Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/o3022-2007-itc.html
Timestamp: 2019-09-16 04:45:42
Document Index: 63966068

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 5', 'artículo 20']

Publicado en BOE núm. 250 de 18 de Octubre de 2007
Artículo 3 Fases de control metrológico
Artículo 4 Requisitos esenciales, metrológicos y técnicos
Artículo 5 Módulos para la evaluación de la conformidad y reconocimiento mutuo
Articulo 6 Definición
Artículo 14 Verificación por muestreo
Artículo 15 Intervenciones arbitrales de la Administración pública competente
Artículo 16 Ensayos y ejecución
Artículo 17 Errores máximos permitidos
Artículo 18 Conformidad
Artículo 19 No superación de la verificación
Artículo 20 Verificación en el lugar de instalación
Disposición transitoria primera Certificaciones parciales de la evaluación de la conformidad
Disposición transitoria segunda Instrumentos en servicio
A. Energía activa
B. Energía reactiva
C. Discriminación horaria
ANEXO II . Sistema de telegestión
ANEXO III . Boletín de identificación de contadores eléctricos con discriminación horaria y telegestión y de muestras de lotes
ANEXO IV . Procedimiento de verificación periódica y de verificación después de reparación o modificación de contadores
ANEXO V . Requisitos para la inscripción en el Registro de Control Metrológico de las personas o entidades que pretendan reparar contadores
BOE 4 Diciembre. Corrección de errores OM ITC/3022/2007 de 10 Oct. (control metrológico del Estado de contadores de energía eléctrica a instalar en suministros de energía hasta potencia de 15 kW de activa con dispositivos de discriminación horaria y telegestión)
O.M. ITC/3022/2007, 10 octubre rectificada por Corrección de errores («B.O.E.» 4 diciembre).
2. Se presupone la conformidad con los requisitos metrológicos y técnicos, establecidos en esta orden de aquellos contadores eléctricos para la medida de energía eléctrica activa y reactiva que incorporen discriminación horaria y sistema de telegestión, procedentes de cualquier Estado miembros de la Unión Europea, un Estado Integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio que sea parte contratante del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o de Turquía, siempre que, según un certificado o documento análogo expedido por un organismo competente de acuerdo con la normativa de dichos Estados, cumplan con las normas técnicas, normas o procedimientos legalmente establecidos en los mismos y los niveles de exactitud, seguridad, adecuación e idoneidad exigidos sean equivalentes a los requeridos en las normas aplicables en España.
1.1 Sistema de telegestión.-
Se denomina sistema de telegestión a un sistema de medida y comunicación bidireccional entre los contadores y las distribuidoras eléctricas, que, con las máximas garantías de integridad y seguridad, permite acceso remoto a los contadores de energía eléctrica, con disponibilidad de lectura, gestión de la energía, control de la potencia demandada y contratada y gestión de la conexión/desconexión de suministros y mecanismos antifraude avanzados, posibilitando el intercambio de información y actuaciones entre los sistemas de las empresas distribuidoras eléctricas y contadores.
1.2 Contadores estáticos de energía eléctrica con comunicaciones incorporadas.-
Contador que, además de medir y registrar con fiabilidad y precisión la energía activa en clases A, B y C, hasta una potencia de 15 kW, y energía reactiva en clases 2 y 3, permite adicionalmente controlar la potencia demandada y ejecutar las órdenes que le son transmitidas confirmando su ejecución.
1.3 Concentrador CT.-
Elemento intermedio entre el sistema informático de gestión y control y los equipos de medida, que permite la gestión de un número limitado de equipos de medida. Dispone de comunicaciones con el sistema informático y con los equipos de medida. Habitualmente pueden estar instalados en centros de transformación y actúan con funciones de telegestión entre los concentradores secundarios y los contadores, gestionando las comunicaciones entre ellos.
2.1 Arquitectura del sistema.-
El sistema puede estructurarse en una arquitectura jerárquica de varios niveles con los siguientes elementos:
2.2 Sincronización horaria del sistema.-
Se establecerá un sistema de sincronización horaria, preferentemente basado en GPS en los niveles superiores y con una estructura jerarquizada de sincronización, desde los concentradores secundarios hacia los concentradores CT y contadores, mediante órdenes de supervisión y puesta en hora, para el cumplimiento de la norma UNE EN 62054-21. La cadena de sincronización garantizará la trazabilidad diaria de los relojes al patrón nacional de tiempo.
