Source: http://docplayer.fi/323736-Varoitus-ilmoittaa-mahdollisesti-vaarallisesta-tilanteesta-joka-saattaisi-johtaa-kuolemaan-tai-vakavaan-loukkaantumiseen-ellei-sita-valteta.html
Timestamp: 2016-12-08 22:10:38+00:00
Document Index: 3435217

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.
VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä.
Download "VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä."
Sanna Melasniemi
1 Turvallisuus Turvallisuus VAROITUS SUURJÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria jännitteitä, kun ne ovat kytkettyinä verkon vaihtovirran syöttötehoon. Asennus, käynnistys ja huolto tulee antaa ainoastaan pätevän henkilöstön tehtäviksi. Jos asennus-, käynnistys- ja huoltotöitä ei teetetä pätevällä henkilöstöllä, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen. Suurjännite Taajuusmuuttajat on kytketty vaarallisiin verkkojännitteisiin. Sähköiskulta suojautumiseksi on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta. Vain elektronisiin laitteisiin perehtynyt koulutettu henkilöstö saa asentaa tai käynnistää tämän laitteen tai huoltaa sitä. VAROITUS TAHATON KÄYNNISTYS! Kun taajuusmuuttaja on kytketty verkon vaihtovirtaan, moottori voi käynnistyä milloin tahansa. Taajuusmuuttajan, moottorin ja minkä tahansa käytettävän laitteiston on oltava käyttövalmiina. Elleivät laitteet ole käyttövalmiita, kun taajuusmuuttaja on kytkettynä verkon vaihtovirtaan, seurauksena voi olla kuolema, vakava loukkaantuminen tai laite- tai omaisuusvahinko. Tahaton käynnistys Kun taajuusmuuttaja on kytkettynä verkon vaihtovirtaan, moottorin voi käynnistää ulkoisen katkaisimen, sarjaväylän komennon, tulon ohjearvosignaalin tai vikatilan korjaamisen avulla. Noudata asianmukaista varovaisuutta tahattoman käynnistyksen estämiseksi. VAROITUS PURKAUTUMISAIKA! Taajuusmuuttajiin sisältyvät DC-välipiirin kondensaattorit, jotka voivat jäädä ladatuiksi, vaikka verhon vaihtovirta on katkaistu. Irrota sähköriskien välttämiseksi verkon vaihtovirta taajuusmuuttajasta ennen minkään huolto- tai korjaustöiden tekemistä ja odota kohdassa Taulukko 1.1 odotettu aika. Jos virran katkaisun jälkeen ei odoteta määritettyä aikaa ennen laitteen huoltoa tai korjausta, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen. Jännite (V) ,1-3,7 kw Minimiodotusaika (minuuttia) /2-5 hv ,1-7,5 kw 1 1/2-10 hv ,1-7,5 kw 1 1/2-10 hv 5,5-45 kw 7 1/2-60 hv kw hv kw hv n/a kw hv Suurta jännitettä voi esiintyä silloinkin, kun LED-varoitusvalot eivät pala! Purkautumisaika Symbolit Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja. VAROITUS Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaisi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. HUOMIO Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka voi johtaa lievään tai kohtuulliseen loukkaantumiseen, ellei sitä vältetä. Sitä voidaan käyttää myös varoituksena käytännöistä, jotka eivät ole turvallisia. HUOMIO Ilmoittaa tilanteesta, joka voi johtaa onnettomuuksiin, joista aiheutuisi vaurioita vain laitteistolle tai omaisuudelle. HUOMAUTUS! Ilmoittaa tärkeitä tietoja, jotka tulee huomioida virheiden tai laitteiden käytön optimaalista heikommalla suorituskyvyllä välttämiseksi. Hyväksynnät MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki2 Turvallisuus MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki3 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto Käyttöohjeen tarkoitus Lisäresurssit Tuotekatsaus Sisäisen taajuunmuuttajan ohjaustoiminnot Kehyskoot ja tehoalueet 7 2 Asennus Asennuspaikan tarkistuslista Taajuusmustajan ja moottorin asennusta edeltävä tarkistuslista Fyysinen asennus Jäähdytys Nostaminen Asennustapa Kiristysmomentit Sähköasennus Vaatimukset Maadoitusvaatimukset Vuotovirta (>3,5 ma) Maadoitus suojatun kaapelin avulla Maadoitus kaapeliputken avulla Moottorin kytkentä Verkon vaihtovirtakytkentä Ohjauskaapelit Käyttö Ohjausliitintyypit Kytkennät ohjausliittimiin Suojattujen ohjauskaapeleiden käyttö Ohjausliittimen toiminnot Hyppyjohdinliittimet 12 ja Liitinten 53 ja 54 katkaisimet Liitin Sarjaliikenne 22 3 Käynnistys ja toiminnan testaus Ennen käynnistystä Turvatarkastus Käynnistyksen tarkistuslista Virran kytkeminen taajuusmuuttajaan Toiminnan perusohjelmointi 25 MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki 14 Sisällysluettelo 3.4 Automaattinen moottorin sovitus Tarkista moottorin pyöriminen Paikallisohjauksen testi Järjestelmän käynnistys 28 4 Käyttöliittymä Paikallisohjauspaneeli LCP-paneelin rakenne LCP-paneelin näyttöarvojen määrittäminen Näytön valikkonäppäimet Navigointinäppäimet Ohjausnäppäimet Varmuuskopiointi ja parametrien asetusten kopiointi Tietojen lataaminen LCP-paneeliin Tietojen lataaminen LCP-paneelista Oletusasetusten palauttaminen Suositeltu