzazione, dell installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente; g) impianti per la distribuzione e l utilizzazione di gas: l insieme delle tubazioni, dei serbatoi 5
6 e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all esterno dei prodotti della combustione; h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d incendio; i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;. l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Art. 3 - Imprese abilitate [1] Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al D.P.R. 07/12/1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla Legge 08/08/1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all esercizio delle attività di cui all art. 1, se l imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all art. 4. [2] Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa. [3] Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all art. 1 presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell art. 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo art. 1, comma 2, intendono esercitare l attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all art. 4, richiesti per i lavori da realizzare. 6
7 [4] Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d iscrizione all albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l ufficio del registro delle imprese. [5] Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all installazione, alla trasformazione, all ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all art. 4. [6] Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell industria del commercio e dell artigianato dell 11/06/1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l artigianato, di cui alla Legge 08/08/1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla Legge 29/12/1993, n. 580, e successive modificazioni. Art. 4 - Requisiti tecnico-professionali [1] I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti: a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all art. 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno 2 anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all art. 1, comma 2, lettera d) è di un anno; c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione 7
8 professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno 4 anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all art. 1, comma 2, lettera d), è di 2 anni; d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell operaio installatore per un periodo non inferiore a 3 anni, escluso quello computato ai fini dell apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all art. 1. [2] I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell ambito dell impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell art. 4 il titolare dell impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a 6 anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell art. 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a 4 anni. Art. 5 - Progettazione degli impianti [1] Per l installazione, la trasformazione e l ampliamento degli impianti di cui all art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all art. 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell impresa installatrice. [2] Il progetto per l installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: 8
9 a) impianti di cui all art. 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2; b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori; c) impianti di cui all art. 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 m2; d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3; e) impianti di cui all art. 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione; f) impianti di cui all art. 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a frigorie/ora; g) impianti di cui all art. 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio; h) impianti di cui all art. 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un attività soggetta al 9
10 rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. [3] I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell Unione europea o che sono parti contraenti dell accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell arte. [4] I progetti contengono almeno gli schemi dell impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell installazione, della trasformazione o dell ampliamento dell impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente. [5] Se l impianto a base di progetto è variato in corso d opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità. [6] Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l edilizia del comune in cui deve essere realizzato l impianto nei termini previsti all art. 11. Art. 6 - Realizzazione ed installazione degli impianti [1] Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell Unione europea o che sono parti contraenti dell accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell arte. 10
11 [2] Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31/03/1989 e le relative modificazioni. [3] Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13/03/1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all origine dell impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 ma. Art. 7 - Dichiarazione di conformità [1] Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell impianto, l impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all art. 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all art. 5. [2] Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell impresa installatrice l elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d opera. [3] In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all art. 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell impianto. [4] La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici 11
12 interni delle imprese non installatrici di cui all art. 3, comma 3, secondo il modello di cui all allegato II del presente decreto. [5] Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. [6] Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all art. 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell art. 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un impresa abilitata di cui all art. 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Art. 8 - Obblighi del committente o del proprietario [1] Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all art. 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell art. 3. [2] Il proprietario dell impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l uso e la manutenzione predisposte dall impresa installatrice dell impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite. 12
13 [3] Il committente entro 30 giorni dall allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell impianto, resa secondo l allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall art. 7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all art. 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw. [4] Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas. [5] Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all art. 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura. Art. 9 - Certificato di agibilità [1] Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all art. 7, nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Art Manutenzione degli impianti [1] La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all art. 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell attestazione di collaudo, né l osservanza dell obbligo di cui all art. 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3. [2] Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l obbligo del rilascio della 13
14 dichiarazione di conformità. [3] Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il D.P.R. 30/04/1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche. Art Deposito presso lo sportello unico per l edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo [1] Per il rifacimento o l installazione di nuovi impianti di cui all art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l edilizia, di cui all art. 5 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 del comune ove ha sede l impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell art. 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. [2] Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l edilizia del comune ove deve essere realizzato l intervento, contestualmente al progetto edilizio. [3] Lo sportello unico di cui all art. 5 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l impresa esecutrice dell impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell art. 14 della Legge 24/11/1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del D.Lgs. 31/03/1998, n
15 Art Contenuto del cartello informativo [1] All inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell edificio contenente gli impianti di cui all art. 1 l impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all art. 5, comma 2, il nome del progettista dell impianto o degli impianti. Art Documentazione (abrogato dall'art. 35 comma 2 del Decreto Legge 112 del 25/06/2008) [1] I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all avente causa. L atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all art. 7, comma 6. Copia della stessa documentazione è consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l immobile. Art Finanziamento dell attività di normazione tecnica [1] In attuazione dell art. 8 della Legge n. 46/1990, all attività di normazione tecnica svolta dall UNI e dal CEI è destinato il 3% del contributo dovuto annualmente dall Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l attività di ricerca ai sensi dell art. 3, comma 3, del D.L. 30/06/1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12/08/1982, n [2] La somma di cui al comma 1, calcolata sull ammontare del contributo versato dall INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti. 15
16 Art Sanzioni [1] Alle violazioni degli obblighi derivanti dall art. 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all entità e complessità del dell impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. [2] Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro ,00 con riferimento all entità e complessità dell impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione. [3] Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all annotazione nell albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale. [4] La violazione reiterata 3 volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi. [5] Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi. [6] All irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. [7] Sono nulli, ai sensi dell art del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell art. 3, salvo il 16
17 diritto al risarcimento di eventuali danni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 gennaio 2008 Il Ministro dello sviluppo economico - Bersani Il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare - Pecoraro Scanio Visto, il Guardasigilli (ad interim) - Prodi Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, (in Gazz. Uff., 3 ottobre 2005, n. 230) - Decreto legge convertito, con modificazioni, in L. 2 dicembre 2005, n. 248 (in Gazz. Uff., 2 dicembre, n. 281, S.O.). Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. Articolo 11 quaterdecies - comma 13 Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare: a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici; b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza; 17
18 c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b). 18