Source: http://docplayer.fi/19443359-Versa-program-version-1-00.html
Timestamp: 2018-10-21 04:47:53+00:00
Document Index: 22148169

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

VERSA Program version PDF
Download "VERSA Program version 1.00"
Paavo Kimmo Hiltunen
1 Alarm Control Panel VERSA Program version 1.00 KÄYTTÖ-OHJE GDAŃSK versa_u_en 03/09
2 VAROITUS Välttääksesi keskuksen toiminnalliset ongelmat on suositeltavaa tutustua tähän käyttöohjeeseen huolellisesti ennen keskuksen käyttöönottoa. Laitteen kokoonpanon muutokset ja luvattomat huoltotoimenpiteet ovat kiellettyjä. Tämä koskee laitteen osia, komponentteja ja niiden sijoittelua sekä modifiointia. Hälytysjärjestelmän huollon/korjauksen tulisi suorittaa vain asiantunteva henkilö (esim. asentaja tai valmistajan huolto). Keskusyksikön saa kytkeä vain analogiseen puhelinlinjaan. Keskuksen puhelinpiirin liittäminen digitaaliseen verkkoon (esim. ISDN) voi vahingoittaa laitteistoa. Jos olet vaihtamassa analogisen linjan digitaaliseksi, ota yhteys hälytysjärjestelmän asentajaan. Kiinnitä tarkkaa huomiota siihen onko käytössä oleva puhelinlinja toistuvasti varattu ja/tai raportoiko järjestelmä vikoja hälytyksensiirrossa/puhelinlinjassa. Ilmoita tällaiset tilanteet hälytysjärjestelmän asentajalle välittömästi. Muista ilmoittaa myös liittymää hankkiessa puhelinoperaattorillesi että kohteeseen asennetaan rikosilmoitin järjestelmä! VAROITUS! Hälytysjärjestelmään on liitetty akku. Kun akun käyttöikä on täyttynyt, sitä ei saa laittaa roskien mukaan, vaan se pitää hävittää voimassa olevien säädöksien mukaisesti (Eurooppalaiset Direktiivit 91/157/EEC ja 93/86/EEC) asianmukaiseen keräyspisteeseen. Viimeisimmät EC vaatimuksenmukaisuus vahvistukset ja laitehyväksyntä sertifikaatit ovat ladattavissa valmistajan internetsivuilla
3 SISÄLLYSLUETTELO 1. ESITTELY... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 2. HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN TEKNISETTIEDOT HÄLYTYSJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖKUSTANNUKSET.. VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.2 4. PERUSTIETOJA... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY.F 5. TOIMINTA... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 5.1 LED IEN TOIMINNOT LCD NÄYTÖN TOIMINNOT KÄYTTÖLAITTEEN ÄÄNIMERKIT ULOSTULOJEN HÄLYTYSILMAISUT... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 5.5 KANSIHÄLYTYKSET/SABOTAASIT... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 5.8 KESKUKSEN VIRITYSTILAT Täysvalvonta Tila (1) Yö-kytkentä Tila (2) Päivä-kytkentä Tila (3) Alueiden ajastimien asettaminen PÄÄLLEKYTKENTÄ KOODILLA... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY PIKAVIRITYS... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 5.11POISKYTKENNÄT JA HÄLYTYSTEN KUITTAAMINEN AUTO-PÄÄLLEKYTKENNÄN SIIRTO KÄYTTÄJÄ TOIMINNOT "PAINA JA PIDÄ POHJASSA" TYYPIT OVIKELLO TOIMINTO PÖÖLLE/POIS NÄYTTÖTILAN VAIHTO PALOHÄLYTYS ULKOINEN (LÄÄKÄRIKUTSU) HÄLYTYS HÄTÄKUTSU/RYÖSTÖ KYTKENTÄTILOJEN TARKISTUS SUORA-OHJAUS ULOSTULOT... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 8. KÄYTTÄJÄKOODIA VAATIVAT TOIMINNOT... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 8.1 KÄYTTÄJÄN VALTUUKSIEN MUUTTAMINEN... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY Valinnat... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Numeraalinen data Puhelinnumerot... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty Nimet Käyttäjätoiminetojen tarkka kuvaus... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 9. ETÄKORTEILLA OHJAAMINEN... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 10. KAUKO-OHJAUS RADIO-AVAIMILLA Lyhyt kuvaus eri KÄYTTÖLAITTEISTA... 36
4 2 Käyttö-ohje KOCOM /VERSA 1.1 Yleistä 1.2 Ensiksi haluamme kiittää sinua SATEL -tuotteen valinnasta. Korkea laatu, lukemattomat toiminnot ja helppokäyttöisyys ovat tämän hälytyskeskuksen pääominaisuuksia. Toivomme että olet täysin tyytyväinen valintaasi ja olemme aina valmiita antamaan ammattiapua sekä tietoa koskien tuotteitamme. Huomioi että SATEL valmistaa keskuksien lisäksi myös monia muita turvajärjestelmään liittyviä oheislaitteita. Tarkempaa tietoa koko tuotevalikoimasta saat jälleenmyyjiltämme eripuolella Suomea, valmistajan kotisivuilta maahantuojan kotisivuilta 2. Hälytysjärjestelmän käyttökustannukset Hälytysjärjestelmän päätehtävä on hälytystilanteiden tehokas signalointi ja raportointi, ja, mikäli käytetään vartiointiliikkeen palveluja, valvottavien tilojen reaali-aikaisen tilatiedon siirtäminen hälytysvalvomoon. Näiden toimintojen suorittamiseen käytetään suureksi osaksi puhelinyhteyttä, ja se tuottaa tiettyjä kuluja. Hälytysjärjestelmän omistajalle syntyneiden kulujen taso riippuu yleensä suoraan siitä miten paljon tapahtumia vartiointiliikkeelle siirrettään. Puhelinyhteydessä ilmenevä vika, kuten myös keskuksen virheellinen ohjelmointi, voi nostaa näitä kuluja suuresti. Tällainen tilanne johtaa yleensä yhteydenotto yrityksien määrän ja sitä kautta myös kulujen nousuun. Asentaja voi vaikuttaa järjestelmän toimintaan tietyissä tilanteissa ja tietyillä alueilla. Käyttäjän tulisi kuitenkin päättää haluaako hän että tieto vartiointiliikkeelle siirtyy millä kustannuksilla hyvänsä, tai että mikäli teknisiä ongelmia ilmenee, niin voiko keskus ohittaa jotkin tapahtumat ja jättää ne siirtämättä vartiointiliikkeelle. 2.1 Keskuksen perustoiminnot 2.2 VERSA rikosilmoitinkeskus on nykyaikainen mikroprosessori pohjainen laite, jonka käyttö on tehty helpoksi. Lisäksi siihen on saatavilla erilaisia laajennus moduleita. Keskus on suunniteltu suojaamaan erilaisia kiinteistöjä: huoneistoja, paritaloja, kauppoja, varastoja, kioskeja, jne. Halutessa laitteisto voidaan ohjelmallisesti jakaa kahteen eri alueeseen joilla voi olla myös yhteisiä silmukoita. Lisäksi kullakin alueella on kolme erilaista kytkentä muotoa mahdollistaen monipuoliset mahdollisuudet ohjelmoiden. Kutakin aluetta voidaan käyttää itsenäisesti joilla on omat ilmaisimet ja sireeni joko samalta kunkin alueen omalla käyttölaitteella silti vain yhdellä keskuksella.
5 VERSA Käyttäjän ohje/v.linna V.1.0Fi SATEL 3 Keskuksen toiminta 3. Tässä manuaalissa kuvataan VERSA-keskuksen toiminnat. Perustoiminnot on rajoitettu järjestelmän päälle/poiskytkentään sekä laiteen eri tilojen ilmaisemiseen ja tiedonsiirtoon. Käyttölaiteella voidaan käynnistää eri hälytyksiä:(hätä,palo;lääkärikutsu),ohittaa silmukoita,sallia etäkäyttö PC-lle. Ohjata lähdöillä erilaisia toimintoja ja sähköisiä laitteita:lukkoja,valaistusta jne.. Kuva. 1. kuva VERSA-LED-GR käyttölaitteesta. LED-käyttölaite ilmaisee tiloja ja toimintoja 36 Ledillä sekä äänimerkein. LCD-käyttölaiteessa tilatiedot voidaan ne lukea LCD-näytöstä(2x16 merkkiä) lisäksi on 6 lediä sekä äänimerkit (2x16 merkkiä),. LCD-käyttölaiteen näytön ja painikkeiden taustavalo voi olla jatkuva taikka automaattisesti syttyvä painikkeen painalluksesta tai aktivoidusta silmukasta. Haluttu toiminne ohjelmoidaan asentajan toimesta.
6 4 Käyttö-ohje KOCOM /VERSA Kuva 2. VERSA-LCD-GR käyttölaite 3.1 LED-ien toiminnot LEDit tarjoavat tietoa laiteen tilasta ja järjestelmän tila selviää seuraavista symboleista: HÄLYTYS (punainen) hälytyksen ilmaisu, Kummallakin alueella oma. Palaa ilmaisee alueen murtohälytystä ja sammuu kun hälytys on kuitattu. Palaa lyhyin katkoin alueella ollut murtohälytys (hälytysmuisti). Vilkkuu tasaisesti (0.5s/0.5s) Palohälytys Lyhyt vilkahdus 2s Palohälytys muistissa. Vilkkuu tasaisesti (1s/1s) Kansisuojahälytys ja sen muisti. Vilkuu nopeasti (0.25s/0.25s) Varoitus hälytys; signaalin kesto 30s. Vilkuu kahdesti joka 2s ilmaisee laskentaa varoitus hälytyksestä osavalvontatilassa, mikäli aika on yli 30 sekuntia. HÄLYTYS LEDi alueilla syttyy samanaikaisesti VIKA-LEDin kanssa kun siirrytään huolto-ohjelmointiin (ensimmäinen vaihe ohjelmointiin siirryttäessä). PÄÄLLEKYTKENTÄ (vihreä) Päälle-kytkentätilan ilmaisu, oma molemmille alueille. Palaa Alue on päällekytketty (optio: LEDi- voidaan sammuttaa ajastetusti (asetetaan huolto-ohjelmointitilassa) sekunnin jälkeen kytkennästä) Vilkuu poistumisviive laskenta käynnissä VIKA (keltainen) vikailmaisut Vilkuu hitaasti ilmaisee että järjestelmässä on jokin vikatilanne. LEDi sammuu kun vika on poistunut,vikamuisti selattu ja tyhjennetty. samoin jos joku alue kytketään päälle, (käyttäjä toiminne n. 7). Vilkkuu nopeasti keskukselle on syötetty toiminne käsky / huoltotilan valikko. Palaa kiinteästi Toiminto ohjelmoinnit tai Päällä Tilan tarkatus.
7 Prioriteetti LCD symboli VERSA Käyttäjän ohje/v.linna V.1.0Fi SATEL 5 HUOLTO (sininen) Ilmaisee laitteen olevan huoltotilassa Palaa kiint. huolto toiminnot aktivoitu valitulla käyttölaiteella. Vilkkuu keskus on laitettu huoltotilaan muulta käytttölaitteelta SILMUKKA (punainen, LED-käyttölaiteella) tilaindikointi silmukoiden tiloista.tarkempi kuvaus manuaalin seuraavassa jaksossa 3.2 LCD-näytön toiminnot perustilassa LCD-käyttölaitteen näytössä on päiväys ja aika (formaatin ohjelmoi asentaja) tai käyttölaiteelle annettu nimi. seuraavat tilanäytöt voidaan näyttää (järjestys on priorisoitu tärkeimmästä alaspäin): 1. auto-päällekytkennän viiveen laskenta; 2. sisääntuloviiveen laskenta; 3. viiveen laskenta ; 4. hälytys silmukasta; 5. hälytys alueella; 6. huolto viesti " järjestelmän kansihälytys, kutsu huolto". Silmukkä hältykset tai alueet näkyvät näytöllä keskuksen ollessa hätäkutsutilassa.mikäli hälytyksiä on useammasta silmukasta, niitä voidaan selata nuolinäppäimin jolloin niiden nimi näkyy kunnes hälytysmuisti on tyhjennetty tai hälytykset on kuitattu. Viestin sisällöstä näkyy silmukan tai alueen nimi joka riippuu siitä kuinka asentaja on ohjelmoinut laitteen. LCD-käyttölaite ilmaisee silmukoiden tilat kun painiketta on painettu ja pidetään pohjassa noin. 3 sek. Numerot 1-30, Järjestelmän silmukoille on asetusten ilmaisut merkein jotka kiertävät käyttölaitteen näyttöä. Alempana on esitetty symboolien ulkoasu ja niiden merkitys. Seuraavassa taulukossa on vastaava merkitys esitettynä LEDkäyttölaitteella.Taulukon järjestys tarkoittaa samalla toiminteen prioriteettia (Suurin- pienin) Huomio: Jos laitteisto on Päällä tilassa, ja viivesilmukka laukeaa ensin, ja sen jälkeen hälytys tulee muusta silmukasta, niin silti hälytysmuistissa on ensimmäisenä reagoinut silmukka. Jos viivesilmukka aktivoituu ensin, Päällä Tila on poiskytketty ilman hälytystä niin ensimmäisenä liipaissut poistuu muistista automaattisesti. LEDivilkkumis maski OFF, ON Kuvaus 1 b silmukoita ohitettu *) 2 D pitkään aktivoituneena vika *) 3 X ei aktivoituneita vika *) 4! Päällä tilassa akrivoituneen prioriteetti silmukan muisti (silmukka liipaissut hälytyksen alueella tai oli aktiivinen ensia,mutta ei ole enään akt) jokaisella alueella ensin aktivoitunut silmukka näkyy erikseen, 5 kansisuoja aktivoitu 2-päätevastus silmukassa 6 silmukka aktivoitunut
8 6 Käyttö-ohje KOCOM /VERSA 7 s silmukka liipaissut kansisuojahälytyksen (hälytysmuisti 2päätevast silmukassa) 8 a silmukka liipaissut hälytyksen ( hälytysmuisti ) 9 valmis silmukka (ei aktivoituneita)ok - (tyhjä kenttä)silmukka ohjelmatta - ei ilmaisinta eli ei käytössä *) Tilat jotka hypätään yli (ei näytetä), jos alue johon silmukka kuuluu on Päällä. Taulukko 1. Kuvaus silmukoiden tiloista ilmaistuna käyttölaiteella. 3.3 Tilojen ilmaisu äänimerkein käyttölaitteella Käyttölaite voi antaa seuraavanlaisia äänimerkkejä eri tiloista: yksi lyhyt vahvistaa painnalluksen; kaksi lyhyttä ilmaisee pääsyn käyttäjän ohjelmointi valikkoon; kolme lyhyttä odottaa koodin syöttöä Päällä tila valittuna, poistaa ovikello toiminteen käyttölaiteella (paina ), estää ohjausulostulon; yksi pitkä (kesto noin. 1.5 s) päällekytkennän yritys, jolloin keskus ei ole valmis päällekytkentään (joku silmukoista joissa on "prioriteetti" ominaisuus käytössä on samaan aikaan aktivoitunut tai kansihälytys päällä); [VIKA] LEDi syttyy samanaikaisesti; kaksi pitkää väärä koodi, ei sopiva toiminta, peruttu toiminta tai väärin annettu toiminta tieto, poistuttaessa ajastin ohjelmoinnista; kolme pitkää koodi tunnistettu, mutta annettu toiminta käsky ei ole mahdollinen tai toiminteen suorittaminen ei ole jostain syystä mahdollista juuri silloin; neljä lyhyttä, yksi pitkä päällekytkentä/poiskytkentä,huoltotilasta poistuminen, oikea ohjelmoinnin lopettaminen, ovikellon käyttöönotto käyttölaitteella, Ohjauslähdön päälle ohjaus keskuslaiteella. Järjestelmän tapahtumienilmaisu: jatkuva piippaus hälytys; katkova piippaus (0.25s/0.25s) varoitus hälytys; katkovapiippaus (0.5s/0.5s) PALOHÄLYTYS; pitkä piip joka 3 sek poistumisviiveen laskenta käynnissä; kaksi lyhyttä piippausta 1.5 sek tuloviiveen laskenta alkanut kaksi lyhyttä piippausta 2.5 sek uusi Vika; viisi lyhyttä piippausta silmukan aktivointi jossa "OVIKELLO" valittuna; sarja piipauksia ilmenee joka 5 sek auto-päällekytkennän viive alkanut Asentaja ohjelmoi toiminnot jotka halutaan ilmaista käyttölaitteella käyttölaiteella. Huomio : Poistumisviiveen viimeiset 10 sekuntia ilmaistaan sarjalla lyhyitä ja yksi pitkä piippaus(kiirehtii käyttäjää toimimaan ennen kuin viive loppuu). 3.4 Tapahtumien ilmaisu hälytysulostuloissa Mikäli keskuksen Päällä Tilaa ohjataa kauko-ohjaimilla, asentaja voi ohjelmoida sireenilähdön niin että se ilmaisee eri kytkentätilat ja ohjaukset seuraavasti: 1 lyhyt ääni päällekytkentä; 2 lyhyttä ääntä poiskytkentä;
9 VERSA Käyttäjän ohje/v.linna V.1.0Fi SATEL 7 4 lyhyttä ääntä hälytysten kuittaus tai poiskytkentä+kuittaus Tyypilliset hälytysjärjestelmän äänimerkit sireenillä: jatkuva sireenin sointi murtohälytys; katkova sireenin ääni 1 s/1 s PALOHÄLYTYS. 3.5 Kansisuojahälytyksen ilmaisu Hälytysjärjestelmän komponentit on valvottu peukaloinnin varalta aina 24 tuntia vuorokaudessa riippumatta siitä onko järjestelmä kytketty PÄÄLLÄ tai POIS tilaan, Minkäthansa järjestelmälaitteen avaaminen tai irroittaminen aiheuttaa kansisuoja eli ilkivalta hälytyksen alueella johon se on ohjelmoitu. Kuuluva hälytyksen ilmaisu voidaan ohjelmoida joko niin että tietyt sireenit aktivoituvat aina tai niin että laitteiston on oltava PÄÄLLÄ-tilassa - tämä valitaan asentajan ohjelmoimana. LED-käyttölaitteella [HÄLYTYS] LEDi syttyy ja [VIKA] LEDi alkaa vilkkua kun kansihälytys on aktivoitu. LCD -käyttölaitteella, hälytyksen laukaissut piste näkyy näytössä, Hälytys aiheutuu kun:. Valvotun kotelon avaaminen(keskus, laajennin, ilmaisin, sireeni tai käyttölaite); Kotelo irroitettu seinästä ; Kaapelia on vahingoitettu, jne. 3.6 Varoitushälytyksen ilmaisu 3.7 Käyttäjäkoodit Jokapäiväinen laitteen käyttö perustuu käyttäjäkoodeihin (koodi on sarja numeroita 4-8 merkkiä alueella 0 9). Koodin syöttäminen on päätettävä halutun toiminteen painikkeella: ne on kuvattu tässä manuaalissa alempana. Koodia syötettäessä käyttölaite saattaa näyttää koodin numerot,tai niiden paikalle LCDkäyttölaitteella tulee tähtiä alemmalle riville, ilmaisten syötettyä merkkiä koodissa.kun taas,led-käyttölaiteessa LEDIt syttyvät onnistuessa alkaen numerosta 16. Koodilla voi ohjata molempia alueita erilaisilla oikeuksilla joita voidaan muokata tai luomalla uusia koodeja. Jokaiselle koodille(poislukien huoltokoodi),voidaan nimetä myös etä-avain joilla voidaan myös ohjata järjestelmää(lisäksi voidaan ohjelmoida lähtöjä toimimaan erilailla, liipaista erikoishälytyksiä jne.. ). Alla keskusyksikköön ohjelmoidut oletuskoodit: MUUTA!!!!!!!!!!!!!!!!!! KÄYTTÄJÄKOODI NUM. 30 (PÄÄKÄYTTÄJÄ) 1111 HUOLTOKOODI (ASENNUSLIIKE) Käyttämällä yllämainittuja koodeja voit:: Päälle kytkeä (Yhtä tai kahta Aluetta, jokaisessa 3 eri tilaa); Vaihtaa yhden tai kahden alueen kytkennän tilaa; Poiskytkeä 1 tai 2 aluetta Kuitata hälytykset; Valita käyttäjän toiminta valikon toiminnot salli/estä.
10 8 Käyttö-ohje KOCOM /VERSA Huom: Huoltokoodi avaa seuraavan valikon jonka toiminnot on asentajalle. (HUOLTOTILA). Poiskytkentään voi liittää suoran kuittaamisen Hälytysten kuittaus ilman laitteen poispäältä kytkemistä, käytä koodiasi toistamiseen kytkeäksesi laitteen päälle johonkin kolmesta eri valvontatilasta. Käyttäjävalikosta voi valita monenlaisia eri toimintoja joista edempänä tässä manuaalissa Käyttäjä voi suorittaa toiminteita riippuen koodinsa valtuutuksesta niihin. Pääkäyttäjä- sekä huoltokoodilla voidaan luoda, muokata ja poistaa 29 muuta käyttäjää(master'it). Mikäli kaikki ne on ohjelmoitu, niin huoltokoodilla voidaan kaikki myös poistaa. Huomio: Koodin ominaisuudet /käyttäjä kalenterit on kuvattu osiossa luo uusi koodi (katso s). Asentaja/huolto voi muuttaa koodin ominaisuuksia ja kalenteri nimiä. 3.8 Keskusyksikön Päällä-tilat VERSA järjestelmä mahdollistaa kahden itsenäisen sekä yhteisen alueen luomisen. Molempiin alueisiin kuuluvat yhteiset silmukat (ilmaisimet) voivat kytkeytyä päälle joko niin että jompikumpi alueista kytketään päälle tai vain kun molemmat alueet ovat päällekytkettyjä. asentajan ohjelmoitavissa oleva ominaisuus. Eli molempia alueita voidaan kytkeä päälle ja pois vaikuttamatta toiseen alueen tilaan. Mikäli käyttäjän koodilla on oikeus ohjata molempia alueita, hän voi ohjata niitä erikseen tai kytkeä kaikki kerralla. VERSA keskuksen monipuolisia PÄÄLLÄ -valvonta tiloja voi ohjata seuraaviin tiloihin: Täyskytkentä Päällä tila (1) Tila jossa kaikki alueelle kytketyt ilmaisimet, ja niiden aktivointi aiheuttavat hälytyksen ohjelmoidusti (valvonta, viestintä, sireenit, käyttölaitteet) Yö -Päällä tila (2) Osavalvontatila jossa valitut ohjelmoidut ilmaisimet ovat hälyttäviä ja osa ei (esim makuuhuoneen ilmaisimet ja yläkerta eivät hälytä, mutta esimerkiksi alakerta, ulko-ovet ja vaikka autotali hälyttävät).eli aktiiviset ilmaisimet aiheuttavat normaalin hälytyksen Päivä -Päällä tila (3) Osavalvontatila jossa valitut ilmaisimet ovat hälyttäviä ja osa ei. Esimerkiksi työhuone ja varasto hälyttävät, mutta oleskelu ja keittiö eivät, sallien esimerkiksi vieraittesi tai siivoojan liikumisen sallituissa tiloissa. Aktivoidut ilmaisimet aiheuttavat normaalisti hälytyksen Alueiden aika asetukset Keskuksen päälle ja poiskytkentään liittyy SISÄÄNTULOVIIVE sekä POISTUMISVIIVE ajastimet. Asentaja ohjelmoi kullekin alueelle sopivat ajat. Kun alue on kytketty päälle, niin käyttäjän tulee poistua valvotulta alueelta oikeaa reittiä ennen viiveen päättymistä. Riippuen siitä missä Päällä tilassa eri alueet ovat, tulee asentajan neuvoa asiakasta siitä miten alueilla saa liikkua. Kytkettäessä laite päälle(riippumatta siitä mihin Päällä-tilaan) järjestelmän käyttölaitteet ilmaisevat poistumisviiveen alkaneen. Etälukijat sekä käyttölaitteet voivat ilmaista sen äänimerkein, ja [PÄÄLLÄ] LEDit käyttölaiteella alkavat vilkkua. LCD -käyttölaite näyttää laskurilla kuinka kauan viritykseen on aikaa ja viiveelliset silmukat alkavat hälyttää(välittömät
11 VERSA Käyttäjän ohje/v.linna V.1.0Fi SATEL 9 silmukat hälyttävät heti). Mikäli poistumisviive in käynnissä molemmilla alueilla, Käyttölaite näyttää ensisijaisesti sitä alueen laskuria jonka viive loppuu ensin ja sen jälkeen siirtyy näyttämään vielä kytkemättä olevan alueen laskuria, LED-käyttölaite näyttää symboleilla ledien avulla. Ledit numeroissa 1-15 on varattu alueelle 1 ja Ledit ilmaisevat alueen 2 viiveet. Mikäli kytkennän viive ylittää 30 sekuntia kaikki ledit palavat. Kun aikaa on alle 30 sekuntia Ledit sammuvat kukin 2 sekunnin ajastuksella alkaen ledistä 15 alaspäin.alueella 1 ja ledistä 30 alueella 2. Kun viive silmukka aktivoituu Päälle kytketyssä tilassa alkaa sisääntuloviiveen laskenta alaspäin. Mikäli Aluetta ei kytketä poispäältä ennen viiveen loppumista, niin järjestelmä tekee joko varoitushälytyksen tai varsinaisenhälytyksen riippuen ohjelmoinnista.. Sisääntulo toimii vastaavasti äänimerkein, että visuaalisesti kuin poistumisviiveen ilmaisu. 3.9 Päällekytkentä koodilla Kun haluat järjestelmän päälle: syötä koodisi ja valitse haluamasi tila. Mikäli näppäilet koodisi väärin, paina painiketta ja syötä koodisi oikein. Syötä koodi huolellisesti sillä mikäli laite on ohjelmoitu asentajan toimesta lukkiutumaan 3-väärän koodin jälkeen joudut odottamaan sen aukeamista!!. Mikäli koodi oli oikein ja laite on valmis PÄÄLLE viritykseen, niin laite vahvistaa sen piippaamalla 4- kertaa lyhyesti sekä perään yhden pitemmän piippauksen ja käynnistää virityksen. Mikäli asentaja on ohjelmoinut poistumisviiveen niin [PÄÄLLÄ] LEDi alkaa vilkkua, sekä käyttölaitteen summeri alkaa piippailla viiveen laskennan merkiksi. SISTULO/POISTUMIS ja viiveelliset silmukat aktivoituvat viiveen päätyttyä ja välittömät silmukat reagoivat heti. Asentaja määrittelee halutun viiveen sekä äänimerkkien käytön ohjelmoimalla. Esimerkiksi: Päälle viritys käyttäjäkoodilla (numerot: 83772). Paina järjest.: Paina järjest: Paina järjest: Paina järjest: aktivoit Täysvalvonta tilan. aktivoit Täysvalvonta tilan. aktivoit yö-kytkentä tilan. aktivoit päivä-kytkentä tilan Huomio: Syöttämällä järjestyksessä [KOODI] virittyy järjestelmä ainoastaan, mikäli mikään alue EI ole jo päällä, eikä järjestelmä ole hälyttäneenä, mikäli jokin näistä tilanteista on aktiivisena tällä näppäilyllä [KOODI] POIS-kytkeytyy järjestelmä ja /tai KUITTAA hälytykset. Mikäli koodi ohjaa kumpaakin Aluetta, Niin yllä mainittu metodi virittää ne samaan viritystilaan keskenään. Mikäli halutaan virittää päälle vain toinen alue tai alueille erilainen kytkentä, niin halutun alueen numero tulee painaa ensin ja sitten koodi ja haluttu viritystila.(koodilla jolla on oikeus molempiin alueisiin). Kun haluttu alue ja viritystila on valittu käyttölaitteen taustavalo alkaa vilkkua joka tarkoittaa että koodi täytyy näppäillä ja sama viritystila vahvistettu. Esimerkiksi: Viritä seuraava alue koodilla yö-kytkentä tilaan. Koodi ohjaa kumpaakin Aluetta. Paina järjest:
12 10 Käyttö-ohje KOCOM /VERSA Mikäli haluat muuttaa tilaa(yö/päivä jne..) toiseksi, toimi juuri samoin kuten päälle kytkiessäsi (jos laite on kytketty). Huomio : Yllä mainittu tapa on käytössä ainoastaan jos pikaviritys asetusta ei käytetä, mikäli pikaviritys päälle on käytössä koodia ei tarvitse syöttää vahvistukseksi. Järjestelmän viritys päälle saattaa epäonnistua mikäli: Järjestelmä ei ole valmis viritykseen: Alueella on silmukoita jotka on ohjelmoitu niin etteivät ne saa olla aktiivisia kytkettäessä. ("prioriteeti" asetus) ja joku sellainen silmukka on aktiivinen keskus ilmaisee tilan pitkällä piipillä ja sytyttämällä [VIKA] LEDin ja näyttämällä aktivoitujen silmukoiden nimet näytössä LCDkäyttölaitteella. Tällaisessa tapauksessa odota minuutti kunnes silmukka on palautunut lepotilaan(ledkäyttölaiteessa silmukan tila-led sammuu); LCD -käyttölaiteella silmukan nimi ja aktiv.merkki häviää näytöltä. ja syötä nyt koodisi uudelleen. Mikäli on silmukoita jotka ovat jatkuvasti aktiivisia (LED -käyttölaiteella jonkun silmukan ledi palaa kiinteästi pitkään, tai LCD -käyttölaitteella aktivoidun silmukan merkki on näkyvissä eikä häviä saattaa tarkoittaa että ilmaisin silmukassa on viallinen tai esimerkiksi ovi tai vastaava on unohtunut auki. Silmukan voi tilapäisesti ohittaa mikäli se on sallittu ohjelmoitaessa.(käyttäjän toiminne 4.) jolloin laite voidaan virittää päälle muilta osin. Huomio: Selattaessa aktivoituja silmukoita, järjestelmä mahdollistaa niiden pika-ohituksen LCD -käyttölaiteella ohitettaessa paina painiketta. Mikäli silmukan ohitus on sallittu, käyttölaite näyttää ilmoituksen että silmukka on ohitettavissa. Paina painiketta niin silmukka ohittuu ja käyttölaite näyttää seuraavan aktiivisen silmukan tai virittää järjestelmän päälle.`-kun kaikki aktivoidut silmukat on ohitettu. Kansihälytys on 2-EOL-silmukassa päällä. Väärä koodi ilmaistaan kahdella pitkällä piippauksella 3.10 Pikaviritys Toiminto Pikaviritys on ominaisuus, jolloin ilman koodia kahden painikkeen painalluksella voidaan päällekytkeä ensimmäinen alue, toinen alue taikka molemmat alueet saman aikaisesti, Valvonta alue tyypit: TÄYSVALVONTA TILA YÖ-KYTKENTÄ TILA PÄIVÄ-KYTKENTÄ TILA ALUE I ALUE II ALUEET I ja II Taulukko 2. Päälle viritys ilman koodia. Käyttämällä Pikaviritystä voit muuttaa viritystilaa ilman että pois kytket järjestelmää. Tilan voi vaihtaa aluekohtaisesti erikseen. Huomio: Ilman koodia tilanvaihto ei kuittaa alueella mahdollisesti olevia hälytyksiä. Ne voi kuitata ainoastaa kun tila vaihdetaan käyttämällä hyväksyttyä koodia. alue. tai tai tai
13 VERSA Käyttäjän ohje/v.linna V.1.0Fi SATEL 11 Järjestelmän päällekytkentä voi epäonnistua mikäli : Järjestelmä ei ole valmis viritykseen (katso: edellisessä jaksossa selitetty ); Toiminto on estetty asentajan ohjelmoimana Poiskytkentä ja kuittaaminen Jos yksi Alueista on päälle kytketty ( [PÄÄLLÄ] LEDi palaa tai vilkuu),hälyttää ( [HÄLYTYS] LEDi palaa tai vilkkuu) tai päällä ja hälyttää samanaikaisesti,syöttämällä sallittu alueen käyttäjäkoodi ja vahvistamalla painamalla tai painiketta poiskytkee alueen ja tai/kuittaa hälytykset. Koodi joka ohjaa kumpaakin Aluetta poiskytkee ja kuittaa molemmat alueet samanaikaisesti (olettaen että ne ovat aktivoituja).mikäli halutaan poiskytkeä vain toinen alue koodilla, täytyy antaa alue numero ja painaa poiskytkentä painiketta. Esim: Molempien alueiden poiskytkentä koodilla jolla voi ohjata molempia alueita. Paina järj:: tai Esimerkiksi : Poiskytketään vain alue II "VERSA"koodilla jolla voi ohjata molempia alueita. Paina järj: Mikäli näppäilet koodin väärin voit korjata painamalla painiketta ja syöttää koodin oikein. Järjestelmä vahvistaa onnistuneen syötön neljällä lyhyellä piippauksella ja yhdellä pitemmällä samalla ilmaisu [PÄÄLLÄ] ja/tai [HÄLYTYS] LEDi sammuvat (jos paloivat). Keskus ei poiskytke tai kuittaa mikäli käyttäjäkoodi on väärä tai oikeudet eivät riitä toimintoon, komennon hylkäys ilmaistaan kolmella pitkällä piippauksella Järjestelmän käyttö etäavaimilla/korteilla Järjestelmään voi asentaa myös INT-IT etäkortinlukijoita. Järjestelmän käyttäjäkoodeihin voidaan liittää myös etäkortti/tunniste, jonka oikeudet riippuvat käyttäjäkoodin oikeuksista Laite mahdollistaa alueiden ohjauksen samoilla oikeuksilla kuin käyttäjäkoodille on annettu. Valtuudet ohjauksiin määrittelee asentaja. Ohjauksien määrittelyt tarkemmin manuaalin 7. osio Järjestelmän kauko-ohjaus radioavaimilla Asentaja voi liittää järjestelmään vastaanottimen joka mahdollistaa 433MHz INT-RXradioavaiperien käytön laitteen ohjaamiseen kullekin käyttäjälle. Niillä voi kytkeä järjestelmän alueita päälle ja pois, kuitata hälytykset, laukaista paniikki/hätäkutsun, palohälytyksen jne. sekä ohjata tiettyjä ulostuloja. (sivu 34). Asentajan tulee opastaa käyttäjää siitä kuinka laitetta tulee käyttää radioavaimilla! 3.14 Ajastimien käyttö järjestelmässä
14 12 Käyttö-ohje KOCOM /VERSA 3.15 Auto -päällekytkennän siirto Alueiden automaattisella päälle kytkennällä on ominaisuus, jolla varsinaista kytkentä aikaa voidaan tilapäisesti siirtää myöhemmäksi. Mikäli käyttäjä haluaa jäädä ylitöihin, niin hän voi siirtää aikaa myöhemmäksi mikäli asennusvaiheessa käyttäjätoiminto on sallittu ja otettu käyttöön asentajan toimesta.(sivulla 27 tarkemmin). Asentaja voi ohjelmoida AUTO -PÄÄLLEKYTKENTÄ VIIVEEN JA ALUEELLE YKSINKERTAISEN SIIRRON KÄYTTÖÖN:Tällöin järjestelmä varoittaa äänillä ennen kytkeytymistä ja muistuttaa jolloin viiveen aikana käyttäjä voi siirtää kytkentää painamalla kahdesti painiketta. Yksinkertainen siirto voidaan rajoittaa kertakäyttöiseksi, ja mikäli on tarvetta siirtää uudelleen niin täytyy käyttää käyttäjäkoodia ja toimintokäskyä [6 1 ] 4. "PAINA JA PIDÄ POHJASSA" Tyyppiset käyttäjä pika-toiminnot Nämä toiminnot ovat mahdollistavat erilaisten käskyjen ja toimintojen käynnistämisen (ilman käyttäjäkoodin syöttämistä). Käynnistääksesi niitä, paina ja pidä pohjassa haluamasi toiminnon painiketta noin 3 sekuntia (kunnes käyttölaite vahvistaa sen äänimerkillä). 4.1 Ovikello äänimerkki päälle/pois Käyttö (paina ja pidä pojassa painiketta), näin voit joko laittaa äänimerkin päälle ja ottaa sen pois käyttölaitteelta (ilmaisee silmukoiden aktivoitumisen äänimerkillä kun hälytysjärjestelmä on päivä/poistilassa). Toiminnon aktivointi ilmaistaan äänimerkein: 4 lyhyttä piippausta ja yksi pitkä. Toiminnon poiskytkentä vastaavasti ilmaistaan kolmella lyhyellä piippauksella. LCD käyttölaiteella se ilmaistaan näytössä tekstein. Asentaja määrittelee silmukat joihin toiminne vaikuttaa. 4.2 Näyttömuodon vaihtaminen LCD-käyttölaiteella on toiminne jolla vaihdellaan ajan ja päiväyksen näyttöa ja keskuksen silmukoiden tilojen ilmaisu graafisesti.silmukoiden tila symbolit on selvennetty sivulla PALOHÄLYTYS Toiminto mahdollistaa PALOHÄLYTYKSEN laukaisemisen käyttölaitteelta. Keskus ilmaisee hälytyksen käyttölaiteella ja PALOHÄLYTYS, sisäsireeni, ULKOSIREENI ULOSTULO SEKÄ OHJELMOIDUN TIEDON VALVOMOON MIKÄLI ASENTAJA ON OHJELMOINUT TOIMINNOT KÄYTTÖÖN. 4.4 Aux (Lääkärikutsu) hälytys Hälytystyyppi jonka voi muokata tarpeisiin sopivaksi. Toiminnolla voidaan valita ulkoinen(aux) hälytys valvomoon.(se voi olla esimerkiksi, lääkärikutsu. joka siirretään myös valitusti mahdolliseen valvomoon "Contact ID" formaatilla ). Asentaja voi estää toiminnon käytön. 4.5 Ryöstö-/hätäkutsu Tällä tominteella voidaan käynnistää ryöstöhälytys käyttölaitteelta. keskus aktivoi ohjelmoidut ulostulot ja siirtää tiedon vartiointiliikkeen valvomoon, jossa se tunnistetaan ryöstöhälytyksesi Toiminteen asentaja voi ohjelmoida käyttöön tai estää. Samoin näkyykö Se LCDkäyttölaitteella vai ei(teksti) "RYÖSTÖ" ulostulotyyppi ( niin kutsuttu hiljainen ryöstöhälytys).
15 VERSA Käyttäjän ohje/v.linna V.1.0Fi SATEL Kytkentöjen tilakysely Voit tarkistaa alueiden tilat tällä toiminteella. Voit kätevästi tarkastaa tilat käyttölaitteella jos LED-käyttölaitteella Alue Ledit on ohjelmoitu käyttöön. Aktivoitaessa toiminne käyttölaiteella syttyy [VIKA] LEDi ja Päälle / Poiskytketty tila näkyvät. LCD-käyttölaitteella viesti ylärivillä kertoo alueen 1 tiloista ja alempi rivi vastaavasti Alueen 2 tiloista, LED-käyttölaiteella vastaavasti ylempi led-rivi 1-3 ilmaisee alueen 1 tiloja sekä alempi rivi alueen 2 tiloja. Täysvalvonta tilan ilmaisee LEDit 1 ja 16,YÖ-kytkentä tilan LEDit 2 ja 17, päiväkytkentätilan LEDit 3 ja 18. Mikäli mikään ledeistä 1-3 tai ei pala, vastaava Alue on poiskytketty. Paina painiketta palauttaaksesi kytkentätilakyselyn perustilaan. Asentaja voi estää toiminnon halutessasi. 5. Suora-ohjaus ulostulot Asentaja voi ohjelmoida käyttöön "PIKA-OHJAUS " toiminnot,jotka sallivat käyttäjälle erilaisten suorien ohjauksien tekemisen käyttölaitteen painikkeista keskuksen ulostuloille ilman koodin syöttämistä, esimerkiksi ohjaamaan valaistusta tai muuta laitetta. Käyttölaitteen painikkeille - voidaan ohjelmoida oma toiminne kullekkin. Paina numero painiketta ja painiketta - ohjaa siihen sidottua ulostuloa, joko kiinteästi taikka ajastetusti (jopa 100 minuuttia 39 sekuntia). Paina numero painiketta ja niin poiskytket aktivoidun ulostulon. Esimerkiksi : ulostulo 9 poiskytkentä on nimetty painikkeelle 9 ja ulostulon 10 päällekytkentä nimetty painikkeelle 0. Paina järjestyksessä: ulostulo 9 pois; ulostulo10 päälle. 6. Koodin syöttämiseen sidotut toiminnot Käyttäjillä (mukaanlukien Huolto) on pääsy monipuolisiin hälytysjärjestelmän arkipäivän toimintoihin. Esimerkiksi, ajastimien muuttaminen,huoltokoodin muuttaminen.ovat mahdoollisia ainoastaan käyttäjätoiminto tasolla. Kun on siirrytty huoltotilaan,asentaja voi ohjelmoida käyttäjätoiminnot poistumatta tästä tilasta.(huoltotila toiminne 9) Siirtyäksesi käyttäjävalikkoon SYÖTÄ KÄYTTÄJÄKOODISI JA VAHVISTA SE PAINAMALLA painiketta. Keskus vahvistaa käyttäjävalikkoon siirtymisen (päävalikko)kahdella piippauksella [VIKA] LED alkaa vilkkua nopeasti. Toiminnot on numeroitu ja niihin voi siirtyä syöttämällä numeron(sekä LED- että LCD-käyttölaitteilla). Kun olet käyttäjä valikossa paina ensimmäistä päävalikon toiminto numeroa ja sitten alivalikon(jos on) toiminnon numeroa. Kun painiketta on painettu LCD käyttölaite näyttää alivalikko nimeä pari sekuntia ja avaa käytettävissä olevat alivalikko toiminnot Myös LED- käyttölaite odottaa 2 sekuntia ennen kuin siirtyy alivalikkoon. LED-käyttölaite vahvistaa valikoihin pääsyn 2 lyhyellä piippauksella kuten myös alivalikosta valitun toiminnon. Kun haluat tarkistaa tai muuttaa valikon arvoja valitse valikosta toiminnon numero/alivalikon siirtyessä asetuksiin voidaan tarkistaa tai muokata arvoja,valitse toiminnon numero valikosta,/alivalikosta ja paina tai painiketta. Yleisesti laite vahvistaa tehdyn muutoksen sytyttämällä [HÄLYTYS] LED in Alueella II ja [VIKA] LEDin. Moni portaisissa toiminnoissa LEDit liittyen [PÄÄLLÄ] ja [HÄLYTYS] Alue I ja II, seuraava porras näytetään binäärilukuna.
16 14 Käyttö-ohje KOCOM /VERSA Käyttäjävalikko on dynaaminen ja näyttää käyttäjän toiminnot valtuuksien mukaisesti.osa toiminnoista on ainoastaan Huolto käyttöön, samoin osa vain pääkäyttäjille. LCD-käyttölaite näyttää ainoastaan sallitut toiminnot. Mikäli toimintoa jota ei ole sallittu koitetaan käynnistää laite ilmaisee virheen kahdella pitkällä piippauksella.,ja palaa edelliseen alivalikkoon. Tässä tilanteessa voit painamalla painiketta siirtyä ensimmäiseen sallittuun toimintoosi alivalikossa.edellämainitusta syystä tulee ohjelmoidessasi kiinnittää erityistä huomiota laitteiston antamiin äänimerkkeihin! Mikäli olet ohjelmoimassa liian suuren arvon, voit painamalla painiketta tarkastaa käyttölaitteen ilmaiseman maksimiarvon ja palata toimintoon kunnes soveltuva arvo on muutettu.mikäli jostain syystä haluttua ohjelmointia ei voi tehdä/muuttaa laite ilmaisee sen kahdella pitkällä piippauksella ja palaa perustilaan. Luonnollisesti ohjelmointi on helpompaa LCD- käyttölaiteella koska laite voi näyttää tekstejä. Nuoli painikkeilla on helppo valita oikea toiminto listalta samoin kuin näytön vasemmalla puolella kursori ilmaisee paikan mitä ollaan valitsemassa tai muuttamassa: - ilmaisee alivalikon nimen; - ilmaisee toiminnon nimen. Alivalikkoon siirryttyäsi, avaat seuraavan valikkolistan, kun olet siirtynyt toimintoon, niin voit muuttaa sen asetuksia: tai tai tai - Selaa listaa - siirtää alivalikkoon tai toimintoon - poistuminen ilman että muutetaan asetusta - vahvistetaan muutokset ja poistutaan tilasta Asetusten muuttaminen on kuvattu tarkemmin myöhemmin tässä manuaalissa. Kun toiminnosta poistutaan laite palaa perustilaan.kun haluat valita uuden toiminnon täytyy sinun syöttää koodisi uudelleen ja vahvistaa painamalla painiketta Mikäli käyttäjä ei muuta tai muuttaa arvoa,muttei vahvista laite palaa perustilaan 2 minuutin kuluessa.(jolloin muutoksia EI tallennu). Alla olevassa taulukossa on lista toiminnoista ja lyhyt kuvaus niistä LCD- käyttölaiteella:, merkki tarkoittaa että sinun tulee vahvistaa valittu toiminto painamalla painikkeella aloittaaksesi toiminnon tai siirtyäksesi muuttamaan arvoja.
17 Päävalikon numero Alivalikon numero VERSA Käyttäjän ohje/v.linna V.1.0Fi SATEL 15 Valikkoon siirtyminen: KOODI Nimi LCD -käyttölaitteella Päävalikko Alivalikko Kuvaus 0 Huolto Huoltoon liittyvät toiminnot 0 0 Huoltotila Siirtyminen huoltotilaan *) 0 1 Aloitat DwnlTEL Aloittaa yhteydenoton puhelimitse keskuksen ja huoltopc-n välille ohjelmoituun huoltonumeroon 0 3 Aloita DwnlRS Avaa keskuksen RS-232 TTL portin ohjelmoinnille *) 0 4 Lopeta DwnlRS Keskuksen ohjelm lopetus RS-232 TTL portista *) 0 5 Jatkuva.hu.pääsy Sallii huoltokoodilla pääsyn ilman aikarajoituksia **) 0 6 Pääsyaika Aikajakso jolloin asentaja voi käyttää käyttäjätoimintoja ja aloittaa huoltotoiminnot huoltokoodillaan **) 1 Muuta koodi Käyttäjäkoodin muuttaminen 2 Käyttäjät Käyttäjiin liittyvät asetukset 2 1 Uusi käyttäjä Lisää käyttäjiä järjestelmään 2 2 Muokkaa käyttäjiä Muokkaa ohjelm.käyttäjäasetuksia 2 3 Käyttäjän poisto Poistaa halutun käyttäjän Viestinnän peruutus Ohitukset Tapahtumaloki Katkaisee puhelinviestinnän Silmukoiden ohitus Tapahtumalokin selaus 6 Asetukset Käyttäjä valinnat 6 1 A-pääll lykkäys. auto-päällekytkennän lykkäys
18 16 Käyttö-ohje KOCOM /VERSA 6 2 RTC- KELLO Ajan ja päiväyksen ohjelmointi 6 3 Ajastimet Ajastimien ohjelmointi 6 4 Puhelinnumerot Vastaanottajien puhelinnumeroiden ohjelmointi 7 8 Viat Ohjaus Näyttää olemassolevat Viat tai vikalokin Ulostulojen ohjaus 9 Testit Testaa järjestelmän eri toimintoja 9 1 Silmukka testi Toiminna tarkastus silmukoihin.kytket. ilmaisimille 9 2 UT testi Testaus kytkettyjen ulostulojen toimivuudelle 9 3 ABAX sig.taso. Lukee radiosign-tasot ABAX- laitteista 9 4 Man VALV testi Manuaalinen testinkäynnistys valv MS1 testi Raportointi testi valvomoon 1 MS2 testi Raportointi testi valvomoon VERSA versio Näyttää keskuksen ohjelmaversion 9 8 Laajennin ver. Näyttää kytkettyjen laajentimien versiot 9 9 Jännitesyöttö. Näyttää modulin syötönjännitteen 9 0 Ulostulojen palautus *) toiminto vaatii huoltokoodin syöttämisen Palauttaa aktivoidut ulostulot lepotilaan **) toiminto salliitu PÄÄKÄYTTÄJÄ KOODEILLA Taulukko 3. Käyttäjä toimintojen päävalikko. Huom : Alavalikkoon estetty pääsy ilmaistaan kahdella pitkällä piippauksella ja toiminnon hyväksyntä ilmaistaan kolmella pitkällä piippauksella (esim kun toiminne. 21 käynnistetään mutta kaikki käyttäjät on jo luotu eli ei ole vapaita paikkoja).
19 VERSA Käyttäjän ohje/v.linna V.1.0Fi SATEL Käyttäjä toimintojen muuttaminen Valinnat Toiminnosta riippuen, keskus mahdollistaa valinnan aktivoimisen yhdelle tai useammalle toiminnolle(niin kutsuttu monivalinta lista) LCD käyttölaitteella, toiminnon aktivoinnin tila näkyy oikeassa yläkulmassa olevalla merkillä: K - valinta aktiivinen (käytössä), - valintaa ei aktivoitu (estetty). Paina mitä tahansa numero painiketta ( - ) vaihtaaksesi valinta tilasta toiseen. Listan selaus tapahtuu painikkeilla(mikäli on valintoja) teksti valikko. Painamalla painikkeita pääset graafiseen tilaan näytön valikossa, ja voit siirtää kursoria toininnon kohdalle jonka tilaa haluat muuttaa. LED -käyttölaitteella, valntojet tilat näkyvät seuraavasti: Yksittäinen valinta kirkkaus vilkkuva LEDi n. 1 kirkas valo - valinta aktiivinen (käytössä) himmeä valo - valita ei aktiivinen (estetty) useita valintoja (lista) Kyseisen valinnan LEDin numero listalla: Palaa - valinta aktivoitu(käytössä) Sammuneena - valintaa ei aktivoitu (estetty) Painikkeet siirtävät vilkkuvaa kursoria, ilmaisten valinnan numeron. tilaa voidaan muuttaa mitä tahansa numeropainiketta painamalla. Jotta muutokset tulevat käyttöön, vahvista painamalla, painiketta Numeeriset tiedot Toiminnon tyypistä riippuen, tieto voidaan syöttää joko desimaaleina tai heksadesimaaleina numeroin tai alphanumeerisin merkein. LCD -KÄYTTÖLAITE LCD -käyttölaitteella tiedot ja merkit voidaan syöttää yhtäjaksoisesti syöttöpisteen oikealle puolelle. Tätä tilaa käytetään muokattaessa puhelinnumeroita ja nimiä. Toisessa muokkaustilassa voidaan ylikirjoittaa eli korvata vanha merkki uudella, sitä käytetään muokatessa koodeja,aikoja jne.. jotka syötetään käyttölaitteelta. poistaa merkin kursorin vasemmalta puolelta. painikkeet siirtävät kursoria oikealla tai vasemmalle. numero painike muokkaa tai ylikirjoittaa kursorin kohdalla olevat merkit(riippuen muokkaus tilasta) Huomio : Kun muokataan syöttö tilassa numeroita tai nimiä sisältä, niin maksimimerkki määrän ylittävä syöttö poistaa merkkejä lopusta! DESIMAALINUMEROT SYÖTETÄÄN VASTAAVALLA NUMEROPAINIKKEELLA HEKSADESIMAALI NUMEROT SISÄLTÄVÄT numerot 0-9 ja kirjaimet A-F (katso: Taulukko 5). Syöttääksesi numerot 0-9,käytä painikkeita samoin kuin desimaalinumeroissa. Kun haluat syöttää merkkejä A-F, käytä tai painikkeita, painelemalla (2, 3 tai 4 kertaa) kunnes haluttu merkki on käytössä.
20 18 Käyttö-ohje KOCOM /VERSA Numeron painalluksia Painike A D 3 B E 4 C F Taulukko 4. Heksadesimaalien syöttäminen LED-KÄYTTÖLAITE LED-käyttölaitteella, ei voi syöttää kaikkia arvoja suoraan, ja mikäli syötät väärin poistu toiminnosta ja aloita uudelleen jotta voit syöttää oikeat arvot. KOLME MERKKISET ARVOT näytetään LEDeillä 1-12,ja seuraavat suuremmilla numeroille LEDeillä LEDien tila Numerot kirjaimet 0 LED OFF 1 LED ON A B C D E F Taulukko 5. Desimaalien esitys Binääri tilassa (0-9) ja heksadesimaalien(0-f) LEDein. Jokainen merkki ja numero esitetään binääritilassa neljällä LEDillä (katso taulukko: 5). LEDit 1-4 esittävät ensimmäistä ohj. arvoa, LEDit 5-8 seuraavaa, LEDit 9-12 kolmatta, neljättä, viidettä kuudetta. LED -käyttölaite voi näyttää ainoastaan 6 ensimmäistä merkkiä. jolloin loput eivät näy. HEKSADESIMAALI NUMEROT SYÖTETÄÄN SAMOIN KUIN LCD -käyttölaitteella, käyttäen painikkeita. tai
21 VERSA Käyttäjän ohje/v.linna V.1.0Fi SATEL 19 Kuva. 3. Esimerkiksi desimaalien esittäminen LEDeillä VERSA-LED-GR käyttölaitteilla. molemmissa Esimerkiksi, 3-num arvot on ohjelmoitu. Arvo 30 (030)on ohjelmoitu Esim. A, arvo Esimerkissä B Puhelinnumerot Äänitaajuus valinta puhelinnumerot saattavat sisältää erikoismerkkejä, niistä seuraavassa: B - vaihto pulssivalintaan C - vaihto äänitaajuus valintaan D - odottaa äänimerkkiä E - 3-sek tauko F - 10-sek tauko - signaali DTMF -tilassa - signaali DTMF -tilassa a, b, c, d - muut signaalit DTMF -tilassa Huomio : Eräät erikoismerkit (, *, a, b, c, d)varaavat kaksi paikkaa puhelinnumerossa ja näin lyhentävät puhelinnumeron maksimi pituutta. A merkkiä ei ohjelmoida (puhelinnumeron lopussa) Numeroita ohjelmoidessa erikoismerkkien syöttö tila näkyy oikealla ylhäällä. [ABC] tilassa voi syöttää isoja kirjaimia, kun taas [abc] tila pieniä kirjaimia. Tilan muutos tapahtuu painamalla painiketta. Taulukossa 6 on esitetty syöttäminen:
22 20 Käyttö-ohje KOCOM /VERSA Valikon merkkien kirjoitus painikkeilla painike tila [ABC] painike tila [abc] B C 2 a b c 3 D E F 3 d Taulukko 6. Numeroiden ja erikoismerkkien kirjoitus metodi esim puhelinnumero ohjelmointiin. LED -käyttölaitteella puhelin numeroiden ohjelmointi tapahtuu samoin kuin LCD -käyttölaitteella. Siirryttäessä ohjelmointiin oletus tasona on [ABC] tila. Painamalla painiketta tilan voi vaihtaa [ABC] tilasta [abc] tilaan ja päinvastoin, toisaalta tämäntyyppinen käyttölaite ei näytä kummassa tilassa se on eikä syötettyjä pikkukirjaimia. Kannattaa siis käyttää ainakin yhtä LCD-käyttölaitetta järjestelmässä Nimet Osaan toiminnoista voidaan syöttää kirjaimia(esim. käyttäjien nimet, ajastimet )Nämä syötetään kuten GSM-puhelimissa. Painelemalla tulee kirjaimet ja pidempään painamalla vastaava numero tai merkki. Odottamalla hetki tai siirtymällä eri painikkeeseen laite siirtyy seuraavaan merkki paikkaan oikealla yläkulmassa näkyy syötteen tila ja painamalla painiketta se muuttuu seuraavasti: [abc] vain pienet kirjaimet [Abc] sanan ensimmäinen kirjain: isokirjain; muut: pienellä [ABC] vain isot kirjaimet Oletuksena muokkaus on [ Abc] tilassa. Vahvista uusi nimi painikkeella Painike Painallusta seuraavat merkit!? ' ` " { } $ % \ ^ 1 a b c 2 d e f 3 g h i 4 j k l 5 m n o 6 p q r s 7 t u v 8 w x y z 9., : ; + - / = _ < > ( ) [ ] 0 Taulukko 7. Käyttölaite painikkeilla muokattavat merkit.
23 VERSA Käyttäjän ohje/v.linna V.1.0Fi SATEL 21 LED käyttölaitteella ei voi muokata nimiä! Käyttäjä toiminnot tarkemmin Ennen toiminnon nimeä on numero, joka siirtää toiminto valikkoon eli käskyn joka on syötettävä käyttölaitteelta päästäksesi muokkaamaan kyseistä kohtaa. KOODI Kutsuu käyttäjän huoltovalikon esiin 0 HUOLTO 0 0 Huoltotila Valitsemalla toiminto, sallitaan asentajalle pääsy ohjelmoimaan järjestelmän asetuksia. Toiminnon lopetus tapahtuu painamalla 0 0 (LOPETA HUOLTO). Tähän toimintoon pääsee vain huoltokoodilla(asentaja). 0 1 Aloita DwnlTEL Toiminto käynnistää ja alustaa järjestelmän ohjelmointi modeemin jolla asentaja PC- on yhteydessä keskukseen ohjelmoidusti. Yhteys muodostuu soittamalla ohjelmoituun numeroon. Asentajan PC -lle jossa on oikea ohjelmisto ja modeemi. voi ladata asetuksia lokeja yms Toiminnon voi käynnistää valikosta käyttäjät joilla on Pääkäyttäjä tai huolto oikeudet/pohja 0 3 Aloita DwnlRS Toiminto alustaa/avaa keskuksessa olevan huolto-ohjelmointi portin(rj) RS-232 TTL portti johon on kytketty PC DB9FC/RJ- KPL kaapelilla ( SATEL) toiminto on vain huolto/asentajille! 0 4 lopeta DwnlRS Toiminto katkaisee ja sulkee huoltoportin ja yhteyden huolto PClle, Toiminto on sallittu vain huoltokoodilla. 0 5 Jatkuva.hu.pääs. Valinta jolla sallitaan jatkuva asentajanpääsy huoltovalikkoon tai vain silloin kun pääkäyttäjä sen on sallinut. Toiminnon tilaa voi vaihtaa kun se on valittuna painamalla mitä tahansa numeropainiketta vastaavasti uudelleen painallus muuttaa edelliseen tilaan. LED -käyttölaitteella valinta tila näytetään LED num. 1. Estämällä jatkuvan pääsyn PÄÄSYAIKA VALINTA TULEE KÄYTTÖÖN. Toiminta vaati pääkäyttäjä koodin jolle se on sallittava 0 6 Pääsyaika Tällä toiminolla voidaan asettaa pääsyaika jonka aikana huoltokoodi toimii ja sillä on pääsy huoltovalikkoon. Arvo voidaan asettaa välillä1-255 tuntia. 0 arvolla pääsy on estetty. Jos aika on asetettu niin käyttölaite näyttää jäljellä olevan ajan.toiminta valitaan ohjelmallisesti ja valittuna vain pääkäyttäjä voi avata aikaikkunan. 1 Muuta koodi Toiminta sallii käyttäjälle koodinsa muuttamisen. jos se on käynnistetty näppäile uusi koodisi numeroin( 4-8 numeroa) ja vahvista se LCD -käyttölaite näyttää näppäillyt numerot ja mahdollistaa muokkaamisen. LED-käyttölaite näytää 6 merkkiin asti koodin, mutta sillä ei voi muokata mikäli uudessa koodissa on 7 s ja 8 s ne eivät näy. Toiminta myös huollon käytössä. 2 KÄYTTÄJÄT Toiminnolla hallinnoidaan käyttäjiä, Tämä on mahdollista vain pääkäyttäjä ja huolto koodin omaaville.kun luodaan uusi käyttäjä tai muokataan olemassa olevaa käyttölaite ilmaisee paikan [PÄÄLLÄ] ja [HÄLYTYS] LEDeillä missä kohdassa ohjelmointia kulloinkin mennään.
24 Normaali Kertakäyttö= Yksinkert. Vain Päälle Päinostus Master/Pääkäyttäjä 22 Käyttö-ohje KOCOM /VERSA LED OFF; LED ON. I II Ohjelmointi porras Valitse muokattava käyttäjä Anna käyttäjäkoodi Valitse kalenteri Valitse ohjattava alue Lisää radioavain Lisää etä-avain/kortti Muokkaa käyttäjä nimeä Taulukko 8. Ilmaisee KÄYTTÄJÄ asetusten ohjelmointipaikat käyttölaitteen LEDeillä 2 1 Käyttäjän lisäys Toiminto mahdollistaa uusien käyttäjien lisäämisen järjestelmään. Kun toiminto on valittuna käyttölaite näyttää ensimmäisen vapaan paikan koodille numerona ja odottaa kunnes koodi on syötetty. Seuraavassa ilmenee käyttäjäkohtaisten valintojen asettaminen: a) Syötä koodi ja vahvista se. b) Valitse käyttäjäkalenteri Taulukosta 9 ( LEDi samalla numerolla alkaa vilkkua LED-käyttölaitteella, vahvista valinta. Kalenterin numero Nimi Oikeudet Päällekytkentä Poiskytkentä Hälytysten kuittaus Puhelin rap. katkaisu Auto-virityks, siirto Silmuoiden ohittaminen Pääsy koodin muuttaminen Käyttäjien muokaus Ohjaukset Ohjelmointi DOWNLOAD/HUOLTO Tarkastus Testit PAINOSTUS Radioavainten toiminnot (k: Taul. 12) Painike Painike Painike Painike Painikkeet 1 ja 2 44 Painikkeet 1 ja 3 44
25 VERSA Käyttäjän ohje/v.linna V.1.0Fi SATEL 23 Taulukko 9. Käyttäjä kalenteri toiminnot sekä Radioavain aset. toiminoille/tehdasoletukset). Huomio: Asentaja voi muokata kalenterien nimiä ja niiden ominaisuuksia. c) Nimeä Alue/et joita saa ohjata ja vahvista (katsotaulukk 10). Painike numero Ohjaus ilm.l LEDi ilmaisu 1 Alue I LED no. 1 vilkkuu 2 Alue II LED no. 2 vilkkuu 3 Alue I ja II LED no. 3 vilkkuu Taulukko 10. Huomio: Mikäli järjestelmään on asennettu radiovastaanotin radioavaimenperille tai etälukijat -käyttäjän muokkaus valikkoon ilmestyy valinnat kyseisille laitteille, mikäli niitä ei ole niin valikko siirtyy suoraan LCD-käyttölaitteella alue valinnan jälkeen käyttäjän nimen muokkaus valintaan ja LED-käyttölaite poistuu valikon toiminto kohdasta. Valitse radioavaimenperä toiminto. Jos valitset ei mitään valikko hyppää yli siihen liittyvistä asetuksista ja siirtyy aiheeseen f). Painike numero Valinnat LEDi ilmaisu 1 Lisää LED n. 1 vlkkuu 2-9, 0 ei mitään LED n. 1 palaa Taulukko 11. d) Jos valitset"lisää" (radio avaimenperä),ilmaisee mikäli laitteen sarjanumero annetaan käsin,tai INT-RX modulista.mikäli avaimenperä opetetaan modulilla paina, painiketta num 1 (LED kl, LED n. 1 alkaa vilkkua ) ja vahvista valinta. Paina ja vapauta avaimenperän painiketta(lähetys)ensimmäisen kerran mikäli lähetys luettiin onnistuneesti käyttölaite piippaa kaksi lyhyttä piippausta, mikäli laite on jo rekisteröity tai ei onnistu laite piippaa kolme pitkää piippausta Mikäli lähetys onnistui paina samaa painiketta uudelleen. -Mikäli numero syötetään käsin,paina vahvistus painiketta ja syötä pakkaukseen merkitty lisättävän laitteen sarjanumero ja vahvista uudelleen... Käyttölaite siirtyy tilaan jossa voidaan määritellä lähettimen painikkeille ja painikeyhdistelmille toiminnot. Asentaja voi ohjelmoida oletustoiminnot lisätylle lähettimelle kullekkin käyttäjäkalenterille. Käyttäjän muokkaus valikossa asetuksia voidaan tarvittaessa muuttaa. Valitessasi painikkeen toiminto numeron, käytä numeropainikkeita /nuoli painikkeita (taulukossa 12) Vahvista valinta. LCD-käyttölaite näyttää toimintojen tyypit näytössä ja käyttäjä vois elata valikkoa ja valita haluamansa toiminnon.mikäli asentaja ohjelmoi silmukoille ja ulostuloille nimet.käyttölaite näyttää syötetyt nimet toiminnoille 1-30 sekä alkaen Toiminnon symboli näkyy ulostulon nimen peräss: 1 - aktivoi ulostulo 0 - palauta ulostulo
26 24 Käyttö-ohje KOCOM /VERSA / - käännä ulostulo LED-käyttölaite näyttää toiminnot numeroilla (alk ) LEDeillä Painikkeita ja käyttämällä voit selata toiminto numero listaa. Painike Nimi LCD-llä toiminto Huomio numero 0 ei mitään Painike ei käytössä 1 Silm 1 Toiminto sid. silm 1 2 Silm 2 Toiminto sid. silm 2 30 Silm. 30 Toiminto sidottu silm Päälle alue.1 Täysvalvonta Alue I täysv 32 Päälle Alue.1 yö Yö kytkentä Alue I Päälle Alue.1 Päivä kytkentä Alue I 33 päivä 34 Poisk/Kuitt Al.1 Poiskytkentä /Hälytystenkuittaus Alueella I 35 Pääl Alue.2 täys Täysvalvonta Alue II 36 Päälle Alue.2 YÖ Yö kytkentä Alue II 37 Päälle Alue.2 Päivä kytkentä Alue II päivä 38 Pois/Kuitt Alue.2 Poiskytkentä/ Hälytysten kuittaus Alue II 39 Päälle p.1&2 täys Täysvalvonta Alue I ja II 40 Päälle p.1&2 YÖ Yö- kytkentä Alue I ja II 41 Päälle p.1&2 Päivä- kytkentä Alue I ja II päivä 42 Pois/Kuit Poiskytkentä /Hälytysten kuittaus Alue.1&2 Alueista I ja II 43 Hätäkutsu Hätä/ryöstö 44 Hiljainen hätäk. 45 PALOHÄLYTYS 46 Lääkärikutsu 51 Ulostulo 1 : 1 Aktiv. ulostulon 1 52 Ulostulo 2 : 1 Aktiv 2 ulostulo 2 62 Ulostulo 12 : 1 Aktivoi Ulostulo Ulostulo 1 : 0 Palauta Ulostulo 1 72 Ulostulo 2 : 0 Palauta Ulostulo 2 82 Ulostulo 12 : 0 Palauta Ulostulo Ulostulo 1 : / Vaihtava Ulostulo 1 (muuttaaulostulon tilan vastakk.) 92 Ulostulo 2 : / Vaihtava Ulostulo Ulostulo 12 : / Vaihtava Ulostulo 12 Taulukko 12. Lista painikkeiden toiminnoista
Käyttäjän viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Käyttäjän viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi
Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset varotoimet 2 1.1 Tietoja asiakirjasta... 2 1.1.1 Varoitusten ja symbolien merkitys... 2 1.2 Käyttäjälle... 2 2 Tietoa tästä asiakirjasta 3 3 Tietoja järjestelmästä