alustus Manuaalinen alustus 32 5 Tietoja taajuusmuuttajan ohjelmoinnista Johdanto Ohjelmointiesimerkki Ohjausliittimen ohjelmointiesimerkkejä Kansainväliset/pohjoisamerikkalaiset parametrien oletusasetukset Parametrivalikon rakenne Pika-asetusvalikon rakenne Päävalikon rakenne Etäohjelmointi MCT-10-ohjelmalla 46 6 Sovellusten asetusesimerkkejä Johdanto Sovellusesimerkkejä 47 7 Tilasanomat Tilanäyttö Tilasanomien määritystaulukko 52 8 Varoitukset ja hälytykset Järjestelmän valvonta Varoitus- ja hälytystyypit Varoitus- ja hälytysnäytöt Varoituksen ja hälytyksen määritelmät 56 2 MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki5 Sisällysluettelo Vikaviestit 57 9 Perusvianmääritys Käynnistys ja käyttö Tekniset tiedot Tehosta riippuvat tekniset tiedot Yleiset tekniset tiedot Sulakepöydät Haarajohdon piirin suojaus Sulakkeet UL- ja cul-haarajohdon suojaus Sulakkeet Korvaavat sulakkeet 240 V:n jännitteelle Liitäntöjen kiristysmomentit 79 Hakemisto 80 MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki 36 Johdanto 1 Johdanto BB Kuva 1.1 Räjäytyskuvan A koko 1 LCP 10 Moottorin lähtöliittimet 96 (U), 97 (V), 98 (W) 2 RS-485-sarjaväyläliitn (+68, -69) 11 Rele 1 (01, 02, 03) 3 Analoginen I/O-liitin 12 Rele 2 (04, 05, 06) 4 LCP-paneelin tulopistoke 13 Jarrun (-81, +82) ja kuormanjaon (-88, +89) liittimet 5 Analogiset katkaisimet (A53), (A54) 14 Verkkovirran tuloliittimet 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3) 6 Kaapelin jännityksen poisto / PE-maadoitus 15 USB-liitin 7 Erotuslevy 16 Sarjaväyläliittimen katkaisin 8 Maadoituspuristin (PE) 17 Digitaalinen I/O ja 24 V:n virtalähde 9 Suojattu kaapelin maadoituspuristin ja jännityksen poisto 18 Ohjauskaapelin suojalevy 4 MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki7 61 68 Remove jumper to activate Safe Stop Max. 24 Volt! QDF-30 Johdanto DC- DC BB FAN MOUNTING Kuva 1.2 Räjäytyskuvien B ja C koot LCP 11 Rele 2 (04, 05, 06) 2 Suojus 12 Nostorengas 3 RS-485-sarjaväylän liitin 13 Asennuspaikka 4 Digitaalinen I/O ja 24 V:n virtalähde 14 Maadoituspuristin (PE) 5 Analoginen I/O-liitin 15 Kaapelin jännityksen poisto / PE-maadoitus 6 Kaapelin jännityksen poisto / PE-maadoitus 16 Jarruliitin (-81, +82) 7 USB-liitin 17 Kuorman jakoliitin (DC-väylä) (-88, +89) 8 Sarjaväyläliittimen katkaisin 18 Moottorin lähtöliittimet 96 (U), 97 (V), 98 (W) 9 Analogiset katkaisimet (A53), (A54) 19 Verkkovirran tuloliittimet 91 (L1), 92 (L2), 93 (L3) 10 Rele 1 (01, 02, 03) 1.1 Käyttöohjeen tarkoitus Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on antaa tarkkaa tietoa taajuusmuuttajan asennusta ja käynnistystä varten. Luvussa 2 Asennus kuvataan mekaanisen ja sähköasennuksen vaatimukset, kuten tuloliitäntöjen, moottorin, ohjauksen ja sarjaliikenteen kytkennät sekä ohjausliittimen toiminnot. Luvussa 3 Käynnistys ja toiminnan testaus annetaan tarkat ohjeet käynnistykseen, toiminnan perusohjelmointiin ja toiminnan testaukseen. Muissa luvuissa annetaan lisätietoja. Niitä ovat käyttöliittymät, tarkka ohjelmointi, käyttöesimerkit, käynnistyksen vianmääritys sekä tekniset tiedot. 1.2 Lisäresurssit Saatavana on lisäresursseja, joiden avulla on helpompi ymmärtää taajuusmuuttajan edistyneitä toimintoja ja ohjelmointia. Ohjelmointioppaassa kuvataan tarkemmin työskentelyä parametrien kanssa sekä annetaan runsaasti sovellusesimerkkejä. Suunnitteluoppaan tarkoitettu on kuvata yksityiskohtaisesti mahdollisuuksia ja toimintoja moottorien ohjausjärjestelmien suunnittelua varten. MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki 58 Johdanto 1 Täydentäviä julkaisuja ja käyttöohjeita saa Danfossilta. Katso luettelot osoitteesta +Documentation.htm. Saatavana on lisävarusteina hankittavia laitteita, jotka voivat muuttaa joitakin kuvatuista menettelyistä. Muista tarkistaa näiden lisävarusteiden mukana tulleista ohjeista niitä koskevat erityisvaatimukset. Ota yhteyttä Danfoss-jälleenmyyjään tai mene osoitteeseen +Documentation.htm, mistä saat ladattavia ohjelmia tai lisätietoja. 1.3 Tuotekatsaus Taajuusmuuttaja on elektroninen moottorin säädin, joka muuntaa tulevan verkon vaihtovirran muuttuvaksi vaihtovirran aaltomuodoksi ulostulossa. Lähdön taajuutta ja jännitettä säädellään moottorin nopeuden tai momentin säätelemiseksi. Taajuusmuuttaja voi vaihdella moottorin nopeutta reaktiona järjestelmän takaisinkytkentään, kuten lämpötilan tai paineen vaihteluun, puhaltimen, kompressorin tai pumpun moottorien ohjaamiseksi. Taajuusmuuttaja voi säädellä moottoria myös reagoimalla ulkoisista ohjaimista tuleviin etäkomentoihin. Lisäksi taajuusmuuttaja tarkkailee järjestelmän ja moottorin tilaa, antaa varoituksia tai hälytyksiä vikatilanteiden varalle, käynnistää ja pysäyttää moottorin, optimoi energian hyötysuhteen sekä tarjoaa monia muita ohjaus-, tarkkailuja tehotoimintoja. Käyttö- ja tarkkailutoimintoja on käytettävissä ulkopuolisen valvontajärjestelmän tai sarjaliikenneverkon tilailmoitusvälineinä. 1.4 Sisäisen taajuunmuuttajan ohjaustoiminnot Alla on lohkokaavio taajuusmuuttajan sisäisistä komponenteista. Katso niiden toiminnot kohdasta Taulukko 1.1. Pintaala Otsikko Toiminnot 1 Verkkovirtatulo Kolmivaiheinen verkon vaihtovirran syöttö taajuusmuuttajalle 2 Tasasuuntaaja Tasasuuntaajasilta muuntaa vaihtovirtatulon tasavirraksi vaihtosuuntaajatehon syöttöä varten 3 Tasavirtaväylä Taajuusmuuttajan DC-välipiiri käsittelee tasavirran 4 Tasavirtareaktorit Suodattavat DC-välipiirin jännitteen Tutkivat linjan transienttisuojauksen Pienentävät RMS-virtaa Kasvattavat takaisin linjaan heijastuvaa tehokerrointa Vähentävät harmonisia häiriöitä vaihtovirtatulossa 5 Kondensaattoririvi Varastoi tasavirtaa Tarjoaa läpiajosuojauksen lyhyiden tehohäviöiden varalta 6 Invertteri Muuntaa tasavirran kontrolloituun PWM vaihtovirtaaaltomuotoon hallitun vaihtelevan lähdön aikaansaamiseksi moottorille 7 Lähtö moottorille Säädelty lähdön kolmivaiheteho moottorille 8 Ohjauspiirit Syöttötehoa, sisäistä käsittelyä, ulostuloa ja moottorin virtaa tarkkaillaan tehokkaan käytön ja ohjauksen varmistamiseksi Käyttöliittymää ja ulkoisia komentoja tarkkaillaan ja toteutetaan Tilaulostulo ja -ohjaus voidaan taata Taulukko 1.1 Taajuusmuuttajan sisäiset komponentit Kuva 1.3 Taajuusmuuttajan lohkokaavio 6 MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki9 Johdanto 1.5 Kehyskoot ja tehoalueet Tässä käyttöohjeessa käytettyjen kehyskokojen ohjearvot määritetään kohdassa Taulukko 1.2. Kehyskoko (kw) Volttia A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C n/a n/a Taulukko 1.2 Kehyskoot ja tehoalueet MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki 710 Asennus 2 Asennus Asennuspaikan tarkistuslista Taajuusmuuttajan jäähdytys tapahtuu ilmankierrolla. Tarkkaile toiminnan optimoimiseksi ympäristön ilman lämpötilaa koskevia rajoituksia Varmista, että asennuspaikalla on riittävän vahva tuki taajuusmuuttajan asentamiseen Pidä taajuusmuuttajan sisäosa vapaana pölystä ja liasta. Varmista, että komponentit pysyvät mahdollisimman puhtaina. Varmista rakennusalueilla suojapeitteet. Valinnaiset IP55 (NEMA 12)- tai IP66 (NEMA 4) -standardin mukaiset koteloinnit voivat olla tarpeen. Pidä käyttöohje, piirrokset ja kaaviot käden ulottuvilla tarkkojen asennus- ja käyttöohjeiden saamiseksi tarvittaessa. On tärkeää, että käyttöohje on laitteen käyttäjien saatavilla. Sijoita laite mahdollisimman lähelle moottoria. Moottorikaapelien on oltava mahdollisimman lyhyet. Tarkista moottorin ominaisuuksista todelliset toleranssit. Älä käytä yli 300 metrin pituisia suojaamattomia moottorin johtimia 150 metrin pituista suojattua kaapelia. 2.3 Fyysinen asennus Jäähdytys Asenna jäähdyttävän ilmavirran saamiseksi laite lujalle ja tasaiselle pinnalle tai lisävarusteena saatavan taustalevyn varaan (katso Asennustapa) Laitteen ylä- ja alapuolella on oltava tuuletusväli. Yleensä tarvitaan mm (4-10 tuumaa). Katso kohdasta Kuva 2.1 välivaatimukset Virheellinen asennus voi aiheuttaa ylikuumenemista ja heikentää suorituskykyä Redusointi lämpötilojen vuoksi on huomioitava, kun lämpötila on 40 C (104 F) - 50 C (122 F) ja korkeus 1000 m (3300 ft) merenpinnan yläpuolella. Lisätietoja on laitteen Suunnitteluoppaassa. a 130BA Taajuusmustajan ja moottorin asennusta edeltävä tarkistuslista Vertaa laitteen mallinumeroa tyyppikilvessä tilattuun malliin varmistaaksesi, että kyseessä on oikea laite. Varmista, että kaikkien seuraavien nimellisjännite on sama: Verkkovirta (teho) Taajuusmuuttaja Moottori Varmista, että taajuusmuuttajan ulostulon nimellisvirta on yhtä suuri tai suurempi kuin moottorin virta täydellä kuormituksella, jotta moottorin suorituskyky saataisiin pidettyä mahdollisimman hyvänä Moottorin koon ja taajuusmuuttajan tehon on vastattava toisiaan asianmukaisen ylikuormitussuojan takaamiseksi Jos taajuusmuuttajan nimellisteho on pienempi kuin moottorin, täyttä moottorilähtöä ei voida saavuttaa b Kuva 2.1 Ilmavälit jäähdytykseen ylä- ja alapuolella Kotelointi A2 A3 A4 A5 B1 B2 a/b (mm) a/b (") Kotelointi B3 B4 C1 C2 C3 C4 a/b (mm) a/b (") Taulukko 2.1 Minimi-ilmavälivaatimukset 8 MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki11 Asennus Nostaminen Tarkista laitteen paino turvallisen nostotavan määrittämistä varten. Varmista, että nostolaite on tehtävään sopiva Varaa tehtävään tarvittaessa nostolaite, nosturi tai haarukkatrukki, jonka nimellisteho riittää laitteen siirtämiseen Käytä nostamiseen laitteen nostorenkaita, jos sellaiset on olemassa Asennustapa Asenna laite pystyasentoon Taajuusmuuttaja mahdollistaa asennuksen vierekkäin Varmista, että asennuspaikka on tarpeeksi luja kestääkseen laitteen painon Asenna laite tukevalle ja tasaiselle pinnalle tai valinnaiselle taustalevylle jäähdyttävän ilmavirran aikaansaamiseksi (katso Kuva 2.2 ja Kuva 2.3) Virheellinen asennus voi aiheuttaa ylikuumenemista ja heikentää suorituskykyä Käytä laitteessa olevia urallisia asennusreikiä seinäkiinnitykseen, jos mahdollista Kuva 2.3 Asianmukainen asennus kiskoilla 130BA A130BA HUOMAUTUS! Taustalevy tarvitaan, jos laite asennetaan kiskoille Kiristysmomentit Katso kohdasta Liitäntöjen kiristysmomentit asianmukaiset tekniset tiedot kiristämistä varten. 