2.3 Integridad y seguridad.-
El sistema de telegestión deberá contemplar mecanismos de control de acceso y de registro de eventos de accesos no autorizados; así como de confirmación de recepción de mensajes.
3.1 Lectura remota.-
El sistema permitirá la lectura a través de comunicaciones, de, entre otros:
3.2 Sincronización remota.-
En cada ciclo de lectura se comprobará la fecha y hora de los contadores y se sincronizarán si fuera necesario.
3.3 Control remoto de la potencia. Corte y reconexión.-
Desde niveles superiores se pueden enviar órdenes de corte y reposición a los contadores.
3.4 Actualización dinámica de las tarifas (programación remota).-
Desde niveles superiores se podrán enviar órdenes de modificación de parámetros a los contadores, entre otros, cambio de tarifas, potencias contratadas, tipo de contrato, cuando exista la base legal y contractual para ello.
3.5 Capacidad de gestión de cargas.-
El sistema deberá disponer de funcionalidad que permita actuar sobre la demanda de los clientes, al objeto de poder actuar y realizar reducciones de carga en momentos críticos, cuando exista la base normativa, legal y contractual para ello.
3.6 Control de accesos y registros de intervenciones.-
El sistema debe garantizar la fiabilidad y seguridad de la información contenida y que circula por el mismo.
3.7 Registro de eventos.-
El sistema almacenará una serie de incidencias con la fecha y hora en las que se han producido. El tipo de eventos almacenados deberán ser, al menos:
3.8 Verificación de las comunicaciones del sistema de telegestión.-
A efectos de permitir su verificación, el sistema podrá elaborar estadísticas de comunicaciones entre concentradores y contadores.
3.9 Información de usuario.-
El usuario, en función de la modalidad contractual que le aplique, podrá disponer de la siguiente información relevante a su consumo, entre otras:
3.10 Consideraciones para verificación del contador.-
En el equipo se podrá verificar la medida tanto activa como reactiva mediante uno o varios led de pulsos con un peso de pulso no configurable. En caso de disponer de un led únicamente para activa y reactiva, éste por defecto emitirá pulsos en activa siendo posible la configuración para emitir pulsos en reactiva, bien por comunicaciones o por teclado.
3.11 Modificaciones de software y firmware.-
El software y firmware instalado en el equipo forma parte integrante del mismo y deberá superar la evaluación de la conformidad a la que se refiere el artículo 5 de esta orden. Cualquier modificación o nueva versión de software deberá quedar documentada e identificada y tendrá que haber superado la evaluación de la conformidad.
Boletín de identificación de contadores eléctricos con discriminación horaria y telegestión y de muestras de lotes
1. Definición de lotes de contadores.-
Un lote es un conjunto de contadores homogéneos y agrupados, del que se extraerá la muestra sobre la que se efectuarán los ensayos de verificación periódica. La homogeneidad del lote vendrá dada por los siguientes datos, que serán comunes a todos los elementos del lote:
1.2 Elección de las muestras.-
Una muestra de contadores es un subconjunto de un lote, sobre la cual se efectuarán los ensayos de verificación periódica.
La Administración pública competente efectuará la elección de dos muestras, 1.ª y 2.ª, por cada lote, comunicando el resultado al distribuidor, con indicación de los números de serie de fabricación de los contadores seleccionados, así como los datos identificativos del servicio u organismo oficialmente autorizado que deba realizar los ensayos.
El examen administrativo consistirá en la identificación completa del contador ya sea realizada de forma unitaria o por lote, en cuanto a que reúne los requisitos exigidos para estar legalmente en servicio. Este examen será realizado tomando como base la información contenida en el Boletín de identificación establecido en el anexo III.
Antes de comenzar los ensayos, los contadores y dispositivos y sistemas, tanto para la modalidad unitaria como por lotes, serán inspeccionados a fin de eliminar aquellos que presenten evidencias de manipulación o que tengan daños mecánicos o eléctricos importantes o que puedan considerarse averiados. Serán también eliminados los contadores cuyo sistema de medida sea accesible por estar dañado su precinto.
Los ensayos de verificación periódica, tanto para la modalidad unitaria como por lotes, salvo que se realice en aplicación del artículo 20 de la orden, se realizarán en las condiciones de referencia establecidas en la norma española UNE EN o IEC de aplicación.
2.2.1.1 Ensayos de verificación periódica en contadores estáticos para la medida de energía activa hasta 15 kW.-
0,5 Itr 1 Monofásicos y polifásicos. Equilibrada.
Itr 1 Monofásicos y polifásicos. Equilibrada.
Imáx 1 Monofásicos y polifásicos. Equilibrada.
2.2.1.2 Ensayos de verificación periódica en contadores estáticos para la medida de energía reactiva.-
Los ensayos de exactitud deberán efectuarse para la tensión eléctrica de referencia y en los valores de intensidad de corriente eléctrica y de factor de potencia indicados en la tabla II siguiente:
Intensidad sen φ Contadores Carga de los contadores polifásicos
0,1 Ib/0,1 In 1 Monofásicos y polifásicos. Equilibrada.
0,5 Ib/0,5 In 1 Monofásicos y polifásicos. Equilibrada.
2.2.1.3 Verificaciones.-
Se deberá comprobar y verificar que el contador junto a sus dispositivos asociados en un sistema de telegestión y de discriminación horaria, mantienen los requisitos metrológicos y técnicos establecidos en los anexos I C y II de la presente orden.
Clase Temperaturas de funcionamiento Temperaturas de funcionamiento Temperaturas de funcionamiento
+5 ºC ... +30 ºC -10 ºC ... +5 ºC o +30 ºC ... +40 ºC -25 ºC ... -10 ºC o +40 ºC ... +55 ºC
e0,5 Itr ± 4 % ± 2 % ± 1,3 % ± 5,5 % ± 2,5 % ± 1,6 % ± 7,5 % ± 3,5 % ± 2 %
e Itr ± 4 % ± 2 % ± 1 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,3 % ± 7,5 % ± 3,5 % ± 1,6 %
e Imáx ± 4 % ± 2 % ± 1 % ± 5 % ± 2,5 % ± 1,3 % ± 7,5 % ± 3,5 % ± 1,6 %
Intensidad sen φ Contadores Error clase 2 Error clase 3
0,1 Ib/0,1 In 1 Monofásicos y polifásicos. ± 4 % ± 5 %
0,5 Ib/0,5 In 1 Monofásicos y polifásicos. ± 4 % ± 5 %
0,5 Imáx 1 Monofásicos y polifásicos. ± 4 % ± 5 %
2.2.2.3 Verificaciones.-
Si el contador junto a sus dispositivos asociados en un sistema de telegestión y de discriminación horaria, no pasa las comprobaciones y verificaciones establecidas en el apartado 2.2.1.3, deberá considerarse que no ha superado la verificación periódica.
2.2.3 Aceptación o rechazo del lote de contadores.-
Las muestras de contadores serán elegidas conforme se indica en el apartado 1.2 de este anexo.
2.2.4 Comunicación de los resultados.-
Los resultados serán comunicados a la Administración pública competente por el servicio u organismo verificador oficialmente autorizado, en un plazo máximo de 30 días a contar desde la finalización de los ensayos, haciendo constar los siguientes datos:
3.1 El resultado negativo en los referidos ensayos supondrá la retirada de la red y la sustitución del o de los contadores rechazados en la modalidad de unitaria o de la totalidad del lote de referencia representado por la muestra en la modalidad por lotes, antes de que finalice el plazo de validez en curso.
4.1 Ensayos de verificación después de reparación o modificación.-
Los ensayos a realizar en la verificación después de reparación o modificación serán los de exactitud y de aptitud establecidos y definidos en los apartados 3 y 5 del anexo VII del Real Decreto 889/2006 de 21 de julio y, en el caso de energía reactiva, en el apartado 8.1 de la norma UNE EN 62053-23. Asimismo se efectuará la comprobación y verificación de que se mantienen los requisitos metrológicos y técnicos establecidos en el anexo I C y en el anexo II de la presente orden.
4.2 Errores máximos permitidos.-
Los errores máximos permitidos en la verificación después de reparación o modificación serán los que se establecen en los apartados 3 y 5 del anexo VII del Real Decreto 889/2006, de 21 de julio y, en el caso de energía reactiva, en el apartado 8.1 de la norma UNE EN 62053-23. Asimismo se comprobará y verificará que se mantienen los requisitos metrológicos y técnicos establecidos en los anexos I C y II de la presente orden.
Clase del contador Factor de potencia
0,5 % 0,25 % 0,15 % 1
0,6 % 0,4 % 0,3 % 0,5 inductivo
Clase del contador porcentaje sen φ
0,5 % 0,7 % 1
1 % 1,4 % sen φ # 1
2.3. A fin de controlar las condiciones ambientales de referencia establecidas, durante la realización de los ensayos se deberá disponer, al menos, de los siguientes instrumentos de medida:
2.4. El equipo de verificación de contadores constará, al menos, de los siguientes instrumentos: