Source: http://docplayer.it/8258942-5-1-terminazioni-per-media-tensione.html
Timestamp: 2018-11-16 06:02:08+00:00
Document Index: 105219089

Matched Legal Cases: ['arta 12', 'arte 628', 'arte 628', 'arte 628', 'arte 628', 'arte 628', 'arte 628', 'arta 12', 'arte 628', 'arte 628']

5.1 Terminazioni per Media Tensione - PDF
Download "5.1 Terminazioni per Media Tensione"
1 5 In questo capitolo sono rappresentate le Soluzioni 3M per la Terminazione dei cavi di Media Tensione fino a 52 kv. La tecnologia impiegata per queste applicazioni è di tipo Autorestringente con isolatori lisci o alettati in gomma Siliconica a formulazione speciale serie QTII. La selezione della Terminazione adatta per l applicazione in uso viene effettuata consultando le tabelle prodotto presenti nel capitolo e disponendo di 4 elementi essenziali quali: Applicazione: per esempio Interno o Esterno Sigla del cavo: per esempio RG7H1R Grado di isolamento del cavo: per esempio 12/20 kv - 24kVmax Sezione del cavo: per esempio 150 mm 2 La tecnologia Autorestringente 3M per la Media Tensione 131 QTII Terminazioni Autorestringenti Serie QTII per cavi estrusi 6/10 kv EB 6-1 e 93EB 6-1 ed esterno per cavi unipolari EB 6-3 e 93EB 6-3 ed esterno per cavi tripolari 134 Serie QTII per cavi estrusi 8.7/15 kv EB 6-1 e 93EB 6-1 ed esterno per cavi unipolari EB 6-3 e 93EB 6-3 ed esterno per cavi tripolari 138 Serie QTII per cavi estrusi 12/20 kv 140 TB31-QT20 e TB31-QT4220 per cavi unipolari EB 6-1e 94EB 6-1 ed esterno per cavi unipolari EB 6-3 e 94EB 6-3 ed esterno per cavi tripolari 144 TB spazi ridotti per cavo unipolare 146 Serie QTII per cavi in carta 12/20 kv 147 TB1-QT1520 e TA1-QT3520 ed esterno per cavi unipolari 147 Serie QTII per cavi estrusi 18/30 kv EB 6-1e 94EB 6-2 ed esterno per cavi unipolari EB 6-3 e 94EB 6-4 ed esterno per cavi tripolari 150 TB spazi ridotti per cavo unipolare 152 Serie QTII per cavi estrusi 26/45 kv e 4605 ed esterno per cavi unipolari 153 Terminazioni Omologate ENEL Serie QT conformi specifiche Enel 162 QT 93-EC ed esterno per cavi unipolari
3 5 La tecnologia Autorestringente 3M per la Media Tensione Caratteristiche tecniche generali La Tecnologia Autorestringente è stata inventata da 3M nel 1968 con lo scopo di aumentare notevolmente le perfomance e la durata della parte terminale del cavo e nel contempo semplificare al massimo l installazione in termini di sicurezza applicativa, e sicurezza dell operatore con drastica riduzione dei tempi di montaggio. Una Tecnologia unica composta da una serie di Isolatori dilatati su tubi spiralati che al momento dell installazione vengono rimossi consentendo così l accoppiamento con il cavo in modo del tutto automatico e senza l ausilio di particolari attrezzature o fonti di calore assicurando una continua pressione radiale e di interfaccia. I sistemi di terminazione 3M QTII hanno una struttura monoblocco con controllo del campo elettrico incorporato e sono applicabili per tensioni fino a 52 kv. La speciale formulazione dei materiali 3M assicura straordinarie prestazioni elettriche ed elastiche prolungando la durata dell impianto. Possono essere utilizzati con una vasta gamma di cavi e sono disponibili con alette (per applicazioni in ambienti esterni o contaminati) e con struttura tubolare liscia (per applicazioni in ambienti chiusi o riparati dalle intemperie). La speciale formulazione 3M del materiale siliconico conferisce inoltre eccellente resistenza alla traccia, agli ultravioletti e idrorepellenza. Idrorepellenza del silicone 3M La Tecnologia Autorestringente QTII fornisce ciò che definiamo Valore per il Cliente 3M in quanto, oltre alle performance di prodotto, contempla una serie di aspetti che spesso non vengono considerati come: Semplicità di installazione Elevata affidabilità Riduzione al minimo delle possibilità di errore in fase di installazione Maggiore durata nel tempo Minori costi di manodopera Minori costi complessivi di installazione Riduzione dei costi di magazzino grazie alla capacità di applicazione multisezione Sicurezza dell operatore (non si utilizzano fonti di calore o attrezzature pericolose) Oggi vi sono milioni di prodotti 3M Autorestringenti installati in tutto il mondo. Il che significa milioni di esempi provati sul campo, che attestano l affidabilità 3M. I prodotti 3M sono testati con tutti i più importanti standard internazionali. Forti di una lunga esperienza e di continua ricerca per migliorare i materiali e rispondere alle Vostre esigenze, possiamo ritenere che l Autorestringente 3M sia la tecnologia più avanzata presente sul mercato. 131
4 Serie QTII autorestringenti per cavi estrusi 6/10 kv 92EB 6-1 e 93EB 6-1 ed esterno per cavi UNIPOLARI Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 6/10-12kV. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico verso terra: U 0 6 kv fase/fase: U 10 kv U m 12 kv Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R VDE 0278 parte 628 e parte La serie 92EB 6-1 è specifica per ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono lisci ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Isolatori QTII in Silicone Liscio Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Applicazione da interno Selezione dimensioni per Prodotto Sezione mm 2 Ø di copertura Ø di copertura Lunghezza isolatore (mm) cavi su isolante primario su guaina esterna Minima Massima (mm) (mm) 92-EB ,2 16, EB ,2 22, EB ,9 30,0 18,0 37, EB ,6 41,4 25,0 50, EB ,3 49,3 29,0 60, EB ,5 61,5 33,8 74,
5 65 La serie 93EB 6-1 è specifica per applicazioni da esterno ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 4 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Isolatori QTII in Silicone Alettati Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Consigli, Suggerimenti: Per una selezione corretta della terminazione è indispensabile disporre delle seguenti informazioni sul cavo: 1. Sigla del cavo 2. Grado di Isolamento 3. Sezione mm 2 4. Applicazione (interno o esterno) Diversamente verificare i diametri di copertura su isolante primario e su guaina esterna riportati in tabella. Prima di iniziare l installazione verificare l adattabilità del kit al cavo in uso. Per un installazione affidabile e duratura rispettare con la massima attenzione le seguenti principali fasi: Adottare le quote delle istruzioni di montaggio Evitare di incidere l isolante primario del cavo durante l asportazione dello strato semiconduttivo Nella zona di taglio, il seminconduttore del cavo non deve presentare punte e profili irregolari Mantenere elevato il livello di pulizia di tutta la fase del cavo Installare capocorda adeguati In caso di Terminale alettato, dopo l applicazione dell isolatore, aprire le alette con le mani Applicazione da esterno Selezione dimensioni per applicazioni da esterno Prodotto Sezione mm 2 Ø di copertura Ø di copertura Lunghezza isolatore (mm) cavi su isolante primario su guaina esterna Minima Massima (mm) (mm) 93-EB ,0 28,5 23,0 35, EB ,3 35,0 30,0 44, EB ,0 45,7 35,0 52, EB ,0 53,3 41,0 65,
6 Serie QTII autorestringenti per cavi estrusi 6/10 kv 92EB 6-3 e 93EB 6-3 ed esterno per cavi TRIPOLARI Serie di kit di Terminazione per cavi tripolari armati e non armati di Media Tensione 6/10-12kV. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico verso terra: U 0 6 kv fase/fase: U 10 kv U m 12 kv Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1OR - (A) RE4H1OR RG7H1OZR - RE4H1OZR RG7H1OLNR - RE4H1OLNR VDE 0278 parte 628 e parte La serie 92EB 6-3 è specifica per ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono lisci ed ogni kit ha il materiale per eseguire la sigillatura della triforcazione. Isolatori QTII in Silicone Liscio Manicotti in Silicone Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Applicazione da interno Selezione dimensioni per Prodotto Sezione mm 2 Ø di copertura Ø massimo di Lunghezza massima cavi su isolante primario copertura su guaina Terminale (mm) esterna (mm) (mm) 92 EB ,2 22, EB ,5 22, EB ,8 33, EB ,0 33,
7 65 La serie 93EB 6-3 è specifica per applicazioni da esterno ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 4 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire la sigillatura della triforcazione. Isolatori QTII in Silicone Alettati Manicotti in Silicone Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Consigli, Suggerimenti: Per una selezione corretta della terminazione è indispensabile disporre delle seguenti informazioni sul cavo: 1. Sigla del cavo 2. Grado di Isolamento 3. Sezione mm 2 4. Applicazione (interno o esterno) Diversamente verificare i diametri di copertura su isolante primario e su guaina esterna riportati in tabella. Prima di iniziare l installazione verificare l adattabilità del kit al cavo in uso. Per un installazione affidabile e duratura rispettare con la massima attenzione le seguenti principali fasi: Adottare le quote delle istruzioni di montaggio Evitare di incidere l isolante primario del cavo durante l asportazione dello strato semiconduttivo Nella zona di taglio, il seminconduttore del cavo non deve presentare punte e profili irregolari Mantenere elevato il livello di pulizia di tutta la fase del cavo Installare capocorda adeguati In caso di Terminale alettato, dopo l applicazione dell isolatore, aprire le alette con le mani Applicazione da esterno Selezione dimensioni per applicazioni da esterno Prodotto Sezione mm 2 Ø di copertura Ø massimo di Lunghezza massima cavi su isolante primario copertura su guaina Terminale (mm) esterna (mm) (mm) 93 EB ,0 28, EB ,0 28, EB ,3 35,
8 Serie QTII autorestringenti per cavi estrusi 8.7/15 kv 92EB 6-1 e 93EB 6-1 ed esterno per cavi UNIPOLARI Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 8.7/ kv. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico verso terra: U kv fase/fase: U 15 kv U m 17.5 kv Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R VDE 0278 parte 628 e parte La serie 92EB 6-1 è specifica per ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono lisci ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Isolatori QTII in Silicone Liscio Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Applicazione da interno Selezione dimensioni per Prodotto Sezione mm 2 Ø di copertura Ø di copertura Lunghezza isolatore (mm) cavi su isolante primario su guaina esterna Minima Massima (mm) (mm) 92-EB ,9 30,0 18,0 37, EB ,6 41,4 25,0 50, EB ,3 49,3 29,0 60, EB ,5 61,5 33,8 74,
9 5 La serie 93EB 6-1 è specifica per applicazioni da esterno ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 4 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Isolatori QTII in Silicone Alettati Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Consigli, Suggerimenti: Per una selezione corretta della terminazione è indispensabile disporre delle seguenti informazioni sul cavo: 1. Sigla del cavo 2. Grado di Isolamento 3. Sezione mm 2 4. Applicazione (interno o esterno) Diversamente verificare i diametri di copertura su isolante primario e su guaina esterna riportati in tabella. Prima di iniziare l installazione verificare l adattabilità del kit al cavo in uso. Per un installazione affidabile e duratura rispettare con la massima attenzione le seguenti principali fasi: Adottare le quote delle istruzioni di montaggio Evitare di incidere l isolante primario del cavo durante l asportazione dello strato semiconduttivo Nella zona di taglio, il seminconduttore del cavo non deve presentare punte e profili irregolari Mantenere elevato il livello di pulizia di tutta la fase del cavo Installare capocorda adeguati In caso di Terminale alettato, dopo l applicazione dell isolatore, aprire le alette con le mani Applicazione da esterno Selezione dimensioni Terminali per applicazioni da esterno Prodotto Sezione mm 2 Ø di copertura Ø di copertura Ø Alette Lunghezza isolatore (mm) cavi su isolante primario su guaina esterna (mm) Minima Massima (mm) (mm) 93-EB ,0 28,5 23,0 35, EB ,3 35,0 30,0 44, EB ,0 45,7 35,0 52, EB ,0 53,3 41,0 65,
10 Serie QTII autorestringenti per cavi estrusi 8.7/15 kv 92EB 6-3 e 93EB 6-3 ed esterno per cavi TRIPOLARI Serie di kit di Terminazione per cavi tripolari armati e non armati di Media Tensione 8.7/ kv. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico verso terra: U kv fase/fase: U 15 kv U m 17.5 kv Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1OR - (A) RE4H1OR RG7H1OZR - RE4H1OZR RG7H1OLNR - RE4H1OLNR VDE 0278 parte 628 e parte La serie 92EB 6-3 è specifica per ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono lisci ed ogni kit ha il materiale per eseguire la sigillatura della triforcazione. Isolatori QTII in Silicone Liscio Manicotti in Silicone Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Applicazione da interno Selezione dimensioni per Prodotto Sezione mm 2 Ø di copertura Ø massimo di Lunghezza massima cavi su isolante primario copertura su guaina Terminale (mm) esterna (mm) (mm) 92 EB ,2 22, EB ,5 22, EB ,8 33, EB ,0 33,
11 65 La serie 93EB 6-3 è specifica per applicazioni da esterno ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 4 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire la sigillatura della triforcazione. Isolatori QTII in Silicone Alettati Manicotti in Silicone Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Consigli, Suggerimenti: Per una selezione corretta della terminazione è indispensabile disporre delle seguenti informazioni sul cavo: 1. Sigla del cavo 2. Grado di Isolamento 3. Sezione mm 2 4. Applicazione (interno o esterno) Diversamente verificare i diametri di copertura su isolante primario e su guaina esterna riportati in tabella. Prima di iniziare l installazione verificare l adattabilità del kit al cavo in uso. Per un installazione affidabile e duratura rispettare con la massima attenzione le seguenti principali fasi: Adottare le quote delle istruzioni di montaggio Evitare di incidere l isolante primario del cavo durante l asportazione dello strato semiconduttivo Nella zona di taglio, il seminconduttore del cavo non deve presentare punte e profili irregolari Mantenere elevato il livello di pulizia di tutta la fase del cavo Installare capocorda adeguati In caso di Terminale alettato, dopo l applicazione dell isolatore, aprire le alette con le mani Applicazione da esterno Selezione dimensioni per applicazioni da esterno Prodotto Sezione mm 2 Ø di copertura Ø massimo di Lunghezza massima cavi su isolante primario copertura su guaina Terminale (mm) esterna (mm) (mm) 93 EB ,0 28, EB ,0 28, EB ,3 35,
12 Serie QTII autorestringenti per cavi estrusi 12/20 kv TB31-QT20 TB31-QT4220 per cavi UNIPOLARI Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 12/20-24 kv. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico verso terra: U 0 12 kv fase/fase: U 20 kv U m 24 kv Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o con modesta presenza di umidità o inquinamento Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R RG7H1M1 con isolamento a diametro ridotto. È possibile installare TB31QT-20 e TB31QT4220 anche su cavo tripolare aggiungendo una calotta tripolare tipo SKE3F/5 per la sigillatura della triforcazione e guaina tipo MDT-A 38/12 per il rivestimento degli schermi. CEI 20/24-81 TB31-QT20 è specifico per applicazioni da interno ed è costituita da manicotti preformati autorestringenti del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono lisci ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Isolatori QTII in Silicone Liscio Trecce di rame stagnato Tela abrasiva Istruzioni di montaggio TB31-QT20 Selezione dimensioni TB31-QT20 Prodotto Sezione mm 2 cavi Sezione mm 2 cavi Ø di copertura su Ø di copertura Lunghezza Tipo (A) RG7H1R Tipo RG7H1M1 con isolante primario su guaina isolatore (A) RE4H1R isolamento a Ø ridotto (mm) esterna (mm) massima (mm) TB31-QT20/ ,2 22,1 19,0 28,0 320 TB31-QT20/ ,8 33,0 23,0 35,0 279 TB31-QT20/ ,7 45,7 34,0 52,
13 5 TB31-QT4220 si differenzia dal TB31-QT20 per la presenza di isolatori siliconici aggiunti per la sigillatura globale della fase. Isolatori QTII in Silicone Liscio Manicotti in Silicone Scotch 23 Trecce di rame stagnato Tela abrasiva Istruzioni di montaggio Consigli, Suggerimenti: Per una selezione corretta della terminazione è indispensabile disporre delle seguenti informazioni sul cavo: 1. Sigla del cavo 2. Grado di Isolamento 3. Sezione mm 2 4. Applicazione (interno o esterno) Diversamente verificare i diametri di copertura su isolante primario e su guaina esterna riportati in tabella. Prima di iniziare l installazione verificare l adattabilità del kit al cavo in uso. Per un installazione affidabile e duratura rispettare con la massima attenzione le seguenti principali fasi: Adottare le quote delle istruzioni di montaggio Evitare di incidere l isolante primario del cavo durante l asportazione dello strato semiconduttivo Nella zona di taglio, il seminconduttore del cavo non deve presentare punte e profili irregolari Mantenere elevato il livello di pulizia di tutta la fase del cavo Installare capocorda adeguati TB31-QT4220 Selezione dimensioni Prodotto Sezione mm 2 cavi Sezione mm 2 cavi Ø di copertura su Ø di copertura Lunghezza Tipo (A) RG7H1R Tipo RG7H1M1 con isolante primario su guaina isolatore (A) RE4H1R isolamento a Ø ridotto (mm) esterna (mm) massima (mm) TB31QT4220/ ,2 22,1 19,0 28,0 320a TB31QT4220/ ,8 33,0 23,0 35,0 279 TB31QT4220/ ,7 45,7 34,0 52,
14 Serie QTII autorestringenti per cavi estrusi 12/20 kv 93EB 6-1 e 94B 6-1 ed esterno per cavi UNIPOLARI Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 12/20-24 kv. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico verso terra: U 0 12 kv fase/fase: U 20 kv U m 24 kv Salinità di tenuta: 112 Kg/m 3 a 18 kv (isolatore 6 alette) Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o inquinamento Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R RG7H1M1 con isolamento a diametro ridotto VDE 0278 parte 628 e parte La serie 93EB 6-1 è specifica per ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Isolatori QTII in Silicone Alettati (4 alette) Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Applicazione da interno Selezione dimensioni per Prodotto Sezione mm 2 Sezione mm 2 Ø di copertura Ø di copertura Ø Alette Lunghezza isolatore cavi Tipo cavi tipo RG7H1M1 su isolante su guaina (mm) (mm) (A) RG7H1R con isolamento a primario esterna Minima Massima (A) RE4H1R Ø ridotto (mm) (mm) 93-EB ,2 28,5 23,0 35, EB ,3 35,0 30,0 44, EB ,4 45,7 35,0 52, EB ,3 53,3 41,0 65,