2 2 Kuva 2.2 Asianmukainen asennus taustalevyllä A Tuote A on taustalevy, joka tulee asentaa asianmukaisesti, jotta laitteen jäähdytykseen saadaan tarvittava ilmavirta. MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki 912 Asennus Sähköasennus Tämä jakso sisältää tarkat ohjeet taajuusmuuttajan kytkemiseen. Siinä selostetaan seuraavat tehtävät. Moottorin liittäminen taajuusmuuttajan lähtöliittimiin Verkon vaihtovirran kytkeminen taajuusmuuttajan tuloliittimiin Ohjaus- ja sarjaliikennekaapelien kytkentä Kun virta on kytketty, tulon jamoottorin tehon tarkistaminen; ohjausliitinten ohjelmointi aiottuja toimintoja varten Kuva 2.4 näyttää perussähköliitännän. Kuva 2.4 Peruskytkentäkaavio * Liitin 37 on optio 10 MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki13 Asennus 2 130BB L1 L2 L3 PE U V W PE 8 7 Kuva 2.5 Tyypillinen sähkökytkentä 1 PLC 6 Min. 200mm (7.9in) between control cables, motor and mains 2 Taajuusmuuttaja 7 Moottori, 3-vaiheinen ja PE 3 Lähtökontaktori (yleensä ei suositella) 8 Verkkovirta, 3-vaiheinen ja vahvistettu PE 4 Maakisko (maadoitus) (PE) 9 Ohjauskaapelit 5 Kaapelin eristys (kuorittu) 10 Tasaus väh. 16 mm 2 (0,025") MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki 1114 Asennus Vaatimukset VAROITUS LAITERISKI! Pyörivät akselit ja sähkölaitteet voivat olla vaarallisia. Kaikki sähkötyöt on tehtävä kansallisten ja paikallisten sähkömääräysten mukaisesti. Suosittelemme ehdottomasti, että asennus, käynnistys ja huolto annetaan ainoastaan koulutetun ja pätevän henkilöstön tehtäviksi. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. HUOMIO KAAPELIEN ERISTYS! Kuljeta tulopuolen virtakaapelit, moottorin kytkentäkaapelit ja ohjauskaapelit kolmessa erillisessä metallisessa kaapeliputkessa tai käytä erillistä suojattua kaapelia suuritaajuuksisessa äänieristyksessä. Jos tehoa, moottoria ja ohjauskytkentöjä ei eroteta toisistaan, tuloksena voi olla optimaalista heikompi taajuusmuuttajan ja siihen liitettyjen laitteiden toiminta. Stop Start Speed Control Line Power Separate Conduit Kuva 2.6 Asianmukainen sähköasennus putken avulla Motor 130BB Noudata turvallisuutesi vuoksi seuraavia vaatimuksia. Elektroninen säätölaitteisto on yhteydessä vaaralliseen verkkojännitteeseen. Sähköstä johtuvilta vaaroilta suojautumiseksi on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta kytkettäessä laitteeseen virtaa. Kuljeta moottorikaapelit useista taajuusmuuttajista erikseen. Yhdessä kuljetetuista moottorin lähtökaapeleista indusoitunut jännite voi ladata laitteiston kondensaattoreita silloinkin, kun laitteistosta on katkaistu virta ja se on lukittu. Ylikuormitus ja laitteiston suojaus Elektronisesti aktivoitava toiminto taajuusmuuttajan sisällä takaa ylikuormitussuojan moottorille. Ylikuormitus laskee lisäyksen määrän aktivoidakseen laukaisutoiminnon (ohjainlähdön pysäytyksen). Mitä suurempi ottovirta, sitä nopeampi laukaisuvaste. Ylikuormitus takaa luokan 20 moottorin suojauksen. Katso kohdasta 8 Varoitukset ja hälytykset lisätietoja laukaisutoiminnosta. Koska moottorin johdoissa on suuri taajuusvirta, on tärkeää, että verkkovirran kytkentä, moottorin teho ja ohjaus kuljetetaan erikseen. Käytä metallista putkea tai erikseen suojattua johdinta. Jos tehoa, moottoria ja ohjauskytkentöjä ei eroteta toisistaan, tuloksena voi olla laitteiden optimaalista heikompi toiminta. Katso Kuva 2.6. L1 L2 L3 GND Kaikissa taajuusmuuttajissa on oltava oikosulku- ja ylivirtasuojaus. Tähän suojaukseen tarvitaan tulopuolelle sulakkeet, katso Kuva 2.7. Jos sulakkeita ei ole asennettu tehtaalla, asentajan on toimitettava ne osana asennusta. Katso sulakkeiden suurimmat nimellistehot kohdasta 10.3 Sulakepöydät. Fuses Kuva 2.7 Taajuusmuuttajan sulakkeet L1 L2 L Vaijerityyppi ja nimellistehot Kaikkien kaapelointien on oltava poikkipinta-alaa ja ympäristön lämpötilaa koskevien paikallisten ja kansallisten vaatimusten mukaisia. Danfoss suosittelee kaikkien teholiitäntöjen tekemistä kuparijohtimella, jonka nimellislämpötila on vähintään 75 C. 130BB MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki15 Asennus Katso kohdasta 10.1 Tehosta riippuvat tekniset tiedot suositeltavat johdinkoot Maadoitusvaatimukset VAROITUS MAADOITUKSEEN LIITTYVÄ VAARA! Käyttäjän turvallisuuden vuoksi on tärkeää maadoittaa taajuusmuuttaja asianmukaisesti kansallisten ja paikallisten sähkömääräysten sekä näihin ohjeisiin sisältyvien ohjeiden mukaisesti. Vuotovirrat ovat suurempia kuin 3,5 ma. Ellei taajuusmuuttajaa maadoiteta kunnolla, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen. HUOMAUTUS! Käyttäjä tai valtuutettu sähköasentaja vastaa siitä, että laite on maadoitettu oikein kansallisten ja paikallisten sähkömääräysten ja standardien mukaisesti. Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia määräyksiä sähkölaitteiden asianmukaisesta maadoittamisesta Laitteet, joiden maavirta on yli 3,5 ma, vaativat asianmukaisen suojamaadoituksen, katso jakso Vuotovirta (>3,5mA) jäljempänä. Erillinenmaadoitusjohdin vaaditaan syöttöteholle, moottorin teholle ja ohjauskaapeleille Varmista asianmukaiset maaliitännät käyttämällä laitteen mukana tulleita puristimia Älä maadoita taajuusmuuttajaa liittämällä sitä toiseen ketjutustyyliin Käytä mahdollisimman lyhyitä maajohtimia. Suosittelemme monikuituisen johtimen käyttöä sähköisen kohinan vähentämiseksi Noudata moottorin valmistajan kytkentävaatimuksia Vuotovirta (>3,5 ma) Noudata kansallisia ja paikallisia sääntöjä sellaisten laitteiden maadoittamisesta, joissa vuotovirta > 3,5 ma. Taajuusmuuttajateknologia sisältää suuritaajuuskytkennän suurella teholla. Tästä syntyy vuotovirta maaliitäntään. Vikavirta taajuusmuuttajan lähtöteholiittimissä saattaa sisältää tasavirtakomponentin, joka voi ladata suodattimen kondensaattoreita ja aiheuttaa transientin maavirran. Maavuodon virta riippuu erilaisista järjestelmän konfiguraatioista, joita ovat RFI-suodatus, suojatut moottorikaapelit ja taajuusmuuttajan teho. EN/IEC (sähkökäyttöisten järjestelmien tuotestandardi) edellyttää erityistä huolellisuutta, jos vuotovirta ylittää 3,5 ma. Maadoitusta on vahvistettava jollakin seuraavista tavoista: Vähintään 10 mm 2 maadoitusjohtimella Kaksi erillistä maadoitusjohdinta, jotka molemmat ovat mitoitussääntöjen mukaisia Katso lisätietoja standardeista EN/IEC ja EN Vikavirtareleiden käyttö Vikavirtareleitä käytettäessä, joita kutsutaan myös vikavirtakatkaisijoiksi, tulee noudattaa seuraavia ohjeita: Käytä ainoastaan B-tyypin vikavirtareleitä, joilla pystyy tunnistamaan vaihto- ja tasavirtoja Käytä vikavirtareleitä, joissa on syöksyvirran viive, joka estää transienteista maavirroista johtuvia vikoja Mitoita vikavirtareleet järjestelmän konfiguroinnin ja ympäristötekijöiden mukaan Maadoitus suojatun kaapelin avulla Toimitukseen sisältyvät maadoitusliittimet moottorin kytkentöjä varten (katso Kuva 2.8). Kuva 2.8 Maadoitus suojatulla kaapelilla 99 L1 L2 L DC BR- B U V W M A I N S MOTOR Maadoitus kaapeliputken avulla RELAY 1 RELAY 2 - LC - HUOMIO MAADOITUKSEEN LIITTYVÄ VAARA! Älä käytä taajuusmuuttajaan kytkettyä kaapeliputkea kunnollisen maadoituksen tilalla. Vuotovirrat ovat suurempia kuin 3,5 ma. Puutteellinen maadoitus voi johtaa loukkaantumiseen tai sähköisiin oikosulkuihin. Laitteen mukana toimitetaan erilliset maadoitusliittimet (katso Kuva 2.9). 130BA MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki 1316 Asennus 2 91 L L2 93 L3 96 U V 99 W DC+ DC- 91 R- 9 R+ 130BB Maadoita kaapeli annettujen maadoitusohjeiden mukaan Kytke liittimiin momentti kohdassa Liitäntöjen kiristysmomentit annettujen ohjeiden mukaisesti Noudata moottorin valmistajan kytkentävaatimuksia Seuraavat kolme piirrosta esittävät perustaajuusmuuttajien verkkovirtatuloa, moottoria ja maadoitusta. Todelliset konfiguraatiot vaihtelevat laitetyyppien ja laiteoptioiden mukaan. L1 L2 L M A I N S 130BA Kuva 2.9 Maadoitus kaapeliputken avulla RELAY 1 RELAY 2 +DC BR- B 99 MOTOR U V W 1. Käytä johtimenkuorijaa eristyksen poistamiseen kunnollisen maadoituksen varmistamiseksi. - LC - 2. Kiinnitä maadoitusliitin johtimen kuorittuun osaan mukana tulleilla ruuveilla. 3. Kiinnitä maadoitusjohdin mukana tulleeseen maadoitusliittimeen Moottorin kytkentä Kuva 2.10 A-kehyskokojen moottori-, verkkovirta- ja maakytkentä VAROITUS INDUSOITUNUT JÄNNITE! Kuljeta ulostulopuolen moottorikaapelit useista taajuusmuuttajista erikseen. Yhdessä kuljetetuista moottorin lähtökaapeleista indusoitunut jännite voi ladata laitteiston kondensaattoreita silloinkin, kun laitteistosta on katkaistu virta ja se on lukittu. Jos moottorin lähtökaapeleita ei kuljeteta erikseen, seurauksena voi olla kuolema tai vakava loukkaantuminen. 91 L L2 93 L3 96 U V 98 W 88 DC- 89 DC+ 81 R- 8 R+ 130BA Katso suurimmat johdinkoot kohdasta 10.1 Tehosta riippuvat tekniset tiedot Noudata kaapelikokoja koskevia paikallisia ja kansallisia sähkömääräyksiä. Moottorikytkentöjen talttaukset tai käyttöpaneelit toimitetaan vähintään IP21- tai NEMA1/12- standardien mukaisina. Älä asenna tehokertoimen korjauskondensaattoreita taajuusmuuttajan ja moottorin välille Älä kytke käynnistys- tai navainvaihtolaitetta taajuusmuuttajan ja moottorin välille Kytke moottorin 3-vaihejohtimet liittimiin 96 (U), 97 (V) ja 98 (W). Kuva 2.11 B-kehyskokojen ja suurempien moottori-, verkkovirtaja maadoituskytkentä suojatun kaapelin avulla 14 MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki17 Asennus 91 L L2 93 L3 96 U V 99 W DC+ DC- 91 R- 9 R+ 130BB Maadoita kaapeli kohdassa Maadoitusvaatimukset annettujen maadoitusohjeiden mukaan Kaikkia taajuusmuuttajia voi käyttää eristetyllä tulolähteellä tai maadoitusohjearvon mukaisilla voimalinjoilla. Jos syöttövirta tulee erotetusta verkkovirtalähteestä (ATK-verkosta tai kelluvasta kolmiokytkennästä) tai TT/TN-S-verkosta, jossa on maadoitetu haara (maadoitettu kolmiokytkentä), valitse kohdan RFI-suod. asetukseksi OFF. Off-asennossa kotelon ja välipiirin väliset sisäiset RFI-suodatinkondensaattorit eristetään välipiirin vahingoittumisen estämiseksi ja maakapasitanssin vähentämiseksi standardin IEC mukaisesti Ohjauskaapelit Kuva 2.12 B-kehyskokojen ja suurempien moottori-, verkkovirtaja maadoituskytkentä kaapelijohdon avulla Verkon vaihtovirtakytkentä Johdinten koko taajuusmuuttajan tulovirran mukaan. Katso johdinten maksimikoko kohdasta 10.1 Tehosta riippuvat tekniset tiedot. Noudata kaapelikokoja koskevia paikallisia ja kansallisia sähkömääräyksiä. Kytke 3-vaiheinen vaihtovirtatulon virtakytkentä liittimiin L1, L2 ja L3 (katso Kuva 2.13). Laitteiston konfiguraatiosta riippuen tulovirta kytketään verkkovirran tuloliittimiin tai tulon erotukseen. Eristä ohjauskaapelit taajuusmuuttajan suurtehokomponenteista. Jos taajuusmuuttaja on kytketty termistoriin PELVeristystä varten, optiona saatavat termistorin ohjauskaapelit on vahvistettava/eristettävä kaksinkertaisesti. 24 VDC syöttöjännite on suositeltava Käyttö Irrota käytön suojapelti ruuviavaimella. Katso Kuva Tai irrota etusuojus avaamalla kiinnitysruuvit. Katso Kuva BT BT L 1 L 2 L Kuva 2.14 Ohjauskaapelien käyttömahdollisuus A2-, A3-, B3-, B4-, C3- ja C4-koteloinneille Kuva 2.13 Kytkeminen verkon vaihtovirtaan MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki 1518 Asennus 2 130BT Ohjausliitintyypit Kuva 2.19 näyttää irrotettavat taajuusmuuttajaliittimet. Liitintoiminnoista ja oletusasetuksista esitetään yhteenveto kohdassa Taulukko BA Kuva 2.15 Ohjauskaapelien käyttömahdollisuus A4-, A5-, B1-, B2-, C1- ja C2-koteloinneille Katso Taulukko 2.2 ennen kansien kiristämistä. Kehys IP20 IP21 IP55 IP66 A4/A B1 - * B2 - * C1 - * C2 - * * Ei kiristettäviä ruuveja - Ei ole olemassa Taulukko 2.2 Kiristysmomentit kansille (Nm) 2 Kuva 2.16 Ohjausliitinten paikat Liitännässä 1 on neljä ohjelmoitavaa digitaalista tuloa liitintä, kaksi ylimääräistä digitaaliliitintä, jotka voidaan ohjelmoida joko tuloiksi tai lähdöiksi, 24 V:n tasavirtaliittimen syöttöjännite sekä yhteinen optioasiakkaalle, johon tulee 24 V:n tasajännite. Liitännän 2 liittimet (+)68 ja (-)69 on tarkoitettu RS-485-sarjaliikennekytkentään. Liitännässä 3 on kaksi analogista tuloa, yksi analogialähtö, 10 V:n tasavirtasyöttöjännite sekä yhteiset tuloille ja lähdöille Liitäntä 4 on USB-portti käytettäväksi MCT-10 asennusohjelmisto-ohjelmiston kanssa. Lisäksi laitteeseen kuuluu kaksi Form C - relelähtöä, jotka ovat eri paikoissa ohjaimen konfiguraatiosta ja koosta riippuen Joissakin laitteen mukana tilattavissa optioissa voi olla lisäliittimiä. Katso laiteoption mukana tullutta käyttöohjetta. Katso liitinten nimellistehotietoja luvusta 10.2 Yleiset tekniset tiedot MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki19 Asennus Liitin Liitinten kuvaus Digitaaliset tulot/lähdöt Oletus Parametri asetus Kuvaus [8] Käynnistys [0] Ei toimintoa [0] Ei toimintoa [0] Ei toimintoa [2] Rullaus, käänt [14] RYÖMINTÄ 12, V DC 24 V DC -verkkojännite. Suurin lähtövirta on yhteensä 200 ma kaikissa 24 V:n kuormissa. Sopii käytettäväksi digitaalituloissa ja ulkoisissa antureissa. Digitaalitulot. Voidaan valita joko digitaalitulolle tai - lähdölle. Oletusasetuksena on tulo Safe Torque Off (STO), vahinkokäynnistyksen esto Analogiset tulot/lähdöt 20 - Yhteinen digitaalituloille ja 0 V:n potentiaalille 24 V:n syöttöön. (optio) Turvallinen tulo. Käytetään STOtoimintoon Nopeus 0 - yläraja 39 - Yhteinen analogialähdölle Ohjelmoitava analogialähtö. Analoginen signaali on 0-20 ma tai 4-20 ma, kun maksimivastus on 500Ω V DC 10 V DC analoginen syöttöjännite. 15 ma:n maksimi yleisestä käytössä potentiometrillä tai termistorilla Ohjearvo Analoginen tulo Takaisinkytkentä Valittavissa jännitteelle tai virralle. Katkaisimet A53 ja A54, valitse ma tai V Yhteinen analogisille Sarjaliikenne tuloille Liitin Liitinten kuvaus Digitaaliset tulot/lähdöt Oletus Parametri asetus Kuvaus 61 - Integroitu RC-suodatin kaapelisuojaulle. VAIN suojauksen kytkemiseen EMCongelmien yhteydessä. 68 (+) 8-3 RS-485-liittymä. 69 (-) 8-3 Releet Liitännän resistanssille on varattu ohjauskortin katkaisin. 01, 02, [0] [0] Hälytys Form C -relelähtö. 04, 05, [1] [0] Käy Taulukko 2.3 Liitinten kuvaus Käytettävissä vaihtotai tasajännitteellä ja resistiivisillä tai induktiivisilla kuormilla Kytkennät ohjausliittimiin Ohjausliitinten liitännät voidaan irrottaa taajuusmuuttajasta asennuksen helpottamiseksi, kuten kohdassa Kuva Kuva 2.17 Ohjausliitinten irrottaminen 1. Avaa kontakti viemällä pieni ruuviavain kontaktin ylä- tai alapuolella olevaan uraan kuten seuraavassa kuvassa. 2. Vie paljaaksi kuorittu ohjausjohdin kontaktiin. 3. Poista ruuviavain kiinnittääksesi ohjausjohtimen kontaktiin. 4. Varmista, että kontakti on tukeva eikä irrallaan. Löysistä ohjauskaapeleista voi aiheutua laitevikoja tai optimaalista heikompaa toimintaa. Katso ohjausliitinten kytkentöjen koot kohdasta 10.1 Tehosta riippuvat tekniset tiedot. Katso tyypilliset ohjauskaapeliliitännät kohdasta 6 Sovellusten asetusesimerkkejä. 130BT MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki 1720 Asennus mm 2 130BA reissa. Katso kohdasta Taulukko 2.3 liittimet ja niihin liitetyt parametrit. On tärkeää varmistaa, että ohjausliitin on ohjelmoitu oikealle toiminnolle. Katso kohdasta 4 Käyttöliittymä tietoja parametrien käytöstä ja kohdasta 5 Tietoja taajuusmuuttajan ohjelmoinnista tietoja ohjelmoinnista. Liitinten oletusohjelmoinnin tarkoituksena on asettaa taajuusmuuttaja toimimaan tyypillisessä toimintatilassa. Kuva 2.18 Ohjauskaapelien kytkentä Hyppyjohdinliittimet 12 ja Suojattujen ohjauskaapeleiden käyttö Oikeus suojaus Ensisijainen menetelmä useimmissa tapauksissa on varmistaa ohjaus- ja sarjaliikennekaapelit suojauspuristimilla molemmissa päissä parhaan mahdollisen suuritaajuisen kaapelikontaktin varmistamiseksi. PLC PE PE FC 130BB /60 Hz:n hurinasilmukat Jos käytetään erittäin pitkiä ohjauskaapeleita, saattaa esiintyä hurinasilmukoita. Kytke hurinasilmukoiden eliminoimiseksi suojauksen toinen pää maadoitukseen 100 nf:n kondensaattorilla (lyhyet kytkentäjohtimet). PLC PE 100nF PE FC 130BB Vältä EMC-kohinaa sarjaliikenteessä Pienitaajuinen kohina taajuusmuuttajien välillä voidaan eliminoida kytkemällä suojauksen toinen pää liittimeen 61. Tämä liitin on kytketty maadoitukseen sisäisellä RC-piirillä. Käytä kierrettyjä parikaapeleita häiriöiden vaimentamiseksi johtimien välillä (PE) FC PE FC 130BB Ohjausliittimen toiminnot Taajuusmuuttajan toimintoja ohjataan vastaanottamalla ohjauksen tulosignaaleja. Jokainen liitin on ohjelmoitava toiminnolle, jota se tukee kyseiseen liittimeen liittyvissä paramet- Liittimen 12 (tai 13) ja liittimen 27 välillä voidaan tarvita hyppyjohdin, jotta taajuusmuuttaja toimisi käytettäessä tehtaan oletusohjelmointiarvoja. Digitaalinen tuloliitin 27 on suunniteltu 24 V DC ulkoisen lukituskomennon vastaanottamiseen. Monissa sovelluksissa käyttäjä kytkee ulkoisen lukituslaitteen liittimeen 27 Jos lukituslaitetta ei käytetä, kytke hyppyjohdin ohjausliittimen 12 (suositus) tai 13 ja liittimen 27 väliin. Näin saadaan sisäinen 24 V:n signaali liittimeen 27 Jos signaalia ei ole, laite ei toimi Jos tilarivillä LCP-paneelin alareunassa lukee AUTO REMOTE COASTING tai näytöllä lukee Hälytys 60 Ulkoinen lukitus, laite on käyttövalmis, mutta siitä puuttuu tulo liittimestä 27. Jos liittimeen 27 on kytketty tehtaalla asennettu lisälaite, älä poista tätä kytkentää Liitinten 53 ja 54 katkaisimet Analogisista tuloliittimistä 53 ja 54 voidaan valita joko jännitteen (0-10 V) tai virran (0/4-20 ma) tulosignaalit Katkaise teho taajuusmuuttajalle ennen katkaisimen asentojen vaihtamista Aseta katkaisimet A53 ja A54 signaalityypin valintaa varten. U tarkoittaa jännitettä, I virtaa. Katkaisimet ovat käytettävissä, kun LCP on poistettu (katso Kuva 2.19). Huomaa, että jotkin laitteelle saatavana olevat optiokortit peittävät nämä katkaisimet ja ne on irrotettava kytkentäasetusten muuttamiseksi. Katkaise laitteesta aina virta ennen optiokorttien irrottamista. Liittimen 53 oletus on nopeuden ohjearvon signaali avoimessa piirissä, joka on määritetty kohdassa Liitin 53 kytkentäasetus 18 MG.11.AE.20 - VLT on rekisteröity Danfoss-tavaramerkki Näytä lisää
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Käyttöopas. VLT AutomationDrive FC 300
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Käyttöopas VLT AutomationDrive FC 300 Turvallisuus Turvallisuus Turvallisuus Jännite (V) Minimiodotusaika (minuuttia) VAROITUS SUURI JÄNNITE! Taajuusmuuttajissa esiintyy suuria Lisätiedot PumpDrive R (KSB202) Asennus- / käyttöopas
Moottorin riippumaton taajuusmuuttaja keskipakopumppujen PumpDrive R (KSB202) Tehoalue 0,25-90 kw 4073.8/02-FI Asennus- / käyttöopas KSB Aktiengesellschaft 130R0541 MG21H220 *MG21H220* KSB202 KSB202 HUOMAUTUS! Lisätiedot VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita
VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä Lisätiedot 6 Taajuusmuuttajan käyttö
6 Taajuusmuuttajan käyttö 6.1.1 Kolme käyttötapaa Taajuusmuuttajaa voidaan käyttää kolmella eri tavalla: 1. Graafinen paikallisohjauspaneeli (GLCP), katso 5.1.2 2. Numeerinen paikallisohjauspaneeli (NLCP), Lisätiedot Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön
Danfoss Vinkkejä Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön 1 Vinkkejä Danfoss VLT taajuusmuuttajien käyttöön... 2 1.1 Pikanäppäimet... 2 1.2 Helppokäyttö toiminnot... 3 1.3 Q1 Oma valikon käyttö... Lisätiedot Taajuusmuuttaja FC101 (pikaopas)
Tilausnumero C - Sisällysluettelo Sivu Turvaohjeet...1 IT-verkko 3x230VAC...2 Liitännät...2 Ohjauspaneeli LCP...3 Käsikäyttö...3 Pyörimissuunnan vaihto...3 Lisätietoa...3 Kytkentäkaavio...4 Peruskonfiguraatio...5 Lisätiedot IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250
-E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200 Lisätiedot PR 3100 -SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ
PR 3100 SARJA ASENNUS JA KYTKENTÄ 3100V105 3114V101 FIN Yksiköitä voi syöttää 24 VDC ± 30 % jännitteellä suoraan johdottamalla tai johdottamalla maks. 130 yksikköä rinnakkain toisiinsa. 3405tehonliitäntäyksikkö Lisätiedot VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V)
VLT 6000 HVAC vakiopaineen säädössä ja paine-erosäädössä. (MBS 3000, 0-10V) 1 VLT 6000 HVAC Sovellusesimerkki 1 - Vakiopaineen säätö vedenjakelujärjestelmässä Vesilaitoksen vedenkysyntä vaihtelee runsaasti Lisätiedot VLT HVAC Drive FC 102 Pikaohjeita
VLT HVAC Drive FC 102 Pikaohjeita 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit Main Menun alta... 3 1.3 Yli 50 Hz käyttö... 3 Lisätiedot Lisäkontaktoriyksikkö
Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää Lisätiedot ASENNUSOHJE MICROPROP DC2
VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen Lisätiedot IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT
IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin Lisätiedot Sisällysluettelo. 1. Ohjelmointi 3. 2. Parametrin kuvaus 27. VLT HVAC -taajuusmuuttajan ohjelmointiopas
VLT HVAC -taajuusmuuttajan ohjelmointiopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Ohjelmointi 3 Paikallisohjauspaneeli 3 Graafisen paikallisohjauspaneelin (GLCP) käyttö 3 Paikallisohjauspaneelin (NLCP) käyttö Lisätiedot Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje
Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio Lisätiedot Sisällysluettelo. 1. Ohjelmointi 3. 2. Parametrin kuvaus 25. 3. Parametriluettelot 259. VLT AQUA -taajuusmuuttajan ohjelmointiopas
VLT AQUA -taajuusmuuttajan ohjelmointiopas Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Ohjelmointi 3 Paikallisohjauspaneeli 3 Graafisen paikallisohjauspaneelin (GLCP) käyttö 3 Parametrin asetusten nopea siirto Lisätiedot S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö, kevät 2010
1/7 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö, kevät 2010 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä Viimeksi päivitetty 25.2.2010 / MO 2/7 Johdanto Sähköisiä Lisätiedot Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje
Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3 Lisätiedot ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360
ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje Lisätiedot MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja
MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa Lisätiedot - Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)
LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää Lisätiedot KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA
KÄYTTÖOHJE LEIF TASASUUNTAAJA Mekaaninen rakenne Tasasuuntaaja on rakennettu seinäkoteloon. Kotelon ala- ja yläosassa on tuuletusreikiä varmistaakseen hyvän jäähdytyksen luonnollisella ilmankierrolla. Lisätiedot - Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)
LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää Lisätiedot Asennus- ja huolto-ohjeen käännös
0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden Lisätiedot FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1
ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle Lisätiedot ESMART202 Teholähde ja akkulaturi
7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF Lisätiedot EL-EPM01 Energiamittari
EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli Lisätiedot Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