Source: http://docplayer.fi/132889-Ukkos-ja-ylijannitesuojat.html
Timestamp: 2016-12-05 14:43:08+00:00
Document Index: 13189770

Matched Legal Cases: ['kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko\n', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Ukkos- ja ylijännitesuojat
Ukkos- ja ylijännitesuojat
Download "Ukkos- ja ylijännitesuojat"
Sofia Mikkola
1 Ukkos- ja ylijännitesuojat2 Pienjänniteasennusten ylijännitesuojaus Myrskyt voivat olla kaunista ja jännittävää katseltavaa, mutta myös vaarallisia ihmisille ja rakennuksille. Asuin- ja teollisuusrakennusten sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät voivat altistua ukkosen aiheuttamalle suoralle salamavirralle (virtapiikki), oikosulkuvirran jälkiaallolle ja suurelle potentiaalierolle (suuruusluokka useita tuhansia voltteja). Mikäli näitä vastaan ei ole suojauduttu riittävästi, ne voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja ja tuhoa sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. 23 Muistinmenetys sekunnin murto-osassa Päivä päivältä, rakennuksissa on kasvava määrä herkkiä laitteita - tietokoneet, ohjauksiin tarkoitetut kosketusnäytöt, kovalevyt, massamuistilaitteet äänelle/kuvalle jne. Onko sinulla varaa menettää kovalevylle tallennettuja arvokkaita tietoja tai kauneimpia muistoja vain sekunnin murto-osassa? Mitkä ovat ylijännitepiikkien yleisimmät syyt sähköasennuksessa? - suora salaman isku (ukkonen iskee) rakennukseen - salama iskee ilmakaapeliin pienjännitejakeluverkossa - ylijännite indusoituu ympäristöstä rakennukseen tai muihin lähellä oleviin rakenteisiin, - kytkentäpiikit ja viat verkossa. 34 Suojaus ukkosta ja ylijännitteitä vastaan Luotettavassa ja kattavassa ylijännitesuojausjärjestelmässä tulisi huomioida seuraavat standardit ja suositukset: - rakennuskohteiden ukkossuojaus (jos tämä on vaadittu standardeissa SFS-EN , SFS-EN , SFS-EN ja SFS-EN esitettyjen säädösten mukaisesti), - rakennuskohteessa käytetyn pienjänniteasennuksen tyyppi, - laitteet rajoittamaan ylijännitepiikkejä sähköasennuksissa, huomioiden sähköinen koordinaatio, - sähkölaitteiden eristysten koordinaatio - potentiaalin tasaus pienjänniteasennuksessa. Ylijännitesuojat (SPD) ovat osa pienjännitesähkösennusten suojaukseen tarkoitettua laitteistoa. Standardin SFS-EN mukaisesti laitteistot jaetaan seuraavasti: Suora purkaus Impulssi10/350 μs Johtunut purkaus - isku syöttökaapeliin Impulssi 8/20 μs Johtunut purkaus - isku muuhun objektiin Impulssi 8/20 μs 45 Ylij.suoja testiluokka Ylij.suoja tyyppi Kuvaus Luokka I Tyyppi 1 Suojaus salamavirran, ilmastollisten jännitepiikkien tai minkä tahansa tyyppisten kytkentäpiikkien ja niiden yhdistelmien suorilta vaikutuksilta, potentiaalin tasaamiseksi. Luokka II Tyyppi 2 Suojaus indusoituneita ympäristöstä johtuvia ylijännitepiikkejä ja kytkentäylijännittepiikkejä vastaan. Luokka III Tyyppi 3 Suojaus indusoituneita ympäristöstä johtuvia ylijännitepiikkejä ja kytkentäylijännitepiikkejä, jotka ilmenevät vastaanottavassa pienjännitesähköasennuksessa, vastaan. Ylijännitesuojat sisältävät seuraavat elementit rakenteeseen ja toimintatapaan perustuen: - Jännitteen leikkaus, perustuu ei-ulospuhaltavaan kipinävälimoduuliin, ominaista sille on suuri impedanssi joka alentuu rajusti ylijännitepiikin aikana, - Jännitteen rajoitus, perustuu metallioksideista valmistettuun varistoriin, ominaista sille on impedanssi, joka alenee impulssin (piikki) aikana ilmenevän virran ja jännitteen kasvaessa, - Yhdistelmä (hybridi), perustuu molempiin edellämainittuihin tekniikoihin, yhdistäen jännitteen leikkausominaisuudet ja leikkaus/rajoitusominaisuudet laitetyyppikohtaisesti. Tehokkain yhdistelmäylijännitesuoja Hagerilta Käytännössä, ylijännitesuojaus saadaan toteutettua tehokkaasti käyttämällä siihen toistensa kanssa hyvin koordinoituja tuotteita: - 3-portainen suojaus, perustuu ylijännitesuojasta kipinävälillä tyyppi 1 sekä ylijännitesuojasta varistoritekniikalla tyyppi 2 ja tyyppi 3 (tarvittaessa), - suojaus perustuen yhdistettyyn (hybridi) tyypin 1 kipinäväliylijännitesuojaan, jossa jäännösjännitetaso on alle 1.5 kv. Vuokaavio kipinävälille, yhdistelmäylijännistesuoja tyyppi 1 Valitsemalla ylijännitesuojalaitteisto tällä tavalla, varmistat tehokkaan suojan piikkivirtojen (ukkonen) virtausta vastaan sekä jälkijännitteiden poiskytkemiseksi. Samalla varmistat oikean suojaukseen eri jännitetasoille. 56 Yhdistetty ja tehokas suojaus ylijännitteitä vastaan Nykyaikaiset kipinävälitekniikkaan perustuvat laitteet, sekä varmistavat potentiaalintasauksen ylijännitesuojausjärjestelmässä että tarjoavat 2- tai 3-tasoisen suojan ylijännitepiikkejä vastaan. Hager-ylijännitesuojat takaavat kestoisuuden impulssivirroille (ylijännitepiikki) 200 ka asti (50 ka per napa, impulssi 10/350 μs) ja laskevat jäännösjännitteen ylijännitesuojien jälkeen 1.5 kv tasoon. Ulospuhaltamattomien kipinävälimoduulien käyttö ja laitteiden kompakti rakenne vähentää asennustilan tarvetta kojeistoissa ja helpottaa asennusta. Tietyt ylijännitesuojatyypit on varustettu omalla potentiaalivapaalla hälytyskoskettimella, jota voidaan käyttää ylijännitesuojan vikailmaisuun. Kipinävälisuojat tyyppi 1 Suljetut, ulospuhaltamattomat suojat ympäristöstä johtuville purkauksille, suojaus salamaniskujen suoria ja epäsuoria vaikutuksia vastaan. Niiden rakenteen ansiosta, niitä voidaan käyttää myös alueilla ennen mittaria. Varistorisuojat tyyppi 2 Suojaa laitteiston ja sen jälkeisen asennuksen ympäristöstä indusoituvia ylijännitteitä ja kytkentäylijännitteitä vastaan. Ne voidaan asentaa tyypin 1 suojien perään, minimietäisyyden ollessa > 15 suojien välillä. Mikäli etäisyys ei täyty, tulee käyttää tyypin 1 yhdistelmäsuojia. Yhdistelmäsuojat (hybridi) tyyppi 1 Modernit, korkealuokkaiset ja suorituskykyiset yhdistelmäsuojat (hybridi) on varustettu edistyneellä tekniikalla. Niissä käytetty kipinävälitekniikka varmistaa asennuksen ja laitteistojen suojauksen suoria tai läheltä ympäristöstä indusoituvia ylijännitepurkauksia ja kytkentäylijännitteitä vastaan. Suojien tekniset arvot vastaavat 2- tai 3-tasoista suojausta. Varistorisuojat tyyppi 3 Suojat alentavat jäännösjännitteen alemmaksi kuin 1.25 / 1.5 kv. Niitä käytetään viimeisenä ylijännitesuojaelementtinä. Ne asennetaan yleisesti lähelle suojattavaa kulutuspistettä ja ryhmäkohtaisiksi suojiksi. i Tekniset tiedot: Tehokas asennusten ja omaisuuden suojaus suorilta salamaniskuilta ja lähiympäristöstä indusoituneita purkausvirtoja vastaan, Edistynein ja luotettava kipinäväliteknologia: tyyppi 1 - yhdistelmä (hybridi), Turvallinen jäännösjännitetaso alle 1.5 kv, impulssivirta (10/350 μs) 100 ka asti. 67 Yhdistelmäylijännitesuojat kiinteillä suojamoduuleilla Tyyppi 1 SPA-sarja uutuus uutuus uutuus Suurille salamavirroille Tehokas uudelleenohjaus suurienergisille impulssivirroille - 50 ka asti impulssille 10/350 μs Alhainen jäännösjännite Suojassa käytetään elementtejä jotka leikkaavat ja rajoittavat jännitettä. Jännösjännitaso on 1,5 kv. Kyky rajoittaa oikosulkuvirtoja Selektiivinen toiminta sulakkeiden kanssa, esimerkiksi 35 A gl/gg ei laukaise virralla 10 ka eff (oletettava virta) ei turhia laukaisuja. Oikea energiakoordinaatio Mahdollisuus käyttää tyypin 3 varistorisuojille tarkoitetuissa sovelluksissa. Laitteille jotka asennettu 5 m päähän suojasta - täysi 3-tasoinen suojaus. i Tekniset tiedot: Sysäysvirta Iimp (10/350 μs): 50 ka asti Jäännösjännitetaso Up: 1.5 kv Sysäysvirran sammutuskyky: 50 kaeff asti Käyttölämpötila-alue: Standardienmukaisuus: Tyyppi 1 SFS-EN mukaan luokka I IE Tuote-edut - SPA-tuotesarja: Kyky uudelleenohjata suorien salamojen aiheuttamat syöksyvirrat maata vasten. Kipinävälimoduulit ylimääräisellä sytytysjärjestelmällä, joka kiihdyttää purkausta kipinävälimoduulin elektrodien välillä. Kyky sammuttaa jälkijännitteet. Energiakoordinaation tyypin 3 ylijännitesuojien kanssa. Tilailmaisuikkuna toimintakunnon tarkkailuun. Saatavilla versiot eri sähköverkkotyypeille. Tekniset suoritusarvot vastaavat 2- tai 3-portaista suojausta. 78 Yhdistelmäylijännitesuojat tyyppi 1/B+ (monoblock) - yhdistelmäylijännitesuojat standardien SFS-EN / VDE mukaan - ylijännitesuoja tyyppi 1 TT, TN- ja TN-S -verkoille - maks. jäännösjannite 1,5 kv - kiinteillä suojamoduuleilla (monoblock) - energiakoordinaatio T1+T2, alle 5 m päässä suojasta oleville laitteille myös T3 Tekniset tiedot kts. s. 17 Yhdistelmäylijännitesuojat 2 N, tyyppi 1, monoblock tilailmaisulla Tuote Jään.jännite Mod. Pakk Snro Tyyppi Up [kv] Yhd.ylij.suoja 2N 25kA tyyppi 1 TN-S/TT 1, SPA201 SPA201 Yhdistelmäylijännitesuojat 3 N, tyyppi 1, monoblock tilailmaisulla Tuote Jään.jännite Mod. Pakk Snro Tyyppi Up [kv] Yhd.ylij.suoja 3N 37,5kA tyyppi 1 TN- 1, SPA400 SPA400 Yhdistelmäylijännitesuojat 4 N, tyyppi 1, monoblock tilailmaisulla Tuote Jään.jännite Mod. Pakk Snro Tyyppi Up [kv] Yhd.ylij.suoja 4N 50kA tyyppi 1 TN-S 1, SPA401 SPA401 8 Tekniset muutokset mahdollisia9 Yhdistelmäylijännitesuojat, tyyppi 1/B+ - yhdistelmäylijännitesuojat standardien EN / VDE mukaan - ylijännitesuoja tyyppi 1 TN- ja TN-S -verkoille - maks. jäännösjännite 1,5 kv - koostuu asennusalustasta ja patruunoista - energiakoordinaatio T1+T2, alle 5 m päässä oleville laitteille T1+T2+T3 Tekniset tiedot kts. s. 17 Yhdistelmäylijännitesuojat, tyyppi 1, vaihtopatruunoilla Tuote Jään.jännite Mod. Pakk Snro Tyyppi Up [kv] Yhdistelmäylijännitesuoja,3N,75kA,TN- 1, SPN800 Yhdistelmäylijännitesuoja,4N,100kA,TN-S 1, SPN801 SPN801 Yhdistelmäylijännitesuojat, tyyppi 1, hälytyskoskettimella Tuote Jään.jännite Mod. Pakk Snro Tyyppi Up [kv] Yhdistelmäylijännites. häl.,3n,75ka,tn- 1, SPN800R Yhdistelmäylijännites. häl.,4n,100ka,tn-s 1, SPN801R SPN800R Lisätarvikkeet suojille SPN80x Tuote Jään.jännite Mod. Pakk Snro Tyyppi Up [kv] Varapatruuna,25kA,lk1,SPN80xx 1, SPN080 SPN080 Tekniset muutokset mahdollisia 910 Ylijännitesuojat, tyyppi 2 Ylijännitesuojat suojausluokka tyyppi 2 () Nämä suojat rajoittavat jäännösjännitteen tasolle 1,25 kv / 1,5 kv / 2 kv ja voidaan asentaa B-tason suojien jälkeen. Jälkeen kytkettäessä suojien välissä pitää olla vähintään 15 m kaapelia. Lyhyemmillä etäisyyksilllä käytä luokan 1 yhdistelmäsuojia. Semiolog-merkintaohjelmisto ladattavissa osoitteesta www. utu.eu. Normit suojausluokalle : - DIN VDE 0675 osa 6 - luonnos (11.89)/ Tekniset tiedot kts. s. 22 Ylijännitesuojat, tyyppi 2, 1-napaiset Tuote Jään.jännite Mod. Pakk Snro Tyyppi Up [kv] Ylijännitesuoja 1-nap patr 40kA 1, SPN115 Ylijännitesuoja 1-nap patr 40kA+häl 1, SPN117 SPN115 Ylijännitesuojat, tyyppi 2, 3-napaiset Tuote Jään.jännite Mod. Pakk Snro Tyyppi Up [kv] Ylijännitesuoja 3-nap patr 40kA 1, SPN315 Ylijännitesuoja 3-nap patr 40kA+häl 1, SPN317 SPN317 Ylijännitesuojat, tyyppi 2, 4-napaiset Tuote Jään.jännite Mod. Pakk Snro Tyyppi Up [kv] Ylijännitesuoja 4-nap patr 40kA 1, SPN415 Ylijännitesuoja 4-nap patr 40kA+häl 1, SPN417 SPN417 Ylijännitesuojat, tyyppi 2, 4-napaiset Tuote Jään.jännite Mod. Pakk Snro Tyyppi Up [kv] Varapatruuna 40kA 275V 1, SPN015 SPN Tekniset muutokset mahdollisia11 Ylijännitesuojat, tyyppi 3 Ylijännitesuojat suojausluokka tyyppi 3 (D) Normit suojausluokka D: DIN EN Nämä suojat rajoittavat jäännösjännitteen tasolle 1,25 / 1,5 ka. Tekniset tiedot kts. s. 25 Ylijännitesuojat, tyyppi 3 Ominaisuudet: - hienosuoja D N - PE tilanilmaisulla - L / N: suojaustaso 1,25 kv - L (N) / PE: suojaustaso 1,5 kv Tuote Jään.jännite Mod. Pakk Snro Tyyppi Up [kv] Ylijännitesuoja - tyyppi 3 1-nap 3kA 1,25kV SP202N SP202N KNX-laitesuoja Ominaisuudet: - hienosuoja D väyläkaapelilinjoille Tuote Pakk Snro Tyyppi Ylijännitesuoja 2-nap, tebis TG029 TG029 Ylijannitesuojat, tyyppi 3 kojerasia-asennus Ominaisuudet: - hienosuoja D - EUS315 3-johdin 1,5 mm² - EUS615 2x3-johdin 1,5 mm² EUS615 Tuote Pakk Snro Tyyppi Ylijännitesuoja 3-johdin tyyppi 3 TN-S EUS315 Ylijännitesuoja 6-johdin tyyppi 3 TN-S EUS615 Tekniset muutokset mahdollisia 1112 Ylijännitesuojat telejärjestelmille, tyyppi 2 Ylijännitesuoja televiestintälaitteille ja puhelinkojeistoille DIN-kiskoasennukseen. Suojat vastaavat suojausluokka tyyppi 2. Rakenne normin IE : mukaan. Tekniset tiedot kts. s. 26 Ylijännitesuoja analogisille puhelinlinjoille Tuote Mod. Pakk Snro Tyyppi Ylijännitesuoja,ADSL,lk SPN505 SPN Tekniset muutokset mahdollisia13 Ylijännitesuojat aurinkosähköasennuksiin, tyyppi 2 - tasajännitepiirien suojaukseen standardien EN / IE mukaan - ylijännitesuoja tyyppi 2 tasajännitepiireihin 1000V D asti - koostuu asennusalustasta javaihdettavista +/- ja PE patruunoista - mikäli vaihtosuuntajaan ja aurinkopanelin etäisyys yli 35 m ylijännitesuoja asennettava molempiin päihin Tekniset tiedot kts. s. 24 Ylijännitesuojat aurinkosähköasennuksiin, tyyppi 2, 1000 V D Tuote Jään.jännite Mod. Pakk Snro Tyyppi Up [kv] Ylijännitesuoja,lk2,2N,1000VD,25kA 4kV SPV325 SPV325 Varapatruunat, tyyppi 2, aurinkosähköasennuksiin Tuote Jään.jännite Mod. Pakk Snro Tyyppi Up [kv] Varapatruuna SPV325 navat + / - 4kV SPV025 Varapatruuna SPV325 napa K 4kV SPV025E 2 x SPV025 + SPV025E Tekniset muutokset mahdollisia 1314 Ukkos- ja ylijännitesuojat Sähköverkon ylijännitesuojaus Kattava verkon ylijännitesuojaus saavutetaan kolmiportaisella suojauskonseptilla. Tarpeelliset toimenpiteet kojeiden ja laitteiden suojaamiseksi ylijännitteiltä ovat seuraavat: 1. porras: Ukkossuoja tyyppi 1 ja yhdistelmäsuoja tyyppi 1 suojaamaan keskitetysti virransyöttöä normin DIN EN :2002 mukaan suojausluokassa B. 2. porras: Ylijännitesuoja tyyppi 2 Nämä yleissuojat sijoitetaan normaalisti ryhmäkeskuksiin tai muihin alakeskuksiin ja ne noudattavat normi DIN EN :2002 mukaan suojausluokkaa. Nämä kolme suojausporrasta eroavat toisistaan niiden energianjohtokyvyn (esim. salamavirta I B ) ja jännitteenrajoituskyvyn (jäännösjännite) perusteella. Jäännösjännitteen tulee olla enintään asennuksen ja kojeiden ylijännitekestoisuuden suuruinen. Suojat tulee asentaa peräkkäin siten, että suurempitehoisempi suoja suojaa aina heikompitehoista suojaa. Eri suojaustasojen väliset kaapelit toimivat erotusinduktansseina. Tarkista ovatko käytetyt kaapelipituudet riittäviä (kts. seuraavilta sivuilta Asennus erityyppisiin verkkoihin ja asennusesimerkit). Elleivat johdinpituudet riitä suosittelemme käytettäväksi tyypin 1 yhdistelmäsuojia (B+). 3. porras Ylijännitesuoja tyyppi 3 Käytetään laitesuojana suojausluokassa D sijoitettuna ryhmä- tai alakeskuksiin. Ne noudattavat normi DIN EN :2002 mukaan suojausluokkaa D. Salaman virta I B Pääkeskus Ryhmäkeskus Kulutuskoje I B Ukkossuoja (karkeasuoja) B 4 kv Ylijännitesuoja (keskitason suoja) Kojesuoja (hieno suoja) D 1,25 kv Porras 1 Porras 2 Porras 3 6 kv 4 kv 1,25 kv Sähkölaitoksen alue Eristeiden ylijännitekestoisuus vähintään Loppukäyttäjän laitteistot 14 Tekniset muutokset mahdollisia15 Ukkos- ja ylijännitesuojat Suojien valinta Alla olevassa taulukossa erotellaan ylijännitesuojat kolmeen eri luokkaan: ukkossuojat - tyyppi 1 ylijännitesuojat - tyyppi 2 laitesuojat - tyyppi 3 Suoja B Suoja Suoja D Suojan valinnassa pitää huomioida kaksi muuttujaa: rakennuksen sijaintiin perustuvat salaman osuman todennäköisyys kulutuskojeiden ja/tai päätelaitteiden herkkyys ylijännitteelle Valinnassa tulisi aina huomioida suorien kustannusten lisäksi (kaapeleiden, laitteiden jne. tuhoutuminen) myös epäsuorien kustannusten vaikutus, kun asennus ei ole käytettävissä! Ylijännitesuojien valintataulukko Kiinteistön salaman iskun todennäköisyys Suuri harjanteet/mäet avoimet alueet (esim. maatilat) rakennukset: - ukkosenjohdattimilla - avojohtoliittymällä - korkeiden rakennusten läheisyydessä (esim. kirkko) - suurjännitelinjojen läheisyydessä Keskisuuri taajamat rakennukset avojohtoliittymällä Pieni maakaapeliliitäntä maadoitusjohtimella Kuormien ja/tai päätelaitteiden herkkyys Pieni B + (1) Keskisuuri B + Korkea B + + D + D + D (1) Vaikka kiinteistö ei sijaitse ukkosherkällä alueella, verkossa voi ilmetä kytkentäylijänitteitä. Siksi suosittelemme käyttämään myös tässä tapauksessa suojaa. Tekniset muutokset mahdollisia 1516 Ukkos- ja ylijännitesuojat Ukkos- ja ylijännitesuojien asentaminen Ukkos- ja ylijännitesuojia saavat asentaa vain asennusoikeudet omaavat sähköurakoitsijat. Heidän tulee huomioida asennusten ja pistorasioiden sekä niihin liitettävien laitteiden jännitekestävyys. Tärkeitä asennusohjeita: hyvän suojaustason perustana on hyvä potentiaalintasaus ja pieni maadoitusvastus johtimien aiheuttaman lisäjännitehäviön välttämiseksi, pitäisi johtimien olla mahdollisimman lyhyitä vaiheiden ja suojan sekä toisaalta suojan ja potentiaalintasauksen välillä ukkossuoja tyyppi 1 asennetaan mahdollisimman lähelle syöttökohtaa, sen jälkeen alakeskukset varustetaan ylijännitesuojilla tyyppi 2 yksittäisten suojien välillä vaaditaan tietyt kaapelipituudet: Eri suojaustason laitteiden väliin kytketyt kaapelit toimivat kytkentäinduktanssina. Yleisesti 15 m kaapelia riittää ukkossuojan tyyppi 1 ja ylijännitesuojan tyyppi 2 erottamiseksi, tämä ei ole kuitenkaan tarpeellista käytettäessä yhdistelmäsuojia. Jos kaapelietäisyys ukkossuojan ja ylijännitesuojan välillä ei ole riittävä, on käytettävä yhdistelmäylijännitesuojia. ukkossuojat - tyyppi 1 ylijännitesuoja - tyyppi 2 laitesuoja - tyyppi 3 Suoja B tai B+ Suoja Suoja D Asennusesimerkkejä Suojayhdistelmät Pääkeskus Alakeskus 1 Alakeskus 2 Kulutuskoje Kaapelipituus Kaapelipituus L2 Ukkossuoja Tyyppi 1 B + Ylijännitesuoja Tyyppi 2 + Laitesuoja Tyyppi 3 D B B B+ B+ D D D L2 D Televisio HIFI P Pesukone Kuivausrumpu 15 m 15 m vapaa vapaa Ukkossuoja Tyyppi 1 B + Ylijännitesuoja Tyyppi 2 B B+ Jääkaappi 15 m Ylijännitesuoja Tyyppi 2 D vapaa + Laitesuoja Tyyppi 3 D D L2 D vapaa D Ylijännitesuoja Tyyppi 2 Yhdistelmäsuoja Tyyppi 1 B D L2 D vapaa vapaa Pienin eristeiden ylijännitekestoisuus 6 kv 4 kv 1,5 kv 16 Tekniset muutokset mahdollisia17 Yhdistelmäylijännitesuoja tyyppi 1 Yhdistelmäsuoja SPA201 TT/TN-S-verkoille Yhdistelmäsuoja SPA400/SPA401 TN-/TN-S-verkoille Yhdistelmäsuoja SPN800 TN--verkoille Yhdistelmäsuoja SPN801 TN-S-verkoille Tyyppi SPA201 SPA400 SPA401 SPA800 SPA800R SPA801 SPA801 Standardi EN Suojausluokka tyyppi 1 Energiakoordinaatio > 5m T1 + T2 Energiakoordinaatio 5 m T1+T2+T3 Mitat moduulia Verkkojäjestelmä TT/TN-S TN- TN-S TN- TN-S Nimellisjännite 255 V / 50 Hz Sarjavirtalaukaisu mittausjännitteellä 25 ka eff Salamavirta I total (10/350) [μs] 25 ka 37,5 ka 50 ka 75 ka 100 ka I imp (10/350) [μs] 12,5 ka 12,5 ka 12,5 ka 25 ka 25 ka 25 ka 25 ka Jäännösjännite 1,5 kv Etukoje Sarjakytkentä A Rinnankytkentä 160 A 315 A Oikosulkukestoisuus 25 ka eff Tiiveysluokka IP20 Käyttölämpötila Liitännät Monisäikeinen mm² mm² Lanka mm² mm² Vasteaika 100 ns Hälytyskosketin ei ei ei ei kyllä ei kyllä Kiristysmomentti 4 Nm 7 Nm Tekniset muutokset mahdollisia 1718 Yhdistelmäylijännitesuojat tyyppi 1 Liitäntä TN-S-järjestelmä - SPA201 Rinnankytkentä IK2 > 25 ka => I N2 = 100 A gl / gg N L I N1 S 2 I N2 N' L' Tyyppi I N I N1 I N2 160 A gl/gg > 160 A