15 5 La serie 94EB 6-1 è specifica per applicazioni da esterno ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Isolatori QTII in Silicone Alettati (6 alette) Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Consigli, Suggerimenti: Per una selezione corretta della terminazione è indispensabile disporre delle seguenti informazioni sul cavo: 1. Sigla del cavo 2. Grado di Isolamento 3. Sezione mm 2 4. Applicazione (interno o esterno) Diversamente verificare i diametri di copertura su isolante primario e su guaina esterna riportati in tabella. Prima di iniziare l installazione verificare l adattabilità del kit al cavo in uso. Per un installazione affidabile e duratura rispettare con la massima attenzione le seguenti principali fasi: Adottare le quote delle istruzioni di montaggio Evitare di incidere l isolante primario del cavo durante l asportazione dello strato semiconduttivo Nella zona di taglio, il seminconduttore del cavo non deve presentare punte e profili irregolari Mantenere elevato il livello di pulizia di tutta la fase del cavo Installare capocorda adeguati Dopo l applicazione dell isolatore aprire le alette con le mani Applicazione da esterno Selezione dimensioni per applicazioni da esterno Descrizione Sezione mm 2 Sezione mm 2 Ø di copertura Ø di copertura Ø Alette Lunghezza cavi Tipo cavi tipo RG7H1M1 su isolante su guaina (mm) isolatore (mm) (A) RG7H1R con isolamento a primario esterna Minima Massima (A) RE4H1R Ø ridotto (mm) (mm) 94-EB ,2 28,5 23,0 35, EB ,3 35,0 30,0 44, EB ,4 45,7 35,0 52, EB ,3 53,3 41,0 65,
16 Serie QTII autorestringenti per cavi estrusi 12/20 kv 93EB 6-3 e 94EB 6-3 ed esterno per cavi TRIPOLARI Serie di kit di Terminazione per cavi tripolari armati e non armati di Media Tensione 12/20-24 kv. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico verso terra: U 0 12 kv fase/fase: U 20 kv U m 24 kv Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1OR - (A) RE4H1OR RG7H1OZR - RE4H1OZR RG7H1OLNR - RE4H1OLNR VDE 0278 parte 628 e parte La serie 93EB 6-3 è specifica per ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 4 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire la sigillatura della triforcazione. Isolatori QTII in Silicone Alettati (4 alette) Manicotti in Silicone Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Applicazione da interno Selezione dimensioni per Prodotto Sezione mm 2 Ø di copertura Ø massimo di Lunghezza massima cavi su isolante primario copertura su guaina Terminale (mm) esterna (mm) (mm) 93 EB ,0 28, EB ,0 28, EB ,3 35,
17 5 La serie 94EB 6-3 è specifica per applicazioni da esterno ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire la sigillatura della triforcazione. Isolatori QTII in Silicone Alettati (6 alette) Manicotti in Silicone Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Consigli, Suggerimenti: Per una selezione corretta della terminazione è indispensabile disporre delle seguenti informazioni sul cavo: 1. Sigla del cavo 2. Grado di Isolamento 3. Sezione mm 2 4. Applicazione (interno o esterno) Diversamente verificare i diametri di copertura su isolante primario e su guaina esterna riportati in tabella. Prima di iniziare l installazione verificare l adattabilità del kit al cavo in uso. Per un installazione affidabile e duratura rispettare con la massima attenzione le seguenti principali fasi: Adottare le quote delle istruzioni di montaggio Evitare di incidere l isolante primario del cavo durante l asportazione dello strato semiconduttivo Nella zona di taglio, il seminconduttore del cavo non deve presentare punte e profili irregolari Mantenere elevato il livello di pulizia di tutta la fase del cavo Installare capocorda adeguati Dopo l applicazione dell isolatore aprire le alette con le mani Applicazione da esterno Selezione dimensioni per applicazioni da esterno Prodotto Sezione mm 2 Ø di copertura Ø massimo di Lunghezza massima cavi su isolante primario copertura su guaina Terminale (mm) esterna (mm) (mm) 94 EB ,2 24, EB ,2 28, EB ,3 35,
18 Serie QT autorestringenti per cavi estrusi 12/20 kv TB spazi ridotti per cavi UNIPOLARI Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 12/20-24 kv. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. TB è specifico per applicazioni da interno ed è costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone, il controllo del campo elettrico viene effettuato con nastro tipo Scotch Gli isolatori di questa serie sono alettati (4 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire un terminale. Isolatore QT in Silicone alettato (4 alette) Nastro Scotch 2220 Trecce di rame stagnato Mastice EC5313 Istruzioni di montaggio Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico verso terra: U 0 12 kv fase/fase: U 20 kv U m 24 kv Applicazioni Specifici per installazione in spazi ridotti per interno in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R RG7H1M1 con isolamento a diametro ridotto CEI 20/24-81 Applicazione da interno Selezione dimensioni per Prodotto Sezione mm 2 cavi Sezione mm 2 cavi Ø di copertura su Ø di copertura Lunghezza Tipo (A) RG7H1R Tipo RG7H1M1 con isolante primario su guaina isolatore (A) RE4H1R isolamento a Ø ridotto (mm) esterna (mm) massima (mm) TB1-4120/ ,0 24, TB1-4120/ ,0 30, TB1-4120/ ,0 37,
19 65 Serie QTII autorestringenti per cavi in carta 12/20 kv TB1-QT1520 e TA1-QT3520 ed esterno per cavi unipolari Serie di kit di Terminazione per cavi in carta impregnata unipolari di Media Tensione 12/20-24 kv. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. TB1-QT1520 è specifico per applicazioni da interno ed è costituito da manicotto preformato autorestringente del campo elettrico incorporato. L isolatore è alettato (4 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire un terminale. TA1-QT3520 è specifico per applicazioni da esterno ed è costituito da manicotto preformato autorestringente del campo elettrico incorporato. L isolatore è alettato (6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire un terminale. Isolatore QT in Silicone alettato (4 alette per TB1-QT1520) Isolatore QT in Silicone alettato (4 alette per TA1-QT3520) Nastro Scotch 23 Nastro Nastro PVC Mastice EC5313 Trecce di rame stagnato Staffa di ancoraggio cavo Istruzioni di montaggio Applicazione da interno Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico verso terra: U 0 12 kv fase/fase: U 20 kv Applicazione da esterno U m 24 kv Salinità di tenuta: 112 Kg/m 3 a 18 kv (isolatore 6 alette) Applicazioni Specifici per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RC1HLRX (A) RC4HLRX CEI 20/24-81 Selezione dimensioni Prodotto Sezione Ø di copertura su Ø di copertura su Ø Alette Lunghezza isolatore mm 2 cavi isolante primario (mm) guaina esterna (mm) (mm) (mm) massima TB1-QT1520/240DJ ,3 35,0 30,0 44, TA1-QT3520/240DJ ,3 35,0 30,0 44,
20 Serie QTII autorestringenti per cavi estrusi 18/30 kv 94EB 6-1 e 94B 6-2 ed esterno per cavi UNIPOLARI Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 18/30-36 kv. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico verso terra: U 0 18 kv fase/fase: U 30 kv U m 36 kv Salinità di tenuta: 112 Kg/m 3 a 18 kv (isolatore 6 alette) Salinità di tenuta: 225 Kg/m 3 a 18 kv (isolatore 8 alette) Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R RG7H1M1 con isolamento a diametro ridotto VDE 0278 parte 628 e parte La serie 94EB 6-1 è specifica per ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Isolatori QTII in Silicone Alettati ( 6 alette) Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Nastro in PVC Applicazione da interno Selezione dimensioni per Prodotto Sezione mm 2 Sezione mm 2 Ø di copertura Ø di copertura Ø Alette Lunghezza isolatore cavi Tipo cavi tipo RG7H1M1 su isolante su guaina (mm) (mm) (A) RG7H1R con isolamento a primario esterna Minima Massima (A) RE4H1R Ø ridotto (mm) (mm) 94-EB ,2 28,5 23,0 35, EB ,3 35,0 30,0 44, EB ,4 45,7 35,0 52, EB ,3 53,3 41,0 65,
21 65 La serie 94EB 6-2 è specifica per applicazioni da esterno ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 8 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire tre terminali. Isolatori QTII in Silicone Alettati (8 alette) Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Nastro in PVC Consigli, Suggerimenti: Per una selezione corretta della terminazione è indispensabile disporre delle seguenti informazioni sul cavo: 1. Sigla del cavo 2. Grado di Isolamento 3. Sezione mm 2 4. Applicazione (interno o esterno) Diversamente verificare i diametri di copertura su isolante primario e su guaina esterna riportati in tabella. Prima di iniziare l installazione verificare l adattabilità del kit al cavo in uso. Per un installazione affidabile e duratura rispettare con la massima attenzione le seguenti principali fasi: Adottare le quote delle istruzioni di montaggio Evitare di incidere l isolante primario del cavo durante l asportazione dello strato semiconduttivo Nella zona di taglio, il seminconduttore del cavo non deve presentare punte e profili irregolari Mantenere elevato il livello di pulizia di tutta la fase del cavo Installare capocorda adeguati Dopo l applicazione dell isolatore aprire le alette con le mani Applicazione da esterno Selezione dimensioni per applicazioni da esterno Prodotto Sezione mm 2 Sezione mm 2 Ø di copertura Ø di copertura Ø Alette Lunghezza cavi Tipo cavi tipo RG7H1M1 su isolante su guaina (mm) isolatore (mm) (A) RG7H1R con isolamento a primario esterna Minima Massima (A) RE4H1R Ø ridotto (mm) (mm) 94-EB ,3 35,0 30,0 44, EB ,4 45,7 35,0 52, EB ,3 53,3 41,0 65,
22 Serie QTII autorestringenti per cavi estrusi 18/30 kv 94-EB 6-3 e 94EB 6-4 ed esterno per cavi TRIPOLARI Serie di kit di Terminazione per cavi tripolari armati e non armati di Media Tensione 18/30-36 kv. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico verso terra: U 0 18 kv fase/fase: U 30 kv U m 36 kv Salinità di tenuta: 112 Kg/m 3 a 18 kv (isolatore 6 alette) Salinità di tenuta: 225 Kg/m 3 a 18 kv (isolatore 8 alette) Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1OR - (A) RE4H1OR RG7H1OZR - RE4H1OZR RG7H1OLNR - RE4H1OLNR VDE 0278 parte 628 e parte La serie 94EB 6-3 è specifica per ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire la sigillatura della triforcazione. Isolatori QTII in Silicone Alettati (6 alette) Manicotti in Silicone Nastro PVC Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Applicazione da interno Selezione dimensioni per Prodotto Sezione mm 2 Ø di copertura Ø massimo di Lunghezza massima cavi su isolante primario copertura su guaina Terminale (mm) esterna (mm) (mm) 94 EB ,2-28, EB ,3-35, EB ,4-45,
23 65 Serie QTII autorestringenti per cavi estrusi 18/30 kv La serie 94EB 6-4 è specifica per applicazioni da esterno ed è costituita del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 8 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire la sigillatura della triforcazione. Isolatori QTII in Silicone Alettati (8 alette) Manicotti in Silicone Nastro PVC Nastro Mastice sigillante tipo 2230 Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Consigli, Suggerimenti: Per una selezione corretta della terminazione è indispensabile disporre delle seguenti informazioni sul cavo: 1. Sigla del cavo 2. Grado di Isolamento 3. Sezione mm 2 4. Applicazione (interno o esterno) Diversamente verificare i diametri di copertura su isolante primario e su guaina esterna riportati in tabella. Prima di iniziare l installazione verificare l adattabilità del kit al cavo in uso. Per un installazione affidabile e duratura rispettare con la massima attenzione le seguenti principali fasi: Adottare le quote delle istruzioni di montaggio Evitare di incidere l isolante primario del cavo durante l asportazione dello strato semiconduttivo Nella zona di taglio, il seminconduttore del cavo non deve presentare punte e profili irregolari Mantenere elevato il livello di pulizia di tutta la fase del cavo Installare capocorda adeguati Dopo l applicazione dell isolatore aprire le alette con le mani Applicazione da esterno Selezione dimensioni per applicazioni da esterno Prodotto Sezione mm 2 Ø di copertura Ø massimo di Lunghezza massima cavi su isolante primario copertura su guaina Terminale (mm) esterna (mm) (mm) 94 EB ,3 35, EB ,4 45,
24 Serie QT autorestringenti per cavi estrusi 18/30 kv TB spazi ridotti per cavi UNIPOLARI Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 18/30-36 kv. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale. TB è specifico per applicazioni da interno ed è costituita da manicotti preformati autorestringenti in silicone, il controllo del campo elettrico viene effettuato con nastro tipo Scotch Gli isolatori di questa serie sono alettati (6 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire un terminale. Isolatore QT in Silicone alettato (6 alette) Nastro Scotch 2220 Trecce di rame stagnato Mastice EC5313 Istruzioni di montaggio Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico verso terra: U 0 18 kv fase/fase: U 30 kv U m 36 kv Applicazioni Specifici per installazione in spazi ridotti per interno in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o inquinamento. Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R RG7H1M1 con isolamento a diametro ridotto CEI 20/24-81 Selezione dimensioni per Prodotto Sezione mm 2 cavi Sezione mm 2 cavi Ø di copertura su Ø di copertura Lunghezza Tipo (A) RG7H1R Tipo RG7H1M1 con isolante primario su guaina isolatore (A) RE4H1R isolamento a Ø ridotto (mm) esterna (mm) (mm) massima TB1-4130/ ,0 31, TB1-4130/ ,0 31, TB1-4130/ ,0 39,
25 5 Serie QTII autorestringenti per cavi estrusi 26/45 kv 4604 e 4605 ed esterno per cavi UNIPOLARI Serie di kit di Terminazione per cavi unipolari di Media Tensione 26/45-52 kv. L installazione si effettua a freddo, senza l'utilizzo di attrezzature, per mezzo dello svolgimento della spirale e 4605 sono specifici per applicazioni da interno ed esterno e sono costituiti da manicotti preformati autorestringenti in silicone con controllo del campo elettrico incorporato. Gli isolatori di questa serie sono alettati (n 12 alette) ed ogni kit ha il materiale per eseguire un terminale. Isolatore QTII in Silicone alettato (8 alette) Isolatore QT in Silicone alettato (4 alette) Manicotti in Silicone Nastro PVC Nastro Mastice sigillante Treccia di messa a terra Molle collegamento treccie Istruzioni di montaggio Caratteristiche generali Isolatore Siliconico ritardante la fiamma Isolatore Siliconico antitraccia Isolatore Siliconico ad elevato isolamento Isolatore Siliconico idrofobico verso terra: U 0 26 kv fase/fase: U 45 kv U m 52 kv Applicazioni Adatti per installazione in ambienti normali o a elevata presenza di umidità o inquinamento Installazione su cavi tipo: (A) RG7H1R (A) RE4H1R IEEE-48 Selezione dimensioni per applicazioni da Interno ed Esterno Prodotto Sezione mm 2 cavi Ø di copertura su Ø di copertura su isolante primario (mm) guaina esterna (mm)
26 Serie QT autorestringenti conformi specifiche Enel QT 93-EC 72 Applicazioni da interno ed esterno per cavi Unipolari In questa sezione sono riportati i kit di terminazione conformi alle prescrizioni nazionali Enel. La Terminazione tipo QT 93-EC 72-2 NCDJ è adatta per applicazioni da esterno per cavi unipolari di tipo estruso 12/20kV con schermo a fili o tubo di alluminio. La Terminazione tipo QT 93-EC 72-1 NCDJ è adatta per applicazioni da interno per cavi unipolari di tipo estruso 12/20kV con schermo a fili o tubo di alluminio. Gli isolatori che compongono queste serie di terminazione sono costituiti del campo elettrico incorporato, ogni kit ha il materiale per eseguire un terminale e comprende anche la staffa di ancoraggio cavi. Per le gli isolatori sono alettati (1 alette). Per le applicazioni da esterno gli isolatori sono alettati (3 alette). verso terra: U0 12 kv fase/fase: U 20 kv Um 24 kv Conformi alla Norma Cenelec HD Specifiche Enel NCDJ 4457 Applicazione da interno Applicazione da esterno Selezione dimensioni Matricola Specifica Edizione Tipologia cavo Sezioni Applicazione Prodotto Codice ENEL ENEL Specifica mm 2 ENEL cavo Rev. 00 ARE4H1RX 12/20 kv NCDJ4457 Data: ARE4H5EX 12/20 kv INTERNO QT 93-EC 72-1 NCDJ KE /01/2010 ARP1H5EX 12/20 kv Rev. 00 ARE4H1RX 12/20 kv NCDJ4457 Data: ARE4H5EX 12/20 kv INTERNO QT 93-EC 72-2 NCDJ KE /01/2010 ARP1H5EX 12/20 kv 154
5 Media Tensione. Terminazioni per
Terminazioni per 5 Media Tensione In questo capitolo sono rappresentate le Soluzioni 3M per la Terminazione dei cavi di Media Tensione fino a 52 kv. La tecnologia impiegata per queste applicazioni è di
ACCESSORI PER CAVI: MEDIA TENSIONE
ACCESSORI PER CAVI: MEDIA TENSIONE Terminazioni termorestringenti.....................10 Terminazioni per cavi ad isolamento estruso...........................13 Terminazioni monotubo..........................................14
TERMINAZIONI E GIUNZIONI AUTORESTRINGENTI. PER MEDIA TENSIONE FINO a 36 kv
TERMINAZIONI E GIUNZIONI AUTORESTRINGENTI PER MEDIA TENSIONE FINO a 36 kv Terminali per INTERNO per cavi estrusi Fino a 12/20 kv (Um 24 kv) La tecnologia autorestringente è basata su guaine isolanti predilatate
1.1 Giunzioni per Bassa Tensione
1.1 Giunzioni per Bassa Tensione 1 In questo capitolo sono rappresentate tutte le soluzioni che 3M offre per l isolamento, la protezione meccanica e la sigillatura di cavi di Bassa Tensione. In base alla
Giunzioni per Media Tensione
Giunzioni per Media Tensione 14 In questo capitolo sono rappresentate le Soluzioni 3M per la Giunzione dei cavi di Media Tensione fino a 36 kv. Le tecnologie impiegate per queste applicazioni sono di tipo
SETTORE ENERGIA CATALOGO ENEL Edizione Luglio 2014. Tecnotes S.r.l. Via Luigi Michelazzi,15 Firenze - Tel.055-410955 tecnotesfi@gmail.
SETTORE ENERGIA CATALOGO ENEL Edizione Luglio 2014 Tecnotes S.r.l. Via Luigi Michelazzi,15 Firenze - Tel.055-410955 tecnotesfi@gmail.com Indice dei materiali: 1) LINEE BT e MT MATERIALI PER CONNESSIONI
5 Media Tensione. per esempio giunto in linea o di transizione
Giunzioni per 5 Media Tensione In questo capitolo sono rappresentate le Soluzioni 3M per la Giunzione dei cavi di Media Tensione fino a 36 kv. La tecnologia impiegata per queste applicazioni è di tipo
Sezione 5 ACCESSORI VARI GUAINE TERMORESTRINGENTI GIUNTI IN RESINA TERMINALI PER CAVI
Sezione 5 ACCESSORI VARI GUAINE TERMORESTRINGENTI GIUNTI IN RESINA TERMINALI PER CAVI Nastro e testine - Supporto per nastro In acciaio inossidabile Nastro e testine in acciaio inossidabile, con o senza
RAYSULATE: ACCESSORI TERMORESTRINGENTI PER L ISOLAMENTO DI SBARRE, CONDUTTORI NUDI, ECC A PROTEZIONE DA SCARICHE PARZIALI E CORTOCIRCUITI ACCIDENTALI Introduzione RAYSULATE è una gaa di prodotti concepita
Giunzioni per Media Tensione 14 In questo capitolo sono rappresentate le Nuove Soluzioni 3M per la Giunzione dei cavi di Media Tensione unipolari estrusi fino a 3 6 kv. La te cnologia impiegata per queste