Source: https://es.scribd.com/doc/171056258/Nb512-Reglamento-Nacional-Para-El-Control-de-Calidad-de-Agua-Para-El-Consumo-Humano
Timestamp: 2016-02-14 04:03:39
Document Index: 35526339

Matched Legal Cases: ['Artículo 21', 'Artículo 15', 'Artículo 12', 'Artículo 11', 'Artículo 150', 'Artículo 13', 'Artículo 10']

SubirSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicScribd Selects BooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects AudiobooksHand-picked favorites from our editorsScribd Selects ComicsHand-picked favorites from our editorsScribd Selects Sheet MusicHand-picked favorites from our editorsTop BooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop AudiobooksWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop ComicsWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreTop Sheet MusicWhat's trending, bestsellers, award-winners & moreCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodCrafts & HobbiesFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesArts & IdeasBiography & MemoirBusiness & LeadershipChildren'sComputers & TechnologyCooking & FoodFantasyFiction & LiteratureHappiness & Self-HelpHealth & WellnessHistoryHome & GardenHumorLGBTMystery, Thriller & CrimePolitics & EconomyReferenceReligionRomanceScience & NatureScience FictionSociety & CultureSports & AdventureTravelYoung AdultCategoriesAdaptationsChildren’sCrime & MysteryFictionHumorMangaNonfictionRomanceSciFi, Fantasy & HorrorSuperheroesYoung AdultPublishersArcanaArchie ComicsBOOM! StudiosDynamiteIDW PublishingKingstone ComicsMarvel ComicsSpace Goat ProductionsTop Cow ComicsTop Shelf ProductionsValiant Comics ZenescopeDifficultyBeginnerIntermediateAdvancedMixedInstrumentBrassDrums & PercussionGuitar, Bass, and FrettedPianoStringsVocalWoodwindsGenreClassicalCountryFolkJazz & BluesMovies & MusicalsPop & RockReligious & HolidayStandardsP. 1Nb512 - Reglamento Nacional Para El Control de Calidad de Agua Para El Consumo HumanoNb512 - Reglamento Nacional Para El Control de Calidad de Agua Para El Consumo Humano|Views: 32|Likes: 0Publicado porAlejandra Antezana EspadaMore info:Published by: Alejandra Antezana Espada on Sep 26, 2013Copyright:Attribution Non-commercialAvailability:Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content|Agregar a la colecciónSee moreSee lesshttps://es.scribd.com/doc/171056258/Nb512-Reglamento-Nacional-Para-El-Control-de-Calidad-de-Agua-Para-El-Consumo-Humano08/22/2014pdftextoriginalReglamento Nacional
Reglamento Nacional para el Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano
Primera Revisión Noviembre 2005
PREFACIO El presente “Reglamento Nacional para el Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano”, en su primera versión, fue elaborado por el Viceministerio de Servicios Básicos, bajo la coordinación del Ing. Alcides Franco, Ex Director de Area de Normas y Tecnología (DANT). La revisión ha sido encomendada al Comité Técnico Normalizador No. 3.1 “Agua Potable” integrado por los siguientes representantes de instituciones:
Reynaldo Villalba Edwin Laruta Enrique Torrico Susana Jaramillo Alcides Franco Carlos Gamez Jorge Flores Carlos España Ronny Vega Evel Alvarez Rodolfo Garcia Gonzalo Dalence
Viceministerio de Servicios Básicos Director de Normas y Tecnología Viceministerio de Servicios Básicos Viceministerio de Servicios Básicos Viceministerio de Servicios Básicos SISAB SISAB SISAB Universidad Mayor de San Andrés ANESAPA AISA AISA IBNORCA
La elaboración del presente Reglamento, estuvo a cargo de los siguientes consultores: Olver Coronado Marcial Berdeja Jannette Estrada Consultor Consultor Consultora
número mínimo de puntos de muestreo. química y microbiológica del agua destinada al consumo humano. El presente documento fue posible gracias a la participación de profesionales del sector e instituciones que de manera desinteresada contribuyeron para que nuestro país cuente con un valioso instrumento técnico. pone a disposición de profesionales e instituciones del sector el presente Reglamento Nacional para el Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano. número mínimo de muestras al mes. con el objetivo de disponer de un instrumento normativo. su ubicación y frecuencias de muestreo. en cuanto se refiere a la calidad física. Control Complementario y Control Especial. estableciendo las condiciones que deben cumplir las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA). Control Básico. En el presente Reglamento se han incluido los parámetros de control de calidad del agua potable agrupados de acuerdo a su factibilidad técnica y económica. Este documento tiene por objeto reglamentar la Norma Boliviana NB 512” Agua Potable Requisitos” (tercera revisión) – Octubre 2004.
El Ministerio de Servicios y Obras Públicas a través del Viceministerio de Servicios Básicos en aplicación de las atribuciones y obligaciones establecidas por Ley. a saber: Control Mínimo. en su primera revisión. Asimismo se incluye.
CAPITULO I CAPITULO II CAPITULO III CAPITULO IV DISPOSICIONES GENERALES MARCO INSTITUCIONAL DEL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE LAS EXCEPCIONES 7 12 14 25
ANEXOS 1 PLANILLAS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA PLANILLA N°1 HOJA DE IDENTIFICACIÓN PLANILLA N°2 REGISTRO DE CALIDAD DEL AGUA EN LA PLANTA Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLANILLA N°3 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN PLANILLA N°4 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO PLANILLA N°5 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 29 30 31 32 33
ANEXO 2 EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO. BIBLIOGRAFÍA 56
.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO .
sociedad anónima mixta. superficiales o subterráneos.
.5 Insumos químicos
Productos químicos utilizados en el tratamiento y desinfección del agua.4 Índice de Langelier
Es la diferencia entre el pH real (medido) de un agua y el pH hipotético si el agua estuviera en equilibrio con carbonato de calcio sólido.6 Laboratorio acreditado por el OBA
Centro o lugar donde se realizan los análisis fisicoquímicos y microbiológicos con procedimientos normalizados aceptados y que cuente con certificación de “Buenas Prácticas de Laboratorio” otorgada por el OBA. Reglamentar la Norma Boliviana NB 512 Agua Potable – Requisitos. 3. 3. 2.3 Fuentes de abastecimiento de agua
Depósitos o cursos naturales de agua. Asimismo.CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES 1. microbiológica. 3. microbiológicas y radiactivas. se considera apta para el consumo humano y que cumple con lo establecido en la NB 512 y el presente Reglamento. Están sometidas al presente Reglamento Nacional las EPSA cualquiera sea su forma de constitución (municipal. química. las instituciones públicas y privadas que realizan actividades de control y vigilancia de la calidad del agua a nivel nacional. 3. estableciendo las condiciones que deben cumplir las Entidades Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA) a nivel nacional.. cooperativa. en cuanto se refiere a la calidad física.2 Conexión domiciliaria de agua
Conjunto de tuberías y accesorios que permiten la conducción del agua desde la red de distribución hasta el límite de propiedad del beneficiario. privada. pueblos indígenas y originarios y comités de agua) encargadas de prestar servicios de agua potable y alcantarillado sanitario... organoléptica y radiactiva del agua destinada al consumo humano. físico-químicas. 3.DEFINICIONES. Para la aplicación del presente Reglamento.OBJETO. 3.CAMPO DE APLICACIÓN. se establecen las siguientes definiciones: 3. asociación civil.1 Agua potable
Aquella que por sus características organolépticas.
12 Riesgo en salud
Probabilidad de ocasionar daño a la salud de los consumidores.7
Dictamen otorgado por autoridad competente y en coordinación con los sectores involucrados. sin que ello signifique peligro para la salud de los consumidores. accesorios e instalaciones que tienen por objeto transformar la calidad del agua y transportarla desde la fuente de abastecimiento hasta los puntos de consumo. 3. instalaciones y equipos convenientemente dispuestos para llevar a cabo procesos y operaciones unitarias que permitan obtener agua de calidad apta para consumo y uso humano.10 Punto de muestreo
Lugar físico de donde se extrae una muestra representativa.
. accesorios y dispositivos que permiten la entrega del agua a los consumidores.. previa constatación que el deterioro de la calidad del agua. 3.9 Planta de tratamiento de agua
Conjunto de obras civiles. en condiciones adecuadas de calidad.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . 3.13 Sistema de agua potable
Es un conjunto de estructuras. es producto de una situación de fuerza mayor. variable a medirse mediante un procedimiento analítico de laboratorio de uno o varios elementos. 3. cantidad y presión. 3. por un período de tiempo (máximo 6 meses).8 Parámetro
Nombre del elemento o variable a medirse mediante un procedimiento analítico de laboratorio.512
3.11 Red de distribución
Conjunto de tuberías. 3. Se denomina también planta potabilizadora de agua. 3. destinado a almacenar agua y/o mantener presiones adecuadas en la red de distribución.14 Tanque de almacenamiento
Depósito situado generalmente entre la captación y la red de distribución. equipos. debido a una operación defectuosa o contaminación en el sistema de abastecimiento de agua.
calidad. EPSA Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. con características y condiciones homogéneas de operación. 3. notificación. con el propósito de formular estrategias de prevención adecuadas. Standard Methods for the Examination of Water Wastewater.17 Vigilancia de la calidad del agua
Proceso continuo y sistemático de recolección.16 Valor máximo aceptable
Valor máximo de concentración permitido para los parámetros definidos en la NB 512 y el presente Reglamento.18 Zona de abastecimiento de agua
Comprende una de las partes de la red de distribución. funcionamiento. MDS Ministerio de Desarrollo Sostenible MSD Ministerio de Salud y Deportes MSOP Ministerio de Servicios y Obras Públicas
. cantidad. análisis.512
3. SIGLAS Y ABREVIATURAS APHA American Public Health Association. pública o privada que utiliza los servicios de agua para realizar sus actividades. ASTM American Society for Testing and Materials AWWA American Water Work Association. continuidad y presión. 3. determinación de causas de enfermedades y prevención de muertes vinculadas con la calidad del agua de consumo humano. interpretación y difusión de datos relacionados con la identificación.15
Usuario (consumidor)
Toda persona natural o jurídica. medición. 3.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . IBNORCA Instituto Boliviano de Normas y Calidad.
USO OBLIGATORIO DEL REGLAMENTO. unidad de medición de la radiactividad ECD Electrón Capture Detector ICP Inductively Coupled Plasma = Plasma Inductivamente Acoplado IR Infrarrojo (Espectrofotómetro) NPD Nitrogen Phosphorus Detector STD Sólidos Totales Disueltos UCV Unidades de Color Verdadero UFC Unidades Formadoras de Colonias UNT Unidad Nefelométrica de Turbiedad UV Ultravioleta (Espectrofotómetro) 4. Asimismo. WPCF Water Pollution Control Federation. Su sigla actual también es WEF . OTRAS SIGLAS TÉCNICAS UTILIZADAS Bq Bequerelio.Water Environmental Federation.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . deberán hacer uso obligatorio de la Norma Boliviana NB 512 y el presente Reglamento. Las EPSA a nivel nacional y las instituciones públicas y privadas que realizan actividades de control y vigilancia de la calidad del agua. la SISAB y/o la institución delegada por la misma efectuará la notificación correspondiente a las EPSA solicitando la adecuación y/o el cumplimiento del presente
OBA Organismo Boliviano de Acreditación SISAB Superintendencia de Saneamiento Básico. VSB Viceministerio de Servicios Básicos..
deben cumplir con las disposiciones contenidas en la Norma Boliviana NB 689. llega hasta la conexión domiciliaria. las EPSA. Sobre la base de las consideraciones indicadas anteriormente. la SISAB.. En sistemas de abastecimiento de agua que incluyan piletas públicas..DISEÑO.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .CALIDAD DE LOS SERVICIOS.. normas de materiales de saneamiento básico y demás instrumentos normativos que para el efecto establece el MSOP.512
reglamento..SEGUIMIENTO Y FISCALIZACION. definirá con cada EPSA el plazo para la aplicación del presente Reglamento en forma gradual. considerando las características de desarrollo. serán efectuadas por la SISAB o la institución delegada por la misma. surtidores de camiones cisterna o tanques públicos de distribución de agua. CONSTRUCCIÓN Y CALIDAD DE LAS TUBERIAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. número de muestras al mes y frecuencias de muestreo. de acuerdo a disposiciones y legislación vigente. la responsabilidad de las EPSA llega hasta el punto de abastecimiento de las referidas obras siempre y cuando se encuentren bajo su administración. capacidad operativa y financiera. 5. 8. la evaluación de los parámetros actualmente analizados. las tuberías y los materiales empleados en los sistemas de abastecimiento de agua potable. 7. El seguimiento y la fiscalización del control de la calidad del agua realizados por las EPSA. el diseño. el mismo que no podrá ser mayor a tres (3) años. estando exentas del control en la instalación interna. están obligadas a garantizar la calidad de los servicios que reciben los usuarios. Las EPSA son las responsables del control de la calidad del agua suministrada de acuerdo con la Norma Boliviana NB 512 y el presente Reglamento. De acuerdo a lo que señala el Artículo 21 de la Ley Nº 2066. Con la finalidad de garantizar la calidad del agua para consumo humano. o en su defecto hasta el grifo más cercano a la conexión o hasta la descarga a un tanque de almacenamiento domiciliario. donde se ubica el medidor de agua o válvula de paso. calidad de tuberías certificadas por IBNORCA. la construcción.
. 6. La responsabilidad de las EPSA en cuanto al control de calidad del agua para consumo humano.CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA.
firma de contratos por excepción y aprobación de precios y tarifas. con responsabilidades relacionadas a los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Persona jurídica. A través del Viceministerio de Servicios Básicos.ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO (EPSA). de acuerdo con el Artículo 15 de la Ley Nº 2066 establece las atribuciones y obligaciones de la Superintendencia de Saneamiento Básico. En poblaciones menores a 10000 habitantes. tiene atribuciones y obligaciones en el ámbito de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario..MINISTERIO DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS (MSOP). establece las responsabilidades en el ámbito de su jurisdicción.. es el encargado del manejo sostenible del recurso agua.. El Artículo 12 de la Ley Nº 2066. De acuerdo con el Artículo 11 de la Ley Nº 2066. En el caso de la EPSA municipal.PREFECTURA DE DEPARTAMENTO.MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (MDS).. Ente rector de las políticas de salud y deportes. establece los lineamientos básicos y la normativa de Vigilancia Epidemiológica. 13. de acuerdo con Leyes y Normativas vigentes.GOBIERNO MUNICIPAL. debe emitir una opinión técnicamente fundamentada ante la SISAB.. 12. establece las responsabilidades en el ámbito de su jurisdicción. 10..SUPERINTENDENCIA DE SANEAMIENTO BASICO (SISAB). en consulta con las instancias de participación popular establecidas en el Artículo 150 parágrafo II de la Ley de Municipalidades para la aprobación de los pliegos de licitación. 15. el Gobierno Municipal deberá apoyar la capacidad operativa de las EPSA para el cumplimiento del presente Reglamento.1 Servicios Departamentales de Salud (SEDES). 12. 14.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . Organismo con jurisdicción nacional que cumple la función de regulación de la prestación y utilización de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. En poblaciones menores a 10000 habitantes. 11. El Artículo 13 de la Ley Nº 2066. relacionadas con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. es la cabeza del Sector Saneamiento Básico. Las SEDES de todo el país deberán realizar la Vigilancia de la Calidad del agua destinada al abastecimiento de la población del país y todo aspecto vinculado que constituya riesgo para la salud. relacionadas con los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.512
MARCO INSTITUCIONAL 9. la Prefectura deberá apoyar la capacidad operativa de las EPSA para el cumplimiento del presente Reglamento. pública o privada que presta uno o más de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y que tiene alguna de las siguientes formas de Constitución:
. de acuerdo con el Artículo 10 de la Ley N° 2066..MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES (MSD).
REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .
16. Comités de agua. que tiene la competencia de dirigir las actividades de acreditación para el sistema de normas métricas y acreditación en el país. juntas vecinales y cualquier otra organización que cuente con una estructura jurídica reconocida por Ley.ORGANISMO BOLIVIANO DE ACREDITACIÓN (OBA). Asociación civil. asociaciones. Entidad pública descentralizada dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico.
. Sociedad Anónima Mixta. comunidades indígenas y campesinas. excepto los Gobiernos Municipales. Pueblos indígenas y originarios. pequeños sistemas urbanos independientes.. organizaciones y sindicatos campesinos. Cooperativa de servicios públicos. Empresa privada.512
Empresa Pública Municipal dependiente de uno o más Gobiernos Municipales.
Sirve como referencia para los análisis microbiológicos y para el cálculo del Índice de Langelier.PARÁMETROS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA.5 – 9.PARÁMETROS DE CONTROL BÁSICO. se presentan en la Tabla Nº 2. se debe medir en el punto de muestreo y en laboratorio a tiempo de realizar los análisis.. En atención a la Norma Boliviana NB 512.3 150. se puede expresar también como 1.
Tabla Nº 1.0 0.0 200. PARÁMETROS DE CONTROL MÍNIMO
Parámetro pH Conductividad
Cloro residual Coliformes termoresistentes
Valor máximo aceptable 6. se agrupan de acuerdo a su factibilidad técnica y económica en los siguientes grupos: Control Mínimo.2 – 1.0 0.0 1.El parámetro temperatura..0
mg/l de CaCO3 mg/l mg/l mg/l de CaCO3 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
.0 400.0 mg/l 0 UFC/100 ml
* El valor máximo aceptable de la conductividad.000 mg STD/l. 18.512
CAPÍTULO III DEL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO 17. los parámetros de control de calidad del agua para consumo humano que deben realizar las EPSA. Control Complementario y Control Especial. PARÁMETROS DE CONTROL BÁSICO
Parámetro Físicos Color Químicos Sólidos totales disueltos Químicos Inorgánicos Alcalinidad total Calcio Cloruros Dureza Hierro total Magnesio Manganeso Sodio Sulfatos
Valor máximo aceptable 15 UCV
1. Los parámetros de Control Mínimo de la calidad del agua para consumo humano que deben realizar las EPSA.0 250.
Tabla Nº 2.1 200. Control Básico.000 mg/l
370. se presentan en la Tabla Nº 1. .500 µS/cm* 5 UNT 0.PARÁMETROS DE CONTROL MÍNIMO. Los parámetros de Control Básico de la calidad del agua para consumo humano que deben realizar las EPSA.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .
19..0 500.
se presentan en la Tabla Nº 3. Amebas
0.1 0.0 µg/l 2.1 45.0
0.5 0..PARÁMETROS DE CONTROL COMPLEMENTARIO.01 0. PARÁMETROS DE CONTROL COMPLEMENTARIO
Parámetro a) Químicos Inorgánicos Aluminio Amoníaco Arsénico Boro Cobre Fluoruro Nitritos Nitratos Plomo Zinc b) Subproductos de la Desinfección Trihalometanos totales (THM) c) Químicos Orgánicos Plaguicidas Plaguicidas totales Plaguicidas individuales(*) Hidrocarburos Hidrocarburos totales (TPH) Benceno d) Microbiológicos Bacterias Coliformes totales Escherichia coli Heterotróficas totales Pseudomonas aeruginosa Clostridium perfringens Parásitos Cryptosporidium sp.0 0.5 0.0 µg/l
0 UFC/100 ml 0 UFC/100 ml 500 UFC/100 ml 0 UFC/100 ml 0 UFC/100 ml Ausencia Ausencia Ausencia
(*) Existen plaguicidas cuyos valores individuales pueden superar el valor máximo aceptable individual o la suma de sus valores individuales superar el valor máximo total.5 µg/l 0.512
20.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . Giárdia sp.
.1 µg/l 10.01 5.3 1. Los parámetros de Control Complementario de la calidad del agua para consumo humano que deben realizar las EPSA.
Tabla Nº 3.0 1.
.05 mg/l 0. el número mínimo de muestras en función de la población abastecida. Los parámetros de Control Especial de la calidad del agua para consumo humano que deben realizar las EPSA. Las EPSA. Estos parámetros serán realizados en situaciones de desastre o en casos especiales de acuerdo con el historial de la fuente y/o región.01 mg/l
700.512
21.05 mg/l Aceptable.0 2.001 mg/l 0.10 Bq/l * 1.0 Bq/l *
µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l
22..NÚMERO MÍNIMO DE MUESTRAS EN LA RED.07 mg/l 0.2
0. determinarán en la red de distribución. PARÁMETROS DE CONTROL ESPECIAL
Parámetro Químicos Inorgánicos Antimonio Bario Cadmio Cianuro Cromo Total Mercurio Niquel Sabor y olor Selenio Químicos Orgánicos Hidrocarburos Tolueno Etilbenceno Xileno Benzo(a)pireno Radiactivos Radiactividad alfa global Radiactividad beta global Químicos Orgánicos Acrilamida Epiclorohidrina Cloroformo Cloruro de vinilo Fenol
Guías de la OPS/OMS 1995 * Bq = Bequerelio
0. empleando la Tabla Nº 5:
.PARÁMETROS DE CONTROL ESPECIAL.0 2. se presentan en la Tabla Nº 4.
Tabla Nº 4.005 mg/l 0.0 500.5 0. 0. o cuando así lo vean por conveniente las EPSA y/o la SISAB.4 100.0 300.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .005 mg/l 0.0 0.7 mg/l 0.
aplicando los siguientes criterios: • Deben ser uniformemente distribuidos e incluir zonas geográficas con riesgo de contaminación. En la Figura Nº 1 se indica la ubicación referencial de los puntos de muestreo en un sistema de abastecimiento de agua.000 hab)/mes (10 + 1c/10.
De acuerdo con las consideraciones anteriores.001 a 2.000 hab)/mes (1c/5.UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED.3 = 3). Sobre la base del valor establecido en el numeral 23.000 habitantes el número mínimo de puntos de muestreo será el obtenido de la Tabla Nº 5. Deben ser representativos de la zona de abastecimiento. En sitios donde no exista Planta de Tratamiento (punto 2 de la Figura
.000 20. 24.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .000 > 500. no siendo necesario dividir por cuatro (4).001 a 500. 3
23.000 30. Para poblaciones mayores a 5.) ≤ 1. respetando así la cantidad de muestras definidas. puntos de baja presión. etc. Las EPSA.000 hab)/mes
Fuente: Elaboración en base a las Guías de la OPS/OMS ..NÚMERO MÍNIMO DE PUNTOS DE MUESTREO EN RED.001 a 30. Para poblaciones menores a 5.000 10.000 hab)/mes (1c/5.001 a 20.000 hab)/mes (1c/5.000 habitantes.000 Número de muestras 1/trimestre 1/bimestre 1/mes (1c/5. las EPSA deben ubicar en la red de distribución los puntos de muestreo.Vol. deben tomar muestras de agua en la red de distribución de acuerdo al número de puntos de muestreo obtenido en la Tabla Nº 5 y el numeral 23.000 50. Cuando el número de puntos de muestreo establecidos de acuerdo al numeral 24 sea mayor al obtenido en el numeral 23. alta densidad poblacional. Deben ser proporcionales a la población abastecida. CANTIDAD MÍNIMA DE MUESTRAS DE LOS PARÁMETROS DE CONTROL MÍNIMO (Red de distribución) Población abastecida (hab. tramos finales de tuberías. 25.000 100.. existe la posibilidad que el número de puntos de muestreo establecido en la red puede ser mayor al obtenido en el numeral 23.001 a 100.000 hab)/mes (10 + 1c/10.001 a 50.512
Tabla Nº 5.001 a 10..TOMA DE MUESTRAS.000 2.000 hab)/mes (1c/5. los muestreos semanales en los puntos establecidos pueden ser rotativos.001 a 5. el número mínimo de puntos de muestreo semanales en la red de distribución resulta de la división de la cantidad obtenida de la Tabla Nº 5 entre cuatro (4).000 5. En caso de obtenerse un resultado decimal se redondeará al número inmediato superior (ejemplo: 2.000 1.
Los puntos de muestreo deben permitir la toma de muestras representativas de la calidad del agua suministrada por las EPSA.. 30. El grifo de muestreo debe estar situado lo más próximo a la conexión domiciliaria controlada por las EPSA y libre de la influencia de un tanque de almacenamiento subterráneo. Si el resultado de los análisis ha demostrado que el valor máximo aceptable de cualquier parámetro ha sido excedido. Si durante dos años consecutivos. tanque elevado o cualquier otro tipo de almacenamiento de agua intradomiciliario. para cualquier parámetro ha sido excedido bajo condiciones normales de operación o bajo condiciones meteorológicas adversas. el resultado de los análisis de los parámetros de Control Básico y Control Complementario
. Las EPSA. en los siguientes casos: a) Si el resultado de los análisis obtenidos.
La EPSA debe incrementar la frecuencia de muestreo del parámetro en cuestión.CARACTERÍSTICAS DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.INCREMENTO DE FRECUENCIAS DE MUESTREO. Se define como modificación de frecuencias de muestreo tanto al incremento como a la reducción del número de muestras a ser tomadas del o los parámetros en consideración..FRECUENCIAS DE MUESTREO. de lo contrario deberá suspender el servicio y comunicar a la SISAB o a la institución delegada por la misma. 29.MODIFICACIÓN DE FRECUENCIAS DE MUESTREO. las veces que sea necesario hasta que el problema haya sido controlado y el riesgo previsible sea bajo.512
Nº 1) la toma debe realizarse a la salida del Tanque (punto 3). procederán con el incremento de frecuencias de muestreo. La Tabla Nº 6 presenta la frecuencia mínima de muestreo al año que deben realizar las EPSA para el control de la calidad del agua. Para el efecto se debe considerar la población abastecida. 28..REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . la solución y/o las acciones a ser realizadas. en más de tres muestras consecutivas. 27.. los detalles del problema.. los parámetros de control (Tablas Nº 1 a Nº 4) y la ubicación de los puntos de muestreo. UBICACIÓN REFERENCIAL DE PUNTOS DE MUESTREO
Fuente Pozo
Figura Nº 1.DECREMENTO DE FRECUENCIAS DE MUESTREO.
Tabla Nº 6. no deben exceder las concentraciones o valores establecidos en la Norma Boliviana NB 512.001 a 10. Los requisitos de calidad que deberán cumplir las EPSA con relación al agua para consumo humano son: a) En el curso de un año.001500. las EPSA podrán tramitar ante el VSB o autoridad competente de acuerdo a normativa vigente.
Población abastecida Hab.001 a 30.001 a 20.000 1000 a 2. el 90 por ciento (90%) de los resultados de los análisis correspondientes a los compuestos que afectan la calidad organoléptica.000
Básico (Tabla N°2) Complementario (Tabla N°3) Mínimo (Tabla N°1)
Básico (Tabla N°2) Mensual Mensual Mensual Mensual Complementario Semestral Anual Ninguna Ninguna (Tabla N°3) (*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque).000
20. física y química del agua de consumo humano y que se encuentran detallados en las Tablas Nº 1. Esta modificación no es aplicable a los parámetros microbiológicos.000
30.CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CALIDAD.000
FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO AL AÑO Y PARAMETROS DE CONTROL
Salida del Tanque (Punto 3*) Fuente Fuente Superficial Subterránea Bimensual Mensual Mensual 2 veces / mes Ninguna 4 veces / mes Ninguna Anual 8 veces / mes Ninguna Anual 15 veces / mes Ninguna Semestral 30 veces / mes Mensual Semestral 30 veces / mes Mensual Semestral 30 veces / mes Cuatrimestral Bimensual Mensual 1 veces / mes Ninguna 2 veces/mes Ninguna Anual 4 veces/mes Ninguna Anual 8 veces/mes Ninguna Anual 15 veces/mes Mensual Anual 15 veces/mes Mensual Anual 15 veces/mes Red de distribución (Punto 4) Fuente Fuente Superficial Subterránea Trimestral Bimensual Mensual Tabla Nº5 * 12 Mensual Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Trimestral Bimensual Mensual Tabla Nº5 * 12 Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12
Mínimo (Tabla N°1) Mínimo (Tabla N°1) Mínimo (Tabla N°1) Mínimo (Tabla N°1) Básico (Tabla N°2) Mínimo (Tabla N°1)
10.100.001.. la toma de muestras se realizará en el Punto 2 (salida de la Planta de Tratamiento).001 a 5.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . ≤ 1. que la frecuencia de muestreo a ser tomada en el siguiente año con respecto a aquel parámetro.512
(Tablas Nº 2 y Nº 3) tiene valores por debajo de lo establecido en la NB 512. para la Tabla Nº 2 será de forma semestral y para la Tabla Nº 3 será de forma anual.000 5.001 a 50.
31. Nº 2 y Nº 3 del presente Reglamento.000
50.000 2.
manipuleo. En caso de excederse los valores máximos aceptables. La frecuencia de muestreo en caso de mezcla de fuentes de agua subterránea y superficial. Que la muestra no sea contaminada durante el muestreo. tanques de almacenamiento y red de distribución de las zonas de abastecimiento de agua.
Cuando la concentración de cloro residual sea menor a 0. deben garantizar que el muestreo. 33. deben cumplir lo siguiente:  El 95 por ciento (95%) de las muestras analizadas. sospeche y/o exista denuncia de que la fuente para el consumo de agua haya sufrido contaminación. Las EPSA deben realizar un análisis de la calidad del agua de la fuente de acuerdo con las Tablas Nº 1. serán realizados por las EPSA cuando se identifique.PROCEDIMIENTO DE MUESTREO. Que la muestra sea representativa de la calidad de agua de la fuente o zonas de abastecimiento a tiempo de tomar la muestra.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .512
Durante el período de un año el contenido de Coliformes termoresistentes por 100 mililitros del total de muestras tomadas a la salida de la planta de tratamiento.CONTROL PERIODICO EN FUENTE. Nº 2 y Nº 3. será determinada considerando la mezcla como agua superficial. o desechar la fuente para evitar posteriores inconvenientes. La realización de los análisis de parámetros de Control Especial descritos en la Tabla Nº 4. A continuación se mencionan los requisitos más relevantes: a) b) c) d) Que los frascos de muestreo sean preparados de acuerdo con los procedimientos que se utilizan para la toma de muestras..
32. preservación. transporte. Las EPSA.MEZCLA DE FUENTES DE AGUA. 35. las EPSA deben considerar los costos de tratamiento y sus posibilidades tecnológicas en función de los valores de los parámetros. NB 689 y el Reglamento de Recursos Hídricos de la Ley 1333. deben realizar un control periódico de la calidad del agua de la fuente (Figura Nº 1. se procederá a tomar una muestra de agua para análisis bacteriológico de coliformes termoresistentes. almacenaje y el análisis de la muestra sean realizados de acuerdo a la Norma Boliviana NB 496 “Agua Potable – Toma de Muestras”.. Las EPSA de forma rutinaria tomando como guía los parámetros de la NB 512.. Punto 1) en época de estiaje y época de lluvias (2 veces / año) y/o en caso de que se realice una mezcla de fuentes. de tal manera que permita controlar la calidad de la fuente de agua y/o la eficiencia del proceso de tratamiento. al inicio de las actividades y/o durante el proceso de selección de la fuente. 34. no deben contener coliformes termoresistentes. Que la muestra sea mantenida a una temperatura y condiciones asegurando que no
.2 mg/l en un punto terminal de la red.CONTROL EN LA SELECCIÓN DE LA FUENTE..
Cálculo Espectrometría de Absorción Atómica.
Tabla Nº 7. Espectrometría de Absorción Atómica Espectofotométrico.químicos pH (ión hidronio) Conductividad Alcalinidad Sulfato Cloruro Cloro residual Dureza total Calcio Magnesio Aluminio Sodio Sólidos disueltos totales Otros parámetros inorgánicos Nitrato Nitrito
Espectrofotométrico. Jackson Número umbral Número umbral Electrométrico Electrométrico Volumétrico Nefelométrico.. tomando como referencia métodos estándar de análisis publicados por APHA. MÉTODOS ANALÍTICOS DE REFERENCIA. Espectrometría de Absorción Atómica Espectrometría de Absorción Atómica.. Fotometría de llama.
Parámetros organolépticos Color Turbiedad Olor Sabor Parámetros físicos. ASTM DIN o lo señalado en la Tabla Nº 7. AWWA. para la medición u observación a la cual la muestra esté destinada.Nitrato de Plata o Nitrato Mercúrico. Espectrofotométrico eriocromo cianine R Fotometría de llama. deben ejecutarse de acuerdo y siguiendo normas vigentes.METODOS ANALÍTICOS DE REFERENCIA. Cromatografía de iones. WPCF.
. Que la muestra sea analizada tan pronto como sea posible en un plazo no mayor a 48 horas después de su toma y de acuerdo con Procedimientos Normalizados (PNO). Cromatografía de iones Espectrofotométrico DPD Iodométrico. Colorimétrico DPD Volumétrico EDTA Volumétrico EDTA.Las determinaciones analíticas de los parámetros indicados en la reglamentación. Cromatografía de iones Espectrofotométrico Cromatografía de iones de
diazotización. Que la muestra sea tomada por una persona capacitada y con experiencia en la toma de muestras de agua.512
se presente ninguna alteración natural del valor o concentración. Nefelométrico.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . Gravimétrico Volumétrico . Métodos Analíticos de Referencia. Gravimétrico Espectrofotométrico reducción cadmio.
Cromatografía de Gases (detector ECD. Espectrofotométrico dietil ditio carbamato de plata. NPD) y Cromatografía Líquida (detector UV). Espectrofotométrico ditizona Cromatografía de Gases Espectrofotométrico 4 amino antipirina (extracción con Cloroformo) Cromatografía de Gases Cromatografía de Gases Espectrofotometría IR. Cromatografía de iones Espectrometría de Absorción Atómica. Espectrofotométrico SPANDS. Espectrofotométrico persulfato Espectrometría de Absorción Atómica. NPD).10 – fenantrolina Espectrometría de Absorción Atómica. Espectrofotométrico ácido carmínico Espectrometría de Absorción Atómica Espectrofotométrico 1. Horno de Grafito.10 – fenantrolina Espectrometría de Absorción Atómica. ECD. Espectrofotometría UV Cromatografía de Gases Cromatografía de Gases Cromatografía de Gases Cromatografía de Gases Cromatografía de Gases Cromatografía de Gases Cromatografía de Gases
Otros parámetros orgánicos Cloroformo Fenoles Archilamida Epiclorhidrina Hidrocarburos totales Tolueno Benceno Etilbenceno Xileno Benceno(a) pireno Trialometanos Cloruro de vinilo Plaguicidas Plaguicidas Totales Cromatografía de Gases (detector. Espectrofotométrico 1. Generación de Hidruros
Parámetros relativos a sustancias tóxicas
Plaguicidas Individuales
.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .512
Nitrógeno amoniacal Fluoruro Boro Bario Hierro ferroso Hierro total Manganeso Cobre Zinc Antimonio
Ión selectivo. Espectrometría de Absorción Atómica. Cromatografía Líquida (detector UV). Espectrofotométrico batocuproina Espectrometría de Absorción Atómica. Espectrofotométrico fenato Ión selectivo. Espectrofotométrico ditizona Espectrometría de Absorción Atómica.
. Los plaguicidas. Los metales también pueden ser determinados por ICP (Plasma Inductivamente Acoplado).
37. las EPSA. Para la realización de los análisis. realizando los siguientes pasos: a) b) Identificando el problema. las EPSA deben disponer de un laboratorio propio o contratado.512
Cadmio Cianuro Cromo total Mercurio Plomo
Espectrometría de Absorción Atómica Espectrofotométrico ditizona Espectrofotométrico cloramina T. La selección del Método deberá estar en relación con el valor de la norma y el límite de detección del Método. o autoridad delegada por ésta. Amebas
También se puede tomar como Guía el “Manual Simplificado para el Análisis Fisicoquímico y Bacteriológico de Aguas”. Espectrofotométrico ditizona Espectrometría de Absorción Atómica.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . Espectrofotométrico ditizona Espectrometría de Absorción Atómica. también pueden ser determinados por cromatografía de gases con detector de masas. Horno de Grafito. Colilert – ISO 9308 Filtración en membrana Cultivo anaeróbico Filtración en membrana Concentración e microscópica – EPA 1623 Concentración e microscópica – EPA 1623 Concentración microscópica e identificación identificación identificación
Parámetros microbiológicos Coliformes totales Coliformes termoresistentes Escherichia coli Heterotróficas totales Clostridium perfringens Pseudomonas aeruginosa Cryptosporidium sp.. Si por alguna eventualidad. el control de calidad del agua para consumo humano y la adopción de las medidas correctivas oportunas.PÉRDIDA DE LOS REQUISITOS DE CALIDAD. Vapor Frío. hidrocarburos y otros compuestos orgánicos. deben poner en conocimiento de este hecho y sus consecuencias a la SISAB. que se encuentre acreditado o reconocido en Buenas Prácticas de Laboratorio por el OBA.ISO 9308 Filtración en membrana – ISO 9308 Filtración en membrana. 38. Espectrometría de Absorción Atómica. el agua para consumo humano perdiera los requisitos de calidad señalados en el presente Reglamento. Generación de hidruros. Giardia sp. Espectrometría de Absorción Atómica. Espectrofotométrico difenilcarbazida.
. Corrigiendo el problema.ANALISIS Y CONTROL DE CALIDAD. Espectrofotométrico diaminobencidina Filtración en membrana.
quedan facultadas a suspender total o parcialmente el suministro de agua.
g) Las Planillas de Registro de Información del Control de Calidad del Agua N°: 1.. y los mínimos detectables por el método. c) Datos georeferenciados para ubicación del sistema de agua. definirá la aplicación de las medidas oportunas. vigilancia de la misma y/o verificación de los procesos de tratamiento. las EPSA deben establecer un registro de información con el siguiente contenido: a) Identificación y ubicación de la EPSA. teniendo como referencia la Tabla Nº 7 del presente Reglamento. e) Parámetros especiales o exceptuados bajo los CAPITULOS III y IV. la cual en estrecha coordinación con las EPSA. • Volumen de agua abastecida por día. 2. 41.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . f) Tabla de los parámetros con los métodos de análisis que se emplean en el control de la calidad del agua. • Tipo o proceso de tratamiento. • Departamento.SUMINISTRO DE AGUA POR CISTERNAS. o la autoridad delegada por éste. Los predios de la planta de tratamiento deben ser de acceso libre a personal autorizado por el VSB.. Las EPSA podrán a su criterio aplicar los formatos ya establecidos en sus contratos o documentos pertinentes. Localidad y Dirección.512
Aumentando la frecuencia de muestreo. debidamente identificado para que realice control de la calidad del agua..Para complementar el Control de Calidad del Agua definido en el CAPITULO III del presente Reglamento. 42. d) Datos del personal responsable del control de la calidad del agua. o autoridad delegada por ésta.RIESGO DE SALUD DE LOS CONSUMIDORES. Si la EPSA se viera obligada a suministrar agua a través de camiones cisterna. • Tipo y número de fuentes. En caso de que la pérdida de los requisitos de calidad del agua para consumo humano implique un riesgo inminente a la salud de los consumidores. 4 y 5 del Anexo 1 del presente Reglamento. b) Datos del sistema de agua. comunicando inmediatamente de dicha suspensión a la SISAB. para cualquier efecto justificado.
. este suministro debe realizarse garantizando la conservación de la calidad del agua hasta el lugar de distribución.
39. 40. • Nombre del sistema de agua.. las EPSA. Municipio. sirven como referencia para registrar esta información.ACCESO LIBRE A PERSONAL AUTORIZADO A PREDIOS DE LAS EPSA. Provincia..REGISTRO DE LAS EPSA Y DE LA INFORMACION. 3. • Población abastecida.
es posible ampliar por única vez el período de excepción basándose en los incisos h. dependiendo de la fundamentación manifestada por las EPSA solicitantes. precisando las fechas de inicio y de culminación.SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EXCEPCIONAL. Periodo de vigencia de la misma.. f) Por ser un pasivo ambiental. puede conceder autorizaciones excepcionales a las concentraciones o valores de los parámetros establecidos en la NB 512. Fuente o zonas a ser exceptuadas. En caso de haberse cumplido el período de excepción autorizado y que las EPSA no hayan podido aún adecuar la calidad del agua abastecida. 46. solo y únicamente en los siguientes casos: a) Como medida temporal para mantener el abastecimiento de agua para consumo humano siempre que el servicio no pueda ser atendido de ninguna otra manera. del numeral 44 del presente Reglamento. b) Porque la fuente de agua original no pueda ser utilizada y se utilice otra como fuente temporal. 44. Una autorización excepcional concedida en aplicación del numeral 43 de este Reglamento. La autorización excepcional debe solicitarse al VSB bajo la forma de declaración jurada indicando lo siguiente: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Razón social y dirección del abastecedor. Concentración o valor del parámetro o parámetros a ser exceptuados. Los parámetros microbiológicos no están sujetos a esta excepción.. e) Para aguas con propiedades naturales.
45. sólo puede exceptuar las concentraciones o valores correspondientes a los compuestos que afectan la calidad organoléptica.EXTENSIÓN DE LA AUTORIZACIÓN. Plan a seguirse para mejorar la calidad del agua. d) Por ser la única fuente que se tiene en el lugar o zona. c) Por razones excepcionales dadas por condiciones metereológicas.PERÍODO DE EXCEPCIÓN.512
DE LAS EXCEPCIONES 43.. los cuales deben contar con un sólido respaldo técnico. i. El MSOP a través del VSB como ente normador a solicitud de las EPSA. Fundamentación del período de excepción solicitado. física y química del agua de consumo humano hasta una concentración que no represente riesgo a la salud pública por un tiempo máximo de tres meses. El período de excepción podrá extenderse desde 10 días hasta un máximo de 3 meses.. 47. Plan de monitoreo o control de la calidad del agua.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . Causales de excepción. Pruebas que respalden su solicitud y características de la calidad del agua a la cual se aplica la autorización..AUTORIZACIONES EXCEPCIONALES.RESTRICCIONES.
REVOCATORIA O MODIFICACION DE LA AUTORIZACION. que les permita tomar las medidas correspondientes de acuerdo al caso. las EPSA deberán realizar de forma inmediata un estudio completo de la situación de riesgo.
. 50.EVENTO ADVERSO.512
48.. A solicitud de las EPSA. 49. el VSB. las EPSA deberán realizar la denuncia justificada ante la autoridad ambiental y las autoridades correspondientes a efecto que se tomen las medidas correctivas y/o preventivas. En caso de existir actividades que potencialmente representen un riesgo de contaminación al recurso hídrico en la fuente de agua. En caso de acontecer un evento adverso (contaminación furtiva). desastre natural o siniestro (derrame).. puede revocar o modificar una autorización excepcional cuando se compruebe a través de acción coordinada con representantes del Sector Salud. que no existe riesgo para la salud de los consumidores..REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .RIESGOS DE CONTAMINACIÓN EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO. Las EPSA deben correr con los gastos de verificación de parámetros de calidad para otorgar una autorización excepcional (mediante Laboratorios de Referencia).
Planillas de Registro de Información del Control de Calidad del Agua
.REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .
3................................................. E-MAIL: .......................................................................................................................................................…….........512
PLANILLA Nº 1 HOJA DE IDENTIFICACIÓN
1..................................................................... NOMBRE RESPONSABLE DEL CONTROL DE CALIDAD ………………………………………...................................................................................REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB ............................................ POBLACIÓN ABASTECIDA: …..
..........................................................… VOLUMEN DE AGUA ABASTECIDA/DIA: ......................................................................................................................................………................... TABLA DE PARÁMETROS................. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA EPSA
NOMBRE:......................... DEPARTAMENTO: ..... GEOREFERENCIACION …………………………………………………………………………….......................……................................................................................................................................................................................................................... DIRECCIÓN: .................................................................................................................. TIPO Y NÚMERO DE FUENTES: .......... MUNICIPIO: ………………………………................... PARÁMETROS ESPECIALES Ó EXCEPTUADOS
4...................... PROVINCIA: ..............................
2.... MÉTODOS Y LÍMITES DE DETECCIÓN
LISTA DE PARÁMETROS: MÉTODO DE ANÁLISIS EMPLEADO POR PARÁMETRO: LIMITE DE DETECCION DEL MÉTODO: NOTA: Este ítem puede ser presentado una sola vez por año....................................................................................................... DATOS DEL SISTEMA DE AGUA
NOMBRE DEL SISTEMA: ………………………...................................... CASILLA: .................................................................................................……………....... TELÉFONO: ...................... TIPO O PROCESO DE TRATAMIENTO: ....
.. Conductividad..... Sodio. DIA: 2 Control Mínimo..... Cloro residual. Dureza. Sulfatos.... Termoresistente... DIA: 5 Control Mínimo.... Turbiedad......... Cloro residual. Cloruros.
............. DIA: 3 Control Mínimo.. Turbiedad.......... Turbiedad....... Turbiedad.......... Termoresistente.............................REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB . Cloro residual...........................
FECHA TIPO DE ANALISIS VALOR PARÁMETRO UNIDAD Afluente a planta Efluente de planta VALOR Efluente GUÍA de NB 512 tanque
pH.......................... Cloro residual........ Conductividad. pH. TIPO DE TRATAMIENTO: ...... Manganeso.......... DIA: 30 (Ultimo día del mes) Conductividad..... Turbiedad...... Cloro residual...... Control Mínimo y Básico Color... Conductividad. pH... Termoresistente.. pH........ pH...... Termoresistente. DIA: 1 Control Mínimo... Conductividad....512
PLANILLA Nº 2 REGISTRO DE CALIDAD DEL AGUA EN LA PLANTA Y EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO REPORTE MENSUAL NOMBRE DEL SISTEMA: . Termoresistente. Hierro total.
... pH.. pH. Sodio.
FECHA TIPO DE ANÁLISIS PARAMETRO pH.... Termoresistente.. Hierro total... pH... Color... Termoresistente............... UNIDAD VALOR EN EL PUNTO DE MUESTREO 1 2 3 4 5 6 7 8
NOTA: En caso de análisis de parámetros especiales (Tabla Nº 4 del Reglamento) se debe reportar en formato similar...... Turbiedad.........
..... Cloro residual.......REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB ....... Cloro residual....... DIA:1 Control Mínimo Conductividad......... DIA: 2 Control Mínimo Conductividad... Turbiedad... Manganeso....512
PLANILLA Nº 3 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN REPORTE MENSUAL NOMBRE DEL SISTEMA: ... Turbiedad. Cloruros. Turbiedad... Cloro residual.... Sulfatos. Termoresistente....... Cloro residual. DIA: 30 Control Básico Dureza.. Conductividad. Termoresistente......... DIA: 3 Control Mínimo Conductividad..
... Clostridium.. VALOR OBSERVACIONES TIPO DE FECHA PARAMETRO VALOR GUIA NB Afluente a Efluente ANALISIS 512 Planta de Planta
Químicos Inorgánicos Arsénico. Aluminio.... Plaguicida Individual. Zinc.
NOMBRE DEL SISTEMA: ........ Plaguicidas Totales...... Cianuro... Cobre. Boro... Cadmio..... Etilbenceno. Químicos Orgánicos a) Plaguicidas.. Trihalometanos........ Tolueno.. Benzo(a)pireno..... Fluoruro. Xileno.. Hidrocarburos Totales.512
PLANILLA Nº 4 CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO REPORTE SEMESTRAL.. Benceno....... Bario.... Amebas..... a) Bacterias. Heterotróficas..
....... Plomo. Giardia.. Microbiológico.......... Subproductos de la desinfección. Control Complem. b) Hidrocarburos...... Nitritos. Coniformes Totales Escherichia Coli.....REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB .... Níquel........ Pseudomonas...... Cryptosporidium.. Nitratos.. b) Parásitos.....
...... Cloro residual. Color.......................CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN REPORTE MENSUAL DATOS COMPARATIVOS Y VALORES PROMEDIO NOMBRE DEL SISTEMA: .............. Turbiedad............. Termorresistente..................REGLAMENTO NACIONAL PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO NB ........................ FECHA DE PRESENTACIÓN....
NÚMERO DE PARÁMETRO UNIDAD VALOR NB 512 MINIMO pH....... Sodio......... Conductividad...................................................512
PLANILLA Nº 5 ............ Alcalinidad Total MUESTRAS ANALIZADAS VALOR MINIMO VALOR MÁXIMO PROMEDIO % CONFORMIDAD OBSERVACIONES
................ Dureza.................. Sulfatos..... Colif................. Conductividad... Hierro total..................................... Termoresist......................... Cloruros........... Manganeso....................... PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL REPORTE............. Turbiedad. Cloro residual.......................................................... MINIMO + BASICO pH...........................
Ejemplos de Aplicación del Reglamento Nacional para el Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano
000 > 500.000 20. DETERMINACION DE LA CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS AL AÑO. NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED = 1 cada tres meses Paso 3.000 10.001 a 50.000 30.001 a 10.000 hab)/mes (10 + 1c/10.000 hab)/mes (1c/5.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO
EJEMPLO 1: Comunidad: XXXXX Población abastecida: 750 habitantes.000 5.001 a 5. Tabla N° 5.001 a 500.000 hab)/mes
Fuente: Elaboración en base a las guías de la OMS/OPS Vol. La ubicación será determinada conforme a los criterios definidos en los numerales 23 y 24 del Reglamento Nacional.001 a 30. 3
Punto 4 (Red)
Cálculo 750 h
Número de Muestras 1 cada tres meses
Paso 2. CANTIDAD MÍNIMA DE MUESTRAS.000 100.001 a 2.001 a 20.000 hab)/mes (1c/5.001 a 100. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.000 hab)/mes (10 + 1c/10.000 Número de Muestras 1/trimestre 1/bimestre 1/mes (1c/5. (Red de distribución) Población abastecida (hab.000 2. Tipo de fuente: Superficial.000 hab)/mes (1c/5.000 hab)/mes (1c/5.000 50. Paso 1.
.) ≤ 1.000 1.
> 500.001 a 20.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
La frecuencia de muestreo y los parámetros de control de una fuente superficial para una población de 750 hab.000
Básico (Tabla N°2) Complementario (Tabla N°3)
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque). la toma de muestras se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº1 (Salida de la Planta de Tratamiento).100.001 a 50.000 2.001-500.001 a 5.
Parámetro de Control Mínimo (Tabla Nº 1)
Número de Muestras (punto 3) 1 vez/cada 2 meses
Número de Muestras (punto 4) 1 vez/cada 3 meses
. FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO AL AÑO Y PARAMETROS DE CONTROL EN LOS PUNTOS 3 Y 4.000
100.000 5..001.
Salida del Tanque (Punto 3*) Fuente Fuente Superficial Subterránea Bimensual Mensual Mensual 2 veces / mes Ninguna 4 veces / mes Ninguna Anual 8 veces / mes Ninguna Anual 15 veces / mes Ninguna Semestral 30 veces / mes Mensual Semestral 30 veces / mes Mensual Semestral 30 veces / mes Mensual Semestral Cuatrimestral Bimensual Mensual 1 veces / mes Ninguna 2 veces/mes Ninguna Anual 4 veces/mes Ninguna Anual 8 veces/mes Ninguna Anual 15 veces/mes Mensual Anual 15 veces/mes Mensual Anual 15 veces/mes Mensual Anual Red de distribución (Punto 4) Fuente Fuente Superficial Subterránea Trimestral Bimensual Mensual Tabla Nº5 * 12 Mensual Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Trimestral Bimensual Mensual Tabla Nº5 * 12 Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna
Población abastecida Hab. se obtienen de las Tablas Nº 5 y Nº 6 del Reglamento Nacional.000 1000 a 2.001 a 30. ≤ 1.001 a 10.000
20. FRECUENCIA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL (Tabla Nº 6) Tabla N° 6.
si se ve que es necesario realizar y existen las posibilidades económicas.
Nota 2: Parámetros de Control Especial:
En caso excepcional.
Nota 1: Parámetros de Control Básico y Complementario:
La no definición de los Parámetros Básicos y Complementarios no quiere decir que no se realicen. es obviamente aconsejable hacerlo. como se indica en el Numeral 21 del Reglamento Nacional. RESUMEN DEL NUMERO DE MUESTRAS ANUALES. se realizará los análisis de todos los Parámetros de Control Especial (Tabla Nº 4) o algunos de la misma.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
. por efectos de un desastre natural o contaminación provocada. (2) Resulta de multiplicar el número de muestras por mes en la red (Paso 4) por 4 (porque es cada 3 meses). PARAMETROS DE CONTROL Y TIPO DE ANALISIS (FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS) QUE SE DEBEN REALIZAR PARA UNA POBLACIÓN DE 750 HABITANTES
Los Parámetros de Control se obtienen de la Tabla 6:
TABLA RESUMEN ANUAL PARA UNA POBLACION DE 750 HABITANTES Número de muestras a ser analizadas al año en el Punto 3* (1) Mínimo – Tabla N° 1 (Fisicoquímico) Mínimo – Tabla N° 1 (Bacteriológico) Básico – Tabla N° 2 (Fisicoquímico) Complementario – Tabla N°3
(Salida de la Planta de Tratamiento).
Número de muestras a ser analizadas al año en el Punto 4 (2) (1x4) = 4 (1x4) = 4 -
Total número de muestras a ser analizadas al año en el Sistema (3) 10 10 -
(1x6) = 6 (1x6) = 6 -
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque). la toma de muestra se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº 1
(1) Resulta de multiplicar la frecuencia mínima de muestreo para el punto 3 (Paso 4) por 6 (porque es cada 2 meses).
500 habitantes Superficial.92 tenemos US$ 123.000 20.001 a 10.001 a 30.000 100.000 30.000 hab)/mes (1c/5.000 10.000 5. 27 71 Costo Total (Bs. de Muestras Totales 10 10 TOTAL Bs. 3
Cálculo 1500 h
Número de Muestras 1 cada dos meses
Paso 2. 7.001 a 5. Considerando el cambio de 1 dólar a Bs.001 a 20.000 hab)/mes (1c/5. DETERMINACION DE LA CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS AL AÑO.000 hab)/mes (1c/5. de Muestras en el Sistema 6 6 No. Tabla N°5.000 hab)/mes (10 + 1c/10.000 > 500.001 a 100. CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS (Red de distribución) Población abastecida (hab.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
COSTO REFERENCIAL ANUAL Para una población abastecida de 750 habitantes: No. NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED = 1 cada dos meses
.001 a 2. de Muestras en la Red 4 4 No.
Paso 1.000 50.000 hab)/mes
Fuente: Elaboración en base a las guías de la OMS/OPS Vol.) ≤ 1.000 1.000 2.000 Número de Muestras 1/trimestre 1/bimestre 1/mes (1c/5.74 EJEMPLO 2: Costo Promedio por Análisis Bs.001 a 50.000 hab)/mes (10 + 1c/10.000 hab)/mes (1c/5.) 270 710
Mínimo Fisicoquímico Mínimo Bacteriológico Básico Fisicoquímico Complementario
Comunidad: Población abastecida: Tipo de fuente:
XXXX 1.001 a 500.
Población abastecida Hab.000
50.001.000
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque). Paso 4.001 a 30. FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL EN LOS PUNTOS 3 y 4.000 2.001 a 20.001 a 50.000
La frecuencia de muestreo y los parámetros de control de una fuente superficial para una población de 1.000 1000 a 2.001 a 5. la toma de muestras se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº1 (Salida de la Planta de Tratamiento).000
100.001-500. La ubicación será determinada conforme a los criterios definidos en los numerales 23 y 24 del Reglamento Nacional.
.100.000 5.000
> 500.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Paso 3. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.000
10.001 a 10. se obtienen de las Tablas Nº 5 y Nº 6 del Reglamento Nacional. FRECUENCIA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL (Tabla N° 6) Tabla N°6. ≤ 1.
Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Parámetros de Control Mínimo (Tabla Nº 1)
Número de Muestras (punto 3) 1 vez cada mes
Número de Muestras (punto 4) 1 vez cada 2 meses
Paso 5. como se indica en el Numeral 21 del Reglamento Nacional.
Número de muestras a ser analizadas al año en el Punto 4 (2) (1x6) = 6 (1x6) = 6 -
Total número de muestras a ser analizadas al año en el Sistema (3) 18 18 -
(1x12) = 12 (1x12) = 12 -
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque).
La no definición de los Parámetros Básicos y Complementarios no quiere decir que no se realicen.500 HABITANTES Número de muestras a ser analizadas al año en el Punto 3 * (1) Mínimo – Tabla N°1 (Fisicoquímico) Mínimo – Tabla N°1 (Bacteriológico) Básico – Tabla N°2 (Fisicoquímico) Complementario – Tabla N°3
(Salida de la Planta de Tratamiento).500 HABITANTES. RESUMEN DEL NUMERO DE MUESTRAS ANUALES. Los Parámetros de Control se obtienen de la Tabla 6: TABLA RESUMEN ANUAL PARA UNA POBLACION DE 1. PARAMETROS DE CONTROL Y TIPO DE ANALISIS (FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS) QUE SE DEBEN REALIZAR PARA UNA POBLACION DE 1. (2) Resulta de multiplicar el número de muestras por mes en la red (Paso 4) por 6 al año. es obviamente aconsejable hacerlo. si se ve que es necesario realizar y existen las posibilidades económicas.
Nota 2: Parámetro de Control Especial:
En caso excepcional. se realizará los análisis de todos los Parámetros de Control Especial (Tabla N° 4) o algunos de la misma. la toma de muestra se realizará en el Punto 2 de la Figura N°1
(1) Resulta de multiplicar la frecuencia mínima de muestreo para el punto 3 (Paso 4) por 12 meses. por efectos de un desastre natural o contaminación provocada.
) ≤ 1.000 hab)/mes (10 + 1c/10. de Muestras en la Red 6 6 No. de Muestras Totales 18 18 TOTAL Bs.001 a 50. 3
Cálculo 15.001 a 100.001 a 10.73 EJEMPLO 3: Comunidad: XXXXX Población abastecida: 15. Costo Promedio por Análisis Bs.000
Número de Muestras 3/mes
.000 2.000 hab)/mes (1c/5. Paso 1.000 > 500. 7. Considerando el cambio de 1 dólar a Bs.001 a 2.000 5.000 hab)/mes (1c/5.000 hab)/mes (10 + 1c/10.000 10.92 tenemos US$ 222.000 habitantes.000 50.000 30.001 a 500.001 a 30. 27 71 Costo Total (Bs.000 1.000 hab)/mes
Fuente: Elaboración en base a las guías de la OMS/OPS Vol.000 20.) 486 1278
Tabla N° 5. CANTIDAD MÍNIMA DE MUESTRAS (Red de distribución) Población abastecida (hab. Tipo de fuente: Superficial.000 hab)/mes (1c/5. de Muestras en el Sistema 12 12 No.000 Número de Muestras 1/trimestre 1/bimestre 1/mes (1c/5.001 a 20.000 / 5.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
COSTO REFERENCIAL ANUAL Para una población abastecida de 1.000 hab)/mes (1c/5.000 100.500 habitantes: No.001 a 5. DETERMINACION DE LA CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS AL AÑO.
Paso 4.001-500.000
10.001 a 10. ≤ 1. NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED = 3 Paso 3. la toma de muestras se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº1 (Salida de la Planta de Tratamiento).000
> 500. La ubicación será determinada conforme a los criterios definidos en el numeral 23 y 24 del Reglamento Nacional. FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO AL AÑO Y PARAMETROS DE CONTROL EN LOS PUNTOS 3 Y 4. FRECUENCIA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL (Tabla Nº 6) Tabla N° 6.001 a 5.001.001 a 30.001 a 50.000 2. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.
.000 1000 a 2.000
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque).100.000
20.001 a 20.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
000 hab. PARAMETROS DE CONTROL Y TIPO DE ANALISIS (FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS) QUE SE DEBEN REALIZAR PARA UNA POBLACIÓN DE 15.000 HABITANTES
TABLA RESUMEN ANUAL PARA UNA POBLACION DE 15. Nota: Parámetros de Control Especial: En caso excepcional. la toma de muestra se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº 1
(1) Resulta de multiplicar la frecuencia mínima de muestreo para el punto 3 (Paso 4) por 12 meses.000 HABITANTES Número de muestras a ser analizadas al año en el Punto 3* (1) Mínimo – Tabla N° 1 (Fisicoquímico) Mínimo – Tabla N° 1 (Bacteriológico) Básico – Tabla N° 2 (Fisicoquímico) Complementario – Tabla N°3
(Salida de la Planta de Tratamiento).Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
La frecuencia de muestreo y los parámetros de control de una fuente superficial para una población de 15.
Número de muestras a ser analizadas al año en el Punto 4 (2) (3x12) = 36 (3x12) = 36 (1x12) = 12 0
Total número de muestras a ser analizadas al año en el Sistema (3) 84 84 12 1
(4x12) = 48 (4x12) = 48 0 1
Parámetros de Control Mínimo (Tabla Nº 1) Básico (Tabla Nº 2) Complementario (TablaNº3)
Número de Muestras (punto 3) 4/mes Ninguna Anual
Número de Muestras (punto 4) 3/mes 1/mes Ninguna
. se realizará los análisis de todos los Parámetros de Control Especial (Tabla Nº 4) o algunos de la misma. como se indica en el Numeral 21 del Reglamento Nacional.. por efectos de un desastre natural o contaminación provocada. se obtienen de las Tablas Nº 5 y Nº 6 del Reglamento Nacional. RESUMEN DEL NUMERO DE MUESTRAS ANUALES. (2) Resulta de multiplicar el número de muestras por mes en la red (Paso 4) por 12 meses.
000 hab)/mes (1c/5. 3
Cálculo 87.268 5.001 a 50.001 a 20. 7.964 2.857 16.340 5.000 hab)/mes (1c/5.857 TOTAL Bs.139 habitantes Superficial.001 a 10.
Paso 1.000 50. Tabla N°5.001 a 5. 27 71 195 5.139 / 5.000 20. de Muestras en la Red 36 36 12 0 No.000 1. 429
XXXXX 87.000 hab)/mes (1c/5. Considerando el cambio de 1 dólar a Bs.001 a 100.000 hab)/mes (10 + 1c/10.000 10.000
Número de Muestras 17
.000 habitantes: No. CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS (Red de distribución) Población abastecida (hab.000 30.92 tenemos US$ 2.000 5. de Muestras Totales 84 84 12 1 Costo Promedio por Análisis Bs.) ≤ 1.000 hab)/mes Número de Muestras
Fuente: Elaboración en base a las guías de la OMS/OPS Vol. DETERMINACION DE LA CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS AL AÑO.000 2.001 a 30.000 100.074.) 2.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
COSTO REFERENCIAL ANUAL Para una población abastecida de 15.001 a 500.000 hab)/mes (1c/5. de Muestras en el Sistema 48 48 0 1 No.000 > 500.000 1/bimestre 1/mes (1c/5.37 EJEMPLO 4: Costo Total (Bs.001 a 2.000 hab)/mes (10 + 1c/10.
> 500. FRECUENCIA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL (Tabla N° 6) Tabla N°6.000
20.139 hab. Paso 4.001-500.001 a 5.001 a 50. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.000
10.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Paso 2.000
.001 a 30.000
100.000 5. FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL EN LOS PUNTOS 3 y 4. ≤ 1.001 a 20. NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED = 17 Paso 3.000 1000 a 2. La ubicación será determinada conforme a los criterios definidos en los numerales 23 y 24 del Reglamento Nacional.
La frecuencia de muestreo y los parámetros de control mínimo de una fuente superficial para una población de 87.001 a 10..000
50.100.000 2.000
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque). se obtienen de las Tablas 5 y 6 del Reglamento Nacional. la toma de muestras se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº1 (Salida de la Planta de Tratamiento).
Población abastecida Hab.
139 HABITANTES Número de muestras a ser analizadas al año en el Punto 3 * (1) Mínimo – Tabla N°1 (Fisicoquímico) Mínimo – Tabla N°1 (Bacteriológico) Básico – Tabla N°2 (Fisicoquímico) Complementario – Tabla N°3
. Parámetro de Control Especial: En caso excepcional.
Número de muestras a ser analizadas al año en el Punto 4 (2) (17x12) = 204 (17x12) = 204 (1x12) = 12 0
Total número de muestras a ser analizadas al año en el Sistema (3) 564 564 24 2
(30x12) = 360 (30x12) = 360 (1x12) = 12 (2 x 1) = 2
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque). la toma de muestra se realizará en el Punto 2 de la Figura N°1
(1) Resulta de multiplicar la frecuencia mínima de muestreo para el punto 3 (Paso 4) por 12 meses. por efectos de un desastre natural o contaminación provocada. (2) Resulta de multiplicar el número de muestras por mes en la red (Paso 4) por 12 meses. se realizará los análisis de todos los Parámetros de Control Especial (Tabla N° 4) o algunos de la misma. Los Parámetros de Control se obtienen de la Tabla 6: TABLA RESUMEN ANUAL PARA UNA POBLACION DE 87.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Parámetro de control Mínimo (Tabla N° 1) Básico (Tabla N° 2) Complementario (Tabla N° 3)
Número de Muestras (punto 3) 30 1 Semestral
Número de Muestras (punto 4) 17 1 Ninguna
Paso 5. como se indica en el Numeral 21 del Reglamento Nacional. RESUMEN DEL NUMERO DE MUESTRAS ANUALES.139 HABITANTES. PARAMETROS DE CONTROL Y TIPO DE ANALISIS (FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS) QUE SE DEBEN REALIZAR PARA UNA POBLACION DE 87.
139 habitantes: No.000 hab)/mes (1c/5.857 TOTAL Bs.000 habitantes Tipo de fuente: Superficial Paso 1. 7.000 10.000
Número de Muestras 30/mes
Paso 2.74 EJEMPLO 5: Comunidad: XXXXX.044 4.
Cálculo 10 + 200.
.228 40.001 a 100. de Muestras en la Red 204 204 12 0 No.000 hab)/mes (1c/5.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
COSTO REFERENCIAL ANUAL Para la población abastecida de 87.000 hab)/mes (10 + 1c/10. Considerando el cambio de 1 dólar a Bs. Población abastecida: 200.000 hab)/mes (1c/5.000 100.000 1.000 30.000 50.000 > 500.000 5.001 a 50. CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS (Red de distribución) Población abastecida (hab.680 11. 3.666
Fuente: Elaboración en base a las guías de la OMS/OPS Vol.000 hab)/mes Costo Total (Bs.001 a 2. DETERMINACION DE LA CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS AL AÑO.001 a 20. 27 71 195 5.000/10.92 tenemos US$ 9.714 71.001 a 10.) 15.001 a 500.001 a 5.) ≤ 1.000 20. De Muestras en el Sistema 360 360 12 2 No.000 hab)/mes (10 + 1c/10.000 hab)/mes (1c/5. NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED = 30.000 Número de Muestras 1/trimestre 1/bimestre 1/mes (1c/5.048. de Muestras Totales 564 564 24 2 Costo Promedio por Análisis Bs. Tabla N°5.001 a 30.000 2.
La ubicación será determinada conforme a los criterios definidos en los numerales 23 y 24 del Reglamento Nacional.000 1000 a 2.000 2. se obtienen de las Tablas 5 y 6 del Reglamento Nacional. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.000 5. FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL EN LOS PUNTOS 3 y 4
La frecuencia de muestreo y los parámetros de control mínimo de una fuente superficial para una población de 200.000
20.000 hab.001 a 10.
. ≤ 1.001 a 50.000 Parámetros de Control
Salida del Tanque (Punto 3*) Fuente Fuente Superficial Subterránea Bimensual Mensual Mensual 2 veces / mes Ninguna 4 veces / mes Ninguna Anual 8 veces / mes Ninguna Anual 15 veces / mes Ninguna Semestral 30 veces / mes Mensual Semestral 30 veces / mes Mensual Semestral 30 veces / mes Mensual Semestral Cuatrimestral Bimensual Mensual 1 veces / mes Ninguna 2 veces/mes Ninguna Anual 4 veces/mes Ninguna Anual 8 veces/mes Ninguna Anual 15 veces/mes Mensual Anual 15 veces/mes Mensual Anual 15 veces/mes Mensual Anual
Red de distribución (Punto 4) Fuente Fuente Superficial Subterránea Trimestral Bimensual Mensual Tabla Nº5 * 12 Mensual Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Trimestral Bimensual Mensual Tabla Nº5 * 12 Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna Tabla Nº5 * 12 Mensual Ninguna
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque).000
30. FRECUENCIA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL (Tabla N°6)
Tabla N° 6.001.100. la toma de muestras se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº1 (Salida de la Planta de Tratamiento).001 a 30.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Paso 3.001 a 5.001-500.000
50.001 a 20. Paso 4..
se realizará los análisis de todos los Parámetros de Control Especial (Tabla 4) o algunos de la misma. como se indica en el Numeral 21 del Reglamento Nacional. (2) Resulta de multiplicar el número de muestras por mes en la red (Paso 4) por 12 meses. por efectos de un desastre natural o contaminación provocada.
. la toma de muestra se realizará en el Punto 2 de la Figura N° 1 (Salida de la Planta de Tratamiento). Parámetro de Control Especial: En caso excepcional. RESUMEN DEL NUMERO DE MUESTRAS ANUALES. PARAMETROS DE CONTROL Y TIPO DE ANALISIS (FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS) QUE SE DEBEN REALIZAR PARA UNA POBLACIÓN DE 200.000 HABITANTES Los Parámetros de Control se obtienen de la Tabla 6: TABLA RESUMEN ANUAL PARA UNA POBLACION DE 200.000 HABITANTES
Mínimo – Tabla N°1 (Fisicoquímico) Mínimo – Tabla N°1 (Bacteriológico) Básico – Tabla N°2 (Fisicoquímico) Complementario – Tabla N°3
Número de muestras a ser analizadas al año en el Punto 3* (1)
(30x12) = 360 (30x12) = 360 (1x12) = 12 (2x1)= 2
Número de muestras a ser analizadas al año en el Punto 4 (2)
(30x12) = 360 (30x12) = 360 (1x12) = 12 0
Total número de muestras a ser analizadas al año en el Sistema (3)
720 720 24 2
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque).Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Parámetro de control Mínimo (Tabla N°1) Básico (Tabla N°2) Complementario (Tabla N°3)
Número de Muestras (punto 4) 30 1 Ninguna
(1) Resulta de multiplicar la frecuencia mínima de muestreo para el punto 3 (Paso 4) por 12 meses.
de Muestras en la Red 360 360 12 0 No.) 19.000 hab)/mes (1c/5.000 100.680 11. Considerando el cambio de 1 dólar a Bs.000 Número de Muestras 1/trimestre 1/bimestre 1/mes (1c/5.001 a 10.001 a 500. de Muestras Totales 720 720 24 2 Costo Promedio por Análisis Bs.440 51.000 hab)/mes (1c/5.000 5.001 a 2.001 a 20.000 2.001 a 30. DETERMINACION DE LA CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS AL AÑO.000 hab)/mes (1c/5.000/10. De Muestras en el Sistema 360 360 12 2 No.000 10.92 tenemos US$ 10.000 30.000 1. 7.979.000 20.120 4. 3.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
COSTO REFERENCIAL ANUAL Para la población abastecida de 200.000 hab)/mes (10 + 1c/10. CANTIDAD MINIMA DE MUESTRAS (Red de distribución) Población abastecida (hab. Tabla N°5.000 habitantes Tipo de fuente: Superficial Paso 1.000
Número de Muestras 65
.857 TOTAL Bs.000 hab)/mes (10 + 1c/10.) ≤ 1.04 EJEMPLO 6: Comunidad: El Alto (Meseta) Población abastecida: 550.954
Fuente: Elaboración en base a las guías de la OMS/OPS Vol.000 hab)/mes (1c/5.001 a 50.001 a 100.000 hab)/mes Costo Total (Bs.001 a 5.714 86.000 50. 27 71 195 5.000 habitantes: No.000 > 500.
Cálculo 10 + 550.
Paso 4.100.001 a 5. FRECUENCIA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL (Tabla N°6)
Tabla N° 6.001 a 50.000 5.001. 53
..000 2.000
30. se obtienen de las Tablas 5 y 6 del Reglamento Nacional.001 a 30.000
20. NUMERO MINIMO DE PUNTOS DE MUESTREO EN LA RED = 65 puntos. La ubicación será determinada conforme a los criterios definidos en los numerales 23 y 24 del Reglamento Nacional.001 a 20.001-500.000
La frecuencia de muestreo y los parámetros de control mínimo de una fuente superficial para una población de 550.000
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque).000 1000 a 2.000 Parámetros de Control
10. ≤ 1.001 a 10.000
50.000 hab. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MUESTREO. la toma de muestras se realizará en el Punto 2 de la Figura Nº1 (Salida de la Planta de Tratamiento).000
100. Paso 3. FRECUENCIA MINIMA DE MUESTREO Y PARAMETROS DE CONTROL EN LOS PUNTOS 3 y 4
se realizará los análisis de todos los Parámetros de Control Especial (Tabla N° 4) o algunos de la misma.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
Parámetro de control Minimo (Tabla N°1) Basico (Tabla N°2) Complementario (Tabla N°3)
Número de Muestras (punto 3) 30/mes 1/mes Semestral
Número de Muestras (punto 4) 65/mes 1/mes Ninguna
Paso 5.000 HABITANTES Total número de muestras a ser analizadas al año en el Sistema (3) 1140 1140 24 2
Número de muestras a ser analizadas al año en el Punto 4 (2) (65x12) = 780 (65x12) = 780 (1x12) = 12 0
Mínimo – Tabla N°1 (Fisicoquímico) Mínimo – Tabla N°1 (Bacteriológico) Básico – Tabla N°2 (Fisicoquímico) Complementario – Tabla N° 3
(Salida de la Planta de Tratamiento). RESUMEN DEL NUMERO DE MUESTRAS ANUALES.
(30x12) = 360 (30x12) = 360 (1x12) = 12 (1x2) = 2
(*) En los casos donde no exista el Punto 3 (salida de tanque). la toma de muestra se realizará en el Punto 2 de la Figura N° 1
(1) Resulta de multiplicar la frecuencia mínima de muestreo para el punto 3 (Paso 4) por 12 meses. Parámetros de Control Especial: En caso excepcional.
. (2) Resulta de multiplicar el número de muestras por mes en la red (Paso 4) por 12 meses. por efectos de un desastre natural o contaminación provocada. PARAMETROS DE CONTROL Y TIPO DE ANALISIS (FISICOQUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS) QUE SE DEBEN REALIZAR PARA UNA POBLACIÓN DE 550. como se indica en el Numeral 21 del Reglamento Nacional.000 HABITANTES Los Parámetros de Control se obtienen de la Tabla N°6: TABLA RESUMEN ANUAL PARA UNA POBLACION DE 550.
940 4.680 11.92 tenemos US$ 16.714 128.780 80. de Muestras Totales Costo Promedio por Análisis Bs.01 Costo Total (Bs.857 TOTAL Bs.114
. Considerando el cambio de 1 dólar a Bs.000 habitantes: Tipo de Análisis No.)
360 360 12 2
780 780 12 0
1140 1140 24 2
30. De Muestras en el Sistema No. de Muestras en la Red No.176. 27 71 195 5.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
COSTO REFERENCIAL ANUAL Para la población abastecida de 550. 7.
Perú.Volume 2: Health Criteria and other Supporting Information WHO.
. Autor Ricardo Rojas OPS/CEPIS – 2002 Guía Para la Calidad del Agua Potable – Volumen 1: Recomendaciones OMS-1995 Guidelines for Drinking.2002 Normas Oficiales para la Calidad del Agua. Guías para elaborar Normas de Calidad del Agua de Bebida en los Países en Desarrollo OPSCEPIS.volumen 3: Vigilancia y Control de los Abastecimientos de Agua a la Comunidad OMS-1998.1996 Guías Para la Calidad del Agua Potable.1995 Guía Para la Vigilancia y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano.Water Quality.Ejemplos de Aplicación del Reglamento para el Control de la Calidad de Agua para Consumo Humano
BIBLIOGRAFÍA Norma Boliviana NB 512 – Agua Potable Requisitos – Tercera Revisión – Instituto Boliviano de Normalización y Calidad – IBNORCA – Viceministerio de Servicios Básicos -Octubre 2004.
expresa su agradecimiento al Programa de Saneamiento Básico para Pequeños Municipios 1050/SF-BO “PROAGUAS”.AGRADECIMIENTO
El Ministerio de Servicios y Obras Públicas.
. a todas las instituciones. organizaciones y profesionales que de manera desinteresada hicieron posible la elaboración de este documento. a través del Viceministerio de Servicios Básicos.
bo La Paz. en administración. donde se encuentran en archivos (PDF) las distintas normas y reglamentos técnicos del Sector.gov. Promover y proponer la discusión de normas de diseño y uso de tecnología apropiada. Para facilitar el acceso de los profesionales.) Conforme a Norma Boliviana NB 723001 (NB 029)
. ejecutar y controlar políticas y normas sectoriales destinadas al desarrollo e instalación de los servicios básicos para mejorar las coberturas mediante planes y programas de inversión. de que responda permanentemente a las necesidades y exigencias del sector. Información sobre Normas y Reglamentos Técnicos. Decreto Reglamentario de la Ley N° 1788 "Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE). Este Reglamento Nacional se constituye en instrumento de ordenamiento tecnológico. x 297 mm. Mariscal Santa Cruz Edif. técnicos e institución a las diferentes normas y reglamentos técnicos. Centro de Comunicaciones.: (591-2) 231 3292 . El VSB tiene las siguientes funciones y atribuciones: • • • • • • • Formular. compatibilizando las necesidades y prioridades regionales. mantenimiento.
Ministerio de Servicios y Obras Públicas Viceministerio de Servicios Básicos Av.
Revisión. en el marco del Plan Sectorial correspondiente. creado por Decreto Supremo N° 25055. Velar por el cumplimiento de la política tarifaría en los servicios de saneamiento Básico. para alcanzar mayor cobertura en los servicios. con el objeto. operación. Características de aplicación. el VSB ha habilitado en su página WEB un espacio de "Normas Técnicas". con fines comerciales. El presente Reglamento Nacional está sujeto a ser revisado periódicamente. queda completamente prohibida.sias.VSB: Viceministerio de Servicios Básicos
El VSB. en consecuencia la reproducción total o parcial de este Reglamento Nacional. educación sanitaria y participación comunitaria. Elaborar programas de desarrollo institucional supervisando su ejecución y apoyando su aplicación en el sector. Derechos de Propiedad. El VSB tiene el derecho de propiedad de todas sus publicaciones. y profesionales que trabajan en el Sector. EPSAs. orientado a aplicar criterios de calidad. con el propósito de promover el mejoramiento de la calidad de vida de la población boliviana a través de la dotación de servicios sostenibles de agua potable y saneamiento y gestión de residuos sólidos. controlando su aplicación y apoyando la investigación tecnológica. piso 14 Telf.231 1010 Web: www.Bolivia Formato Normalizado A4 (210 mm. Diseñar y realizar programas de capacitación y formación de recursos humanos. Efectuar el seguimiento al cumplimiento de los programas de saneamiento básico. El VSB dispone de normas y reglamentos técnicos para la implementación de proyectos sostenibles de saneamiento básico. su utilización es de carácter obligatorio y un compromiso conciencial y de responsabilidad de las instituciones. del 16 de septiembre de 1997. Mantener un sistema de información sectorial actualizando a nivel nacional y departamental.
Más de este usuarioptarptarManual Dis7 - El AltoManual Dis7 - El AltoRevistaRevistaReglamento NB688Reglamento NB688Manual PTAR - PuchukolloManual PTAR - Puchukollo5.8. Hidrologia Hidraulica T-25.8. Hidrologia Hidraulica T-2PRESENTACION - TESISPRESENTACION - TESIS4. Cap 4 - Manual Puchukollo4. Cap 4 - Manual Puchukollo4. Cap 4 - Manual Puchukollo4. Cap 4 - Manual PuchukolloNb 496 - Agua Potable - Toma de MuestrasNb 496 - Agua Potable - Toma de MuestrasNb 213 - Tuberias Plasticas Tubos de (Pvc-u) No Planificado Para Conduccion de Agua PotableNb 213 - Tuberias Plasticas Tubos de (Pvc-u) No Planificado Para Conduccion de Agua PotableNB - 688 MODIFICADO - TECNICAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIALNB - 688 MODIFICADO - TECNICAS DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIALReglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias DomiciliariasReglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias DomiciliariasDrenajeDrenajePlanos TipoPlanos TipoConservacion VialConservacion VialCatalogo Aceros ArequipaCatalogo Aceros ArequipaReglamento NB688Reglamento NB688Comparativa+de+Plantas+de+Tratamiento+de+Aguas+ResidualesComparativa+de+Plantas+de+Tratamiento+de+Aguas+ResidualesBolivia Logra Que La Onu Declare Al Agua Como Derecho HumanoBolivia Logra Que La Onu Declare Al Agua Como Derecho HumanoManual de Operacion 1Manual de Operacion 1