gl/gg 160 A gl/gg I N (A) S 2 min. mm² S 3 min. mm² L N Hager 160 A PE PE Hager > 160 A Hager 160 A > S 3 Liitäntä TN--järjestelmä - SPA400 Rinnankytkentä IK2 > 25 ka => I N2 = 100 A gl / gg L2 L3 PEN I N1 ' L2' L3' Tyyppi I N I N1 I N2 160 A gl/gg I N (A) S 2 min. mm² S 3 min. mm² S 2 I N2 > 160 A gl/gg 160 A gl/gg L2 L3 Hager 160 A PEN Hager > 160 A Hager 160 A > S 3 Maks. etukoje 160 A 18 Tekniset muutokset mahdollisia19 Yhdistelmäylijännitesuojat tyyppi 1 Liitäntä TN--järjestelmä Sarjakytkentä F gl/gg F F 125A OK F > 125A TN rinnan F S 2 S 3 A mm² mm² Maks. etukoje 125 A Rinnankytkentä F1 - F3 gl/gg F F1 - F3 > 315A F4 - F6 = 315A F1 315A F4 - F6 F1 - F3 S 2 S 3 F4 - F6 A mm² mm² A Maks. etukoje 325 A > Tekniset muutokset mahdollisia 1920 Ukkos- ja ylijännitesuojat Asentaminen erityyppisiin verkkoihin TN- ja TN--S -järjestelmät erillissuojilla F1 TN-- järjestelmä TN--S- järjestelmä L2 L3 PEN N F2 PE SP120 L2 SP120 L3 SP120 >15 m L2 SPN315 L3 N SPN115 tai yksi 3 vaiheinen ukkossuoja SP320 tai yksi SP415N / SP417N PAS PAS Suoja F2 voidaan jättää pois jos verkon etusulake on < 160A Virtapiirikaavio, esim. TN- -järjestelmä Sähkölaitos Pääkeskus Alakeskus Kulutuskoj e F1 maks. 25 mm 2 F3 maks. 25 mm 2 L2 L3 PEN F2 F4 min. 16 mm 2 Karkea suoj a 15m tai er otusinduktanssi Keskitason suoj a min. 6 mm 2 Laitesuoj a PA S P AS Vihje: mikäli suoja F3 on suurempi kuin 125A tulee käyttää etusuojausta F4 = 125A TN-S -järjestelmässä myös N-johdin pitää suojata erillisillä karkea- ja keskitasonsuojilla. 20 Tekniset muutokset mahdollisia21 Ylijännitesuojat tyyppi 1 Ulos puhaltamattomat ukkossuojat tyyppi 1 Hagerin ukkossuojat tyyppi 1 rajoittavat suurienergisiä sykäysvirtapulsseja normin IE mukaisesti. Ulospuhaltamattoman kapseloidun rakenteen ansiosta näitä ylijännitesuojia voidaan käyttää kiskoasennuksessa mittarointikeskusten kytkentätilassa. Ukkossuojia kytkettäessä ja niiden sijoituspaikkaa valittaessa on kuitenkin aina huomioitava voimassa olevat paikalliset sähköturvallisuusmääräykset, standardit, lait sekä asennuskäytännöt. Ukkossuojatyyppejä SP120 ja SP320, jotka on suojattu alle 160 A:n etukojeilla, ei tarvitse lisäsuojata. Suuremmilla etukojeilla suojatut asennukset pitää suojata 160 A lisäsuojalla (katso kytkentäkuvat edeltäviltä sivuilta). Ukkossuoja tyyppi 1 SP120 Ukkossuoja tyyppi 1 SP320 SP120 SP320 Laji SP120 SP320 Normit DIN EN :2002 Rakenne modulikoje Mitat / mod 2 4 Nimellisjännite (maks. lask. käyttöjännite) 255 V / 50 Hz Tehollisvirran johtokyky nimellisjännitteellä 1,5 ka eff Salamavirta (10/350) 50 ka (1-napainen) 100 ka (3-napainen) Suojaustaso 4 kv Etukoje (kts. teksti yllä) 160 A gl/gg Oikosulkukestoisuus (maks. etukojeella) 50 ka / 50 Hz Tiiveysluokka IP 20 Ympäristö Varastointilämpötila Käyttölämpötila Eristysvastus Liitäntä monisäikeinen lanka Kiristysmomentti MΩ mm² mm² 100 ns 7 Nm Tekniset muutokset mahdollisia 2122 Ylijännitesuojat tyyppi 2 Ylijännitesuojat tyyppi 2 Nämä suojat on tarkoitettu suodattamaan sykäysvirrat aaltomuodolla 8/20 μs virtaan 20 ka toistuvasti. Jäännösjännite 20kA virralla on 1.25 kv. Voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti nämä suojat on varustettu termisellä laukaisulla. Se erottaa suojaelementin - suurjännitevaristorin - sähköverkosta, kun sitä ylikuormitetaan liian usein tai liian suurienergisellä ylijännitteellä. Kojeen etupinnassa oleva vikailmoitus kertoo suojaelementin erotuksesta. Erillisen kytkentäalustan ja suojamodulien ansiosta laite voidaan vaihtaa helposti vikatilanteessa sekä ryhmä voidaan erottaa eristysvastusmittauksen ajaksi. Kaikki varistoritekniikalla toimivat laitteet ovat saatavana niin potentiaalivapaalla hälytyskoskettimella (vaihtokosketin) kuin ilman. Tällä kosketintiedolla voidaan suojan toimintatieto siirtää haluttuun paikkaan. Suojat on varustettu kaksoisliittimillä joiden avulla suojat voidaan liittää yksinkertaisesti virtakiskoilla johdonsuojakatkaisijoihin tai vikavirtasuojiin. Ylijännitesuoja tyyppi 2 3-napainen SPN317 Ylijännitesuoja tyyppi 2 4-napainen SPN417 (4 + 0) N F1 L3 L2 F1 L3 L2 F1 F2 PEN N F2 F2 SPN 015 SPN 015 PEN PE SPN 015 SPN 015 SPN 015 SPN 015 SPN 015 SPN 015 SPN 015 L2 L3 L2 L3 N PE SPN115 on kuin SPN117 mutta ilman hälytyskosketinta SPN315 on kuin SPN317 mutta ilman hälytyskosketinta SPN415 on kuin SPN417 mutta ilman hälytyskosketinta Kytkentävinkkejä: johdotusesimerkki edeltävällä sivulla ylijännitesuoja pitää suojata maks. 125A etukojeella potentiaalitasausjohdin on mitoitettava normien DIN VDE 0185T-100 ja IE , minimipoikkipinta on 6 mm² ylijännitesuoja on yhdistettävä maahan lyhyintä mahdollista reittiä käyttäen Hälytyskoskettimen liitäntä ylijännitesuojissa SPN117, SPN317 ja SPN417 I min I maks 250 V A / 0,5 A 250 V D / 0,1 A 125 V D / 0,2 A 75 V D / 0,5 A Min. 0,25 mm² 0,25 mm² Maks. 1,5 mm² 1,5 mm² 22 Tekniset muutokset mahdollisia23 Ylijännitesuojat tyyppi 2 Tekniset tiedot Ylijännitesuoja tyyppi 2 Laji SPN015 Normit E DIN VDE 0675 osa 6 ja IE Leveys 1 mod Nimellisjännite 230 V~ Mittausjännite U c 275 V~ Suojauskyky I n (8/20 μs) 15 ka Suojauskyky I max (8/20 μs) 40 ka Jäännösjännite U p 1,5 kv Maks. etukoje 125 A gl / gg Tekniikka varistorisuoja Suojamoduli suojille SPN115, SPN117, SPN315, SPN317, SPN415, SPN417, Ympäristönlämpötilat varastointiäyttö Ylijännitesuojat tyyppi 2 Laji SPN115 SPN117 SPN315 SPN317 SPN415 SPN417 Toimitus 1 x 1 x 3 x 3 x 4 x 4 x patruunoilla SPN015 SPN015 SPN015 SPN015 SPN015 SPN015 Napojen lkm Ympäristön lämpötila Tiiveysluokka IP 20 Hälytyskosketin Hälytyskosketin (vk) kuorm. 250 V A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 250 V D 0,1 A 0,1 A 0,1 A 125 V D 0,2 A 0,2 A 0,2 A 75 V D 0,5 A 0,5 A 0,5 A Liitätäntä hälytyskosketin monisäikeine 0,25 mm² 0,25 mm² 0,25 mm² lanka 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² Liityntä monisäikeinen maslanka Kiristysmomentti 1,5 mm² 2,5 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² 5 Nm Tekniset muutokset mahdollisia 2324 Ylijännitesuojat aurinkosähköasennuksiin, 1000V D, tyyppi 2 Toimintaperiaate Alkuperäinen Estado Original tila Resposta Sisäisen do suojarele desconector herää interno Valokaaren Extinção sammutus do arco Isolamento Turvallinen erotus eléctrico seguro SPV025 SPV025 SPV025 SPV 025 SPV025 SPV 025 Ylijännitesuojan sijoitus Ylijännitesuojalla on tarkoitus suojata sekä aurinkopaneelit että vaihtosuuntaaja. Asennuksessa riittää yksi ylijännitesuoja lähdön alkupäässä mikäli kaapelin pituus (E) kahden suojattavan laitteen välillä on alle 30m. Mikäli tämä mitta ylitetään, on suositeltavaa asentaa toinen ylijännitesuoja aurinkopaneelien läheisyyteen. Tentar Yritä minimizar minimoida as kaapelietäisyydet zonas conexão Kytkentäkotelo Quadro de ligação E > 30 m D A Ylij.suoja Limitador Ylij.suoja Limitador Mitat ja sähköinen liitäntä (3mod) Tekniset muutokset mahdollisia25 Ylijännitesuojat tyyppi 3 Ylijännitesuoja (keskitason suoja) / D-luokka Paras tapa suojata ryhmäjohdon perässä olevat herkät laitteet kuten HiFi tai tebis KNX -laitteet on asentaa laitesuoja SP202N keskukseen. Laitesuoja on viimeinen taso kokonaisvaltaisessa ylijännitesuojauksessa. Tällä laitteella on siis tehtävä suojata loppukoje, jotta itse laitetta ei tarvitse korjata mahdollisissa ylijännitetapauksissa. Tämän vuoksi on syytä asentaa kyseinen Ylijännitesuoja 1-napainen SP202N suoja mahdollisimman lähelle loppukäyttäjän laitetta, joka halutaan suojata. Ylijännitesuoja SP202N voidaan asentaa keskitason suojan viereen keskukseen. Laitesuoja on varustettu kaukoilmoituskoskettimella (avautuva), joka toimii laitteen toimiessa. Kytkentä: L N N N L L hager SPN hager SP202N V ~ 50/60 In: 3/5 ka Uoc: 6/10 kv Up: 1,25 kv Uc: 256 V ~ 230 V ~ 50/60 In: 3/5 ka Uoc: 6/10 kv Up: 1,25 kv Uc: 256 V ~ PE PE Tekniset tiedot Ylijännitesuoja vaatimusluokka D (laite- / hienosuoja) Tyyppi SP202N Normit E DIN VDE 0675 T6 IE Leveys 2 mod. Nimellisjännite 230 V~ Mittausjännite U c 250 V~ Suojauskyky I n (8/20 μs) U oc Suojaustaso Up Etusulake (ei välttämätön mikäli verkossa on jo) L(N) / PE, L / N = 3 ka L + N / PE = 5 ka L(N) / PE, L / N = 6 kv L + N / PE = 10 kv L N 1,25 kv L(N) PE 1,5 kv 16 A gl/gg tai 16 A Tekniikka varistorisuoja ja kaasusuoja Ympäristön lämpötila varastointi käyttö Kytkentä säikeinen 1 mm² 6 mm² lanka 1,5 mm² 10 mm² Suojausluokka IP 20 Hälytyskosketin (1a) kuormitettavuus 250 V A 0,5 A 250 V D 0,1 A 125 V D 0,2 A 75 V D 0,5 A Hälytyksen kytkentä säikeinen lanka 1 mm² 2,5 mm² 1,5 mm² 2,5 mm² Tekniset muutokset mahdollisia 2526 Ylijännitesuojat, tyyppi 2 Tekniset tiedot SPN505 SPN505 Nimellissuojausvirta (In) 10 ka Nimellisjännite Uc IE V Suojausikkuna Up IE V Käyttöjännite A 130 V Napaisuus 2 P Pakotusluokka IE / VDE / / T2 Merkkivalo ei Leveys modulia 50/60 Hz Modulikoko 1,5 Kytkentäpoikkipinta monisäikeinen 2,5 mm² Kytkentäpoikkipinta lanka 2,5 mm² Käyttölämpötila Varastointilämpötila Kytkentäpoikkipinta monisäikeinen, suojajohtimelle 2,5 mm² Kytkentäpoikkipinta lanka, 2,5 mm² suojajohtimelle 2,5 mm² Korkeus as. maks m Asennustapa DIN-kisko (normaali) Hälytyskosketin etäilmaisuun - SPN505 kaapeli tai 26 Tekniset muutokset mahdollisia27 28 UTU Oy Valimotie 26B Vantaa Puh. (09) Fax (09) Sähköposti: Kotisivut: 13FI0468 Samankaltaiset tiedostot
Sähköverkon ylijännitesuojaus Kattava verkon ylijännitesuojaus saavutetaan kolmiportaisella suojauskonseptilla. Tarpeelliset toimenpiteet kojeiden ja laitteiden suojaamiseksi ylijännitteiltä ovat seuraavat: Lisätiedot Ylijännitesuojausta kolmessa portaassa R10
R10 Ylijännitesuojausta kolmessa portaassa Älä jätä asioita puolitiehen: Jos haluat suojata asiakkaasi laitteistot tehokkaasti vaarallisia ylijännitteitä vastaan, tee se Hagerin kolmiportaista suojauskonseptia Lisätiedot TBS Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat Lisätiedot Modulaariset kuorma- ja vaihtokytkimet kytkentään ja ohjaukseen DIN-tilassa
Modulaariset kuorma- ja vaihtokytkimet kytkentään ja ohjaukseen DIN-tilassa Modulaariset kuormakytkimet ja modulaariset vaihtokytkimet Muiden toimintojen ohella, uuden sukupolven modulaariset merkkivalolla Lisätiedot Ylijännitesuojat OVR-valintaopas
Ylijännitesuojat -valintaopas Tyypin 1, 1+2 ja 2 suojat TN-järjestelmä 1FI06_11 Salamat ja niiden vaarat yleistä Tilapäisten ylijännitteiden syyt Suorista salamaniskuista johtuvat ylijännitteet Suorista Lisätiedot TBS Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat Lisätiedot TBS Salama- ja ylijännitesuojat
TBS Salama- ja ylijännitesuojat Salama- ja ylijännitesuojaus Haitalliset ylijännitteet johtuvat salamapurkauksista tai ovat seurausta sähkön jakeluverkossa tehtävistä kytkennöistä. ämä ylijännitteet voivat Lisätiedot System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja
Pienjännitetuotteet SD200_FI_15_02 System pro M compact Kuormankytkimet SD200-sarja 2CDC051001S0013 2CDC051003S0013 SD200-sarjan kuormankytkimet ovat täysin yhteensopivia kaikkien ABB:n System pro M compact Lisätiedot NSS- Teleturva 2011 30.9.-1.10.2011 Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Ismo Saaristola
NSS- Teleturva 2011 30.9.-1.10.2011 Rakennusten salama- ja ylijännitesuojaus Ismo Saaristola Perinteet ja innovaatiot 100 vuotta intohimoa muutoksiin Ulrich, Andreas ja Thomas Bettermann OBO BETTERMANN Lisätiedot TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT
TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET Lisätiedot Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja
Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus Lisätiedot Artic ylijännitesuojat
Artic ylijännitesuojat Tehokas suoja sähkölaitteiden ja verkon toimivuudelle Sähkölaitteiden ja verkon toimivuus Strömfors Artic ylijännitesuojat Verkkojännitteessä esiintyy toisinaan hetkellisiä ylijännitteitä. Lisätiedot Uudet tuotteet 2010 Hager-keskusjärjestelmät
Uudet tuotteet 2010 Hager-keskusjärjestelmät Energiamittarit 4 Energiamittarit KNX 7 Vikavirtareleet ja summavirtamuuntajat 8 Vikavirtasuojat automaattisella 10 jälleenkytkennällä Vikavirtasuojat 125A Lisätiedot Ylijännitesuojaus Ylijännit 1
Ylijännitesuojaus 1 Ylijännitesuojaus Salamasuojauksen tarve on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti. Tähän on ollut syynä herkkien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden voimakas lisääntyminen niin ko-deissa Lisätiedot Vikavirtasuojakatkaisijat
Vikavirtasuojakatkaisijat Vikavirtasuojakytkimen merkitys Vikavirtasuojakytkin on kehitetty suojaamaan ihmisiä, eläimiä ja esineitä jännitteisten osien suoralta tai epäsuoralta koskettamiselta. Koska näin Lisätiedot INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.
INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET Lisätiedot 5 mm porausrasteri. 1 napa 10 A Piirilevylle/95-sarjan kantaan A1 A2 7.5 =
.... 40-sarja - Pienikokoiset piirilevyreleet 8-0 - A Ominaisuudet - ja 2-napaiset releet 40.3 - napa 0 A (rasteri 3, mm) 40. - napa 0 A (rasteri mm) 40.2-2 napaa 8 A (rasteri mm) Kiinnitys piirilevylle Lisätiedot GE Industrial Solutions. Tuoteluettelo 2013. Moduulikomponentit Keskukset Ohjaus- ja automaatiokomponentit Teollisuuskotelot Kompaktikatkaisijat
Industrial Solutions Tuoteluettelo 2013 Moduulikomponentit Keskukset Ohjaus- ja automaatiokomponentit Teollisuuskotelot Kompaktikatkaisijat imagination at work Tuoteluettelo Moduulikomponentit Ohjauskomponentit Lisätiedot Vikavirtasuojakatkaisijat, QuickConnect-jousiliittimillä
QuickConnect-jousiliittimillä - normit: DI E 61008- VDE 0664 osa 10) : 000-09; E 61008-1 : 1994; E 61008-1/A : 1995; E 61008-1/A11 : 1995; E 61008-1/A1 : 1998; E 61008-1/A13 : 1998; E 61008-1/A14 : 1998; Lisätiedot Pienjännitekojeet. Vikavirtasuojakytkimet Sarja F360, F370, F390, F660 ja F670. Esite F1 FI 03-02 1SCC410002C1801
Pienjännitekojeet Sarja F360, F370, F390, F660 ja F670 Esite F1 FI 03-02 1SCC410002C1801 F 360 ja F 370 Sisällysluettelo... Sivu Yleistä, F360 ja F370 Kuvaus, toiminta, käyttösovellutukset... 3 Tekniset Lisätiedot Pienjännitekojeet. Tekninen esite. FuseLine Kahvasulakkeet OFAA, OFAM. Esite OF 1 FI 96-02. ABB Control Oy
Tekninen esite Pienjännitekojeet FuseLine Kahvasulakkeet, OFAM Esite OF FI 96-0 ABB Control Oy 95MDN5447 Kahvasulakkeet ja OFAM gg -sulakkeet johdon ylikuormitus- ja oikosulkusuojaksi -sulakkeet on suunniteltu Lisätiedot Akku-ohjelmalla voidaan mitoittaa akuilla syötettyjä verkkoja. Ohjelma laskee tai ilmoittaa seuraavia mitoituksessa tarvittavia arvoja:
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 19.1.14 AKKU (versio 1.1.8) ohjelman esittely AKKU-ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 7 XML-pohjaisessa, Lisätiedot Melody - ovikellotuotteet Langattomaan merkinantoon
Melody - ovikellotuotteet Langattomaan merkinantoon Ovikelloratkaisut langattomasti Melody Pitkä radiokantama tuo lisäetuja Hagerin langattomat ovikellotuotteet soveltuvat merkinantoon suurimpaan osaan Lisätiedot Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot
Pienjännitetuotteet, Yhdistelmämerkkivalot FI 13_08 System pro M compact E219 LED-Yhdistelmämerkkivalot Paremmat ominaisuudet pienemmässä koossa Tehokas tilansäästö 9 mm:n levyiset ABB:n LED-merkkivalot Lisätiedot VÄLI- JA PISTOKANTARELEET
VÄLI- JA PISTOKANTARELEET Moduulireleet Ohjattavien piirien erotukseen tai kuormituksen parantamiseksi Koskettimien suojaus tariffiohjauksilta, boilerien kytkennältä, elektronisilta lampuilta Tilanilmaisu Lisätiedot Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen. Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 2015 SÄHKÖINFO OY
Aurinkosähköjärjestelmän asentaminen Esa Tiainen, Sähköinfo Oy 1 Aurinkosähköä - miksi? Aurinkoenergiaa saatavasti lähes rajattomasti Auringosta saapuu maapallolle 14,5 sekunnissa yhtä paljon energiaa Lisätiedot more than you expect Johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet
Johdonsuojakatkaisijat ja vikavirtasuojakytkimet SGB Sarja Johdonsuojakatkaisijat Tekniset ominaisuudet Standardi Nimelliskatkaisukyky Suojaus Nimellisvirta, In Nimellisjännite Ympäristön lämpötila Ominaisuudet Lisätiedot Erotuskytkimet. - 40A ja 63A kytkimissä asentajaystävällinen. - normi: EN 60669-1 - nimellisjännite: 250VAC (1- napaiset) ja 400VAC (moninapaiset)
Erotuskytkimet - normi: EN 60669-1 - nimellisjännite: 250VAC (1- napaiset) ja 400VAC (moninapaiset) - 40A ja 63A kytkimissä asentajaystävällinen kaksoisliitin - In kuormitusluokka AC22B Tekniset tiedot Lisätiedot Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena
Pienjännitetuotteet, Näpsä Smart 1FI 13-04 Kotimaiset Näpsä SMART ulkomittauskeskukset kestävä valinta Toimii myös työmaakeskuksena Ennen omakotitalon perustustöiden aloittamista rakentajan on päätettävä Lisätiedot Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä Lisätiedot Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO
Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki Lisätiedot Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima
Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden Lisätiedot System pro M compact Jousiliittimin varustetut johdonsuojakatkaisijat S200S-sarja
Pienjännitetuotteet S200S_FI_13_04 System pro M compact Jousiliittimin varustetut johdonsuojakatkaisijat S200S-sarja 2CDC021001S0010 2CDC021002S0010 Johdonsuojakatkaisijoiden S200Ssarja kasvattaa ABB:n Lisätiedot Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Lisätiedot Lisätään kuvaan muuntajan, mahdollisen kiskosillan ja keskuksen johtavat osat sekä niiden maadoitukset.
MUUNTAMON PE-JOHDOT Kun kuvia piirretään kaaviomaisina saattavat ne helposti johtaa harhaan. Tarkastellaan ensin TN-C, TN-C-S ja TN-S järjestelmien eroja. Suomessa käytettiin 4-johdin järjestelmää (TN-C) Lisätiedot SUOJAPÄÄTTEET, TELEPÄÄTESUOJAT, YLIJÄNNITESUOJIEN TESTAUSLAITE
Sähkönro SSTL Tuote 52 710 02 LB-3535 SUOJAPÄÄTE 1-3 P. (sis. 3-p. nappisuojapitimen SA-3538) Pakkaus: 20 kpl 72 713 50 LB-16795 / DIN-kiskolla SUOJAPÄÄTE 1-3 P. Pakkaus: 20 kpl YT-16795 / DIN-KISKO 52 Lisätiedot Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin
R20 Temostaatit lämmitys- ja jäähdytysohjausiin Kasvavan käyttäjämäärän siirtyessä käyttämän uusiutuvia energianmuotoja, kiertovesilämmityksestä tulee entistä suositumpi järjestelmä energiatehokkaaseen Lisätiedot Kotelokalustejärjestelmä
Kotelokalustejärjestelmä univers N R4 Järjestelmä ammattimaiselle tekijälle: univers N Hyvä ei ole riittävän hyvä! Siksi Hager on kehittänyt jo hyväksi todettua univers N -kalustejärjestelmää entistäkin Lisätiedot Uudet jakorasiat. Alkuperäisen kehitys. Vaihe 1 - ulkoasennuksiin. www.enycase.de
Uudet jakorasiat Alkuperäisen kehitys Vaihe 1 - ulkoasennuksiin 1931 2014 www.enycase.de Hensel-jakorasia: menestystarina! Gustav Hensel GmbH & Co. KG on aina asettanut ajankohtaisia haasteita! Kertamuovisen Lisätiedot Uudet Golf-modulikotelot. Sarjat VS ja VF
Uudet Golf-modulikotelot Sarjat VS ja VF Uusi Golf Inspiraatio innovaation lähteenä Uusi Golf. Yksinkertaisesti enemmän: enemmän ideaa, enemmän joustavuutta. Aivan uusi konsepti, jossa lukematon määrä Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa Lisätiedot Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)
Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. Lisätiedot OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320
KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä. Lisätiedot EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W
himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla Lisätiedot Moninapapistoliittimet Sarja Han
Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 01 KOMPONENTIT J ERIKOISKPELIT 1 3 Sisältö Sivu Tekniset tiedot......................................... 01.10 Tekniset tiedot 3 HRX -tekniikalla....................... Lisätiedot bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Teknisiä etoja
bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Uppoasennuksessa keskus kiinnitetään suoraan seinärakenteisiin jolloin upotussyvyys on 100 mm. Pinta-asennuksessa keskus kiinnitetään Lisätiedot MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI
MITOITUS-OHJELMA ESIMERKKI 10.2014 Copyright Ols-Consult Oy 1 Yleistä Sähkön turvallinen käyttö edellyttää aina mitoitusta joka voidaan suorittaa vain laskemalla. Tietenkin huolellinen ja osaava suunnittelu Lisätiedot MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright Lisätiedot SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin Lisätiedot Sisällysluettelo. sivu
SULAKKEET Sisällysluettelo sivu Yleistä 1 Lasiputkisulakkeet 5 x 20 mm, lajitelmalaatikko 2 Lasiputkisulakkeet 6,3 x 32 mm, lajitelmalaatikko 3 Lasiputkisulakkeet 5 x 20 mm 4 Lasiputkisulakkeet 5 x 25 Lisätiedot Sähkönjakelutekniikka, osa 4 keskijännitejohdot. Pekka Rantala 1.11.2015
Sähkönjakelutekniikka, osa 4 keskijännitejohdot Pekka Rantala 1.11.2015 Sähkönjakeluverkon yleiskuva lähde: LUT, opetusmateriaali substation = sähköasema Keskijänniteverkko Se alkaa sähköasemalta, tyypillisesti Lisätiedot Standalone UPS system. PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille
Standalone UPS system PowerValue 11/31 T 10 20 kva 1-vaiheinen UPS kriittisille kuormille Energiatehokas UPS skaalattavalla varakäyntiajalla Kriittisten laitteiden ja järjestelmien, kuten esim. talo- ja Lisätiedot 1. Asennus suoritetaan kiinteänä ja varustetaan kytkimellä.
FI Asennusohjeet devireg 330 A Käyttökohteet: devireg 330 käytetään lattia- ja huonelämmitysten säätöön, kylmälaitteiden ohjaukseen sekä ulkoalueiden ja räystäskourujen sulanapidon ohjaukseen ja myös teollisuuden Lisätiedot ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41
ASENNUS GOLDen GATE, TBLZ-1/2-1-3-41 1. YLEISTÄ Tiedonsiirtoyksikkö TBLZ-1/2-1-3-41 on tarkoitettu GOLDilmankäsittelykoneeseen malleihin 4, A ja B. Yksikkö koostuu seuraavista osista: 1. 4-moduulinen standardikotelo Lisätiedot EL.PI. CAST-RESIN. suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT
EL.PI. CAST-RESIN suomi VALUHARTSI- MUUNTAJAT Vakio-ominaisuudet Vuonna 1962 perustetun Elettromeccanica Piossascon pitkää kokemusta hyödyntävä tytäryhtiö EL.PI. CAST-RESIN aloitti vuonna 2010 valuhartsimuuntajien Lisätiedot Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot
Pienjännitetuotteet, NäpsäSmart 2FI 15-01 Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Näpsä SMART -sisäkeskusten Lisätiedot SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ
OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten Lisätiedot Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet
Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Meillä on hyvä Itä-Eurooppalainen paloturvallisuustaso Turvajärjestelmät joiden tulee toimia palon aikana määritellään esim. rakennusluvassa 11.1.4 Lisätiedot Energianhallinta. Energiamittari. Malli EM10 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM10 DIN AV8 1 X O1 PF. Mallit
Energianhallinta Energiamittari Malli EM10 DIN Luokka 1 (kwh) EN62053-21 mukaan Luokka B (kwh) EN50470-3 mukaan Energiamittari Energia: 6 numeroa Energian mittaukset: kokonais kwh TRMS mittaukset vääristyneelle Lisätiedot PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot Kampanjaesite. Caravan-tuotteet Kesä 2012. Olemme koonneet tähän esitteeseen Caravan-käyttöön soveltuvia tuotteitamme TUTUSTU VALIKOIMAAMME JA TILAA!
Kampanjaesite Caravan-tuotteet Kesä 2012 Olemme koonneet tähän esitteeseen Caravan-käyttöön soveltuvia tuotteitamme TUTUSTU VALIKOIMAAMME JA TILAA! Digitaalinen Analoginen Uutuudet! Analoginen ONKO VAUNUSI/AUTOSI Lisätiedot Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä)
Suojaus sähköiskulta Suojaus sähköiskulta 1/2 (ihmisiltä ja kotieläimiltä) Perusperiaate (asennuksissa ja laitteissa): Vaaralliset jännitteiset osat eivät saa olla kosketeltavissa Perussuojaus Yhden vian Lisätiedot HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ
YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta, Lisätiedot Cooper Bussmann -tuotteet ja tekninen tuki saatavilla kaikkialla maailmassa
Cooper Bussmann -tuotteet ja tekninen tuki saatavilla kaikkialla maailmassa Asiakaspalvelu Internet-Palvelut Asiakaspalvelutiimi Cooper Bussmann-asiakaspalvelutiimi vastaa kysymyksiin Bussmann -tuotteista Lisätiedot Kiinteistön sähköverkko
Kiinteistön sähköverkko Pekka Rantala k2015 Mikä on kiinteistö? Sähköliittymä jakeluyhtiön sähköverkkoon tehdään kiinteistökohtaisesti. Omakotitalo on yleensä oma kiinteistö. Rivi- ja kerrostalo ovat kiinteistöjä Lisätiedot Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15
Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman Lisätiedot Tekninen esite Pienjännitekojeet
Tekninen esite Pienjännitekojeet Al/Cu -yleisliittimet Esite OZX 1 FI -07/7-11 MDN42 ASEA BROWN BOVERI Al/Cu -yleisliittimillä liitos ei löysty Luotettava yleisliitin sekä alumiini- että kuparikaapeleille Lisätiedot Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)
Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen): Lisätiedot Energiamittarit ja mittalaitteet
R12 Energiamittarit ja mittalaitteet Kerää, mittaa, tallenna: Hagerin energiamittareilla ja mittalaitteilla saat tiedot koostetusti. Laaja valikoima tuotevalikoima suoramittaukseen 63A ja 100A sekä virtamuuntajamittaukseen Lisätiedot Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit:
Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Ympäristön lämpötila ja ulkoiset lämmönlähteet. Veden esiintyminen. Mekaaniset vaikutukset esim. iskut, puristukset, taivutukset, tärinä. Sähkölaitteiden läheisyys Lisätiedot Digitaaliset kellokytkimet
Digitaaliset kellokytkimet Tilausnumero EG00 EG07 EG0(B) EG0E EG0V EG0(B) EG0E Mitat mod mod Ohjelmakierto päivä viikko Kanavia Ohjelma- ja toiminto -ohjelma-askeleita 6 0 56 Kesä- / talviajan asettelu Lisätiedot Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT
1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä. Lisätiedot Rakennusten salamasuojaus
Rakennusten salamasuojaus 1 Rakennusten salamasuojaus Salamasuojaus on kokonaisuus, johon kuuluu sekä ylijännitesuojilla toteutettava sisäinen suojaus että rakennuksen ulkoinen salamasuojaus. Ulkoisen Lisätiedot IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250
-E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200 Lisätiedot SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 20.9.2012 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSSH2 ja SET/TSSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2012 Labkotec Oy Varaamme Lisätiedot Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu. Ensto Auguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin
Pitkäikäinen ja luotettava ratkaisu Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste SF6-eristetty ilmajohtojen kuormanerotin Ensto uguste kuormanerotin on suunniteltu enintään 630 :n Lisätiedot Energian hallinta. Energiamittari. Malli EM23 DIN. Tuotekuvaus. Tilausohje EM23 DIN AV9 3 X O1 PF. Mallit. Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite)
Energian hallinta Energiamittari Malli EM23 DIN Tuotekuvaus Tarkkuus ±0.5 RDG (virta/jännite) Energiamittari Hetkellissuureiden näyttö: 3 numeroa Energiamittaukset: 7 numeroa 3-vaihesuureet: W, var, vaihejärjestys Lisätiedot SPA-ZC 17. Väyläliitäntämoduuli SPA-ZC 17. Käyttöohje ja tekninen selostus. Tx SC Rx BB BM MB MM SPA / RS 485 POWER SLAVE 1 MASTER 0 RS 951 014
Väyläliitäntämoduuli Käyttöohje ja tekninen selostus 1 2 3 4 5 6 7 8 O N SPA / RS 485 SPA 1100000 RS 485 0011110 SLAVE 1 MASTER 0 Tx SC Rx 2 5 Uaux 80...265 V ~ 18...80 V RS 951 014 Ser. No L N PE 1 2 Lisätiedot MICO. Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun. Valvonta. Katkaisu. Tunnistus
MICO Ratkaisut älykkääseen tehonjakeluun Valvonta Katkaisu Tunnistus 02 MICO 03 RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN TEHONJAKELUUN Monimuotoiset useita komponentteja sisältävät tehonsyöttöjärjestelmät vaativat luotettavan Lisätiedot Asennusohjeet. devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C
FI Asennusohjeet devireg 330-sarjan elektroniset termostaatit +5 -+45 C +15 -+30 C 10 -+10 C +30 -+90 C +60 -+160 C devireg 330-sarjan elektroniset DIN-kisko termostaatit devireg 330 sarjan elektroniset Lisätiedot SET/S2. Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Puh. 029 006 260 Fax 029 006 1260 Internet: www.labkotec.fi 10.06.2010 SET/S2 Lietehälyttimen anturi KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE 1(4) 1. YLEISTÄ SET/S2 on anturi, joka Lisätiedot 1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille
1-vaiheinen kaksoismuunnostekniikan online UPS laite PowerValue 11 RT 1 10 kva kriittisille kuormille Sähkönsyötön varmentaminen ei koskaan ole ollut helpompaa. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä tiedon Lisätiedot LISÄTIEDOT JA TILAUKSET
SCL virtakiskostot LISÄTIEDOT JA TILAUKSET Lisätietoja tuotteesta tai tuotteen tilaus, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista: KOTISIVU www.oem.fi ASIAKASPALVELU Puh. 0207 499 499 SÄHKÖPOSTI info@oem.fi Lisätiedot Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET
Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla: Lisätiedot Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje
Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus Lisätiedot OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä
OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset. Lisätiedot KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET
Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... Lisätiedot Asennusohjeet. Devireg 130, 131 ja 132
FI Asennusohjeet Devireg 130, 131 ja 132 Sisältö: 1. Käyttökohteet ja toiminto 2. Asennusohjeet a. Lattia-anturin asennus, Devireg 130 ja 132 b. Asennuskohde, Devireg 130,131 j 132 c. Kytkentäkaaviot, Lisätiedot MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä
MDY-kiskosiltajärjestelmä Luotettava ja turvallinen ratkaisu tehonsiirtoon muuntajalta kojeistoon ja kojeisto-osien välillä MDY-kiskosillan monipuoliset käyttömahdollisuudet MDY-kiskosiltajärjestelmä on Lisätiedot Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat, 6kA
Vikavirtajohdonsuojakatkaisijat, 6kA - normit: DIN EN 61009-1; DIN EN 61009-2-1; VDE 064 osa 20 + 21 - nimellisjännite 230V AC +10%/-15% sykäysvirrankestoisuus 250 A - laukaisukäyrät B ja C normin VDE Lisätiedot Moninapapistoliittimet Sarja Han
Moninapapistoliittimet Sarja LUETTELO-OSIO: 03 E / ES/ESS/EE KOMPONENTIT JA ERIKOISKAAPELIT 1 3 Sisältö E / ES / ESS / EE Sivu Tekniset tiedot E.......................................... 03.10 Tekniset Lisätiedot Eristinadapteri PITO-E
Eristinadapteri Tekniset tiedot Lyhyt eristinadapteri on nyt saatavana :n suuri etu on sen pieni koko: se on niin lyhyt, että sitä voidaan käyttää liittämään A-liitynnän vakio paljaaseen vaihekiskoon jopa Lisätiedot Pienjännitetuotteet, Huoneisto 1FI10_11. Saneeraus- ja huoneistokeskukset Kerros- ja rivitalot
Pienjännitetuotteet, Huoneisto 1FI10_11 Saneeraus- ja huoneistokeskukset Kerros- ja rivitalot 2 ABB Pienjännitetuotteet, Huoneistokeskukset Sisällysluettelo Yleistä... 4 Lajimerkkiavain... 5 Saneerauskeskukset... Lisätiedot Lokaset 20. Käyttö- ja asennusohje. Lokasäiliön täyttymishälytin
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 03.06.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/7 Lokaset 20 Lokasäiliön täyttymishälytin Copyright 2010 Lisätiedot KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje
KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Yksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelit. Teho 30 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu. Lisätiedot MBPF-100S MB-600PF MBPF-200S Liekintunnistinyksiköt
MBPF-1001 FIN Marraskuu 9.2006 MBPF-100S MB-600PF MBPF-200S Liekintunnistinyksiköt MÄÄRITELMÄ MBPF-100S, MB-600PF ja MBPF-200S yksiköt mahdollistavat käyttäjälle näkyvän ilmaisun ja sähköisen ulostulon Lisätiedot Pohjalaatat ja ryhmäasennuslaatat venttiilisarjalle E
Pohjalaatat ja ryhmäasennuslaatat venttiilisarjalle E Tekniset tiedot rakenne materiaalit asennus liitännät Pneumaattiset tiedot väliaine koneistettu alumiiniprofiili alumiini ruuveilla katso seuraava Lisätiedot Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT-10,
Asennus GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 ja TBLZ12141 1. Yleistä Tiedonsiirtoyksiköstä GOLDen GATE Lonworks on saatavana sarjoja eri GOLD ja COMPACTkoneversioiden liittämistä varten. Sarjoihin sisältyvät Lisätiedot BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka
BL20A0500 Sähkönjakelutekniikka Pienjänniteverkot Jarmo Partanen Pienjänniteverkot Pienjänniteverkot 3-vaiheinen, 400 V Jakelumuuntamo pylväsmuuntamo, muuntaja 16 315 kva koppimuuntamo, 200 800 kva kiinteistömuuntamo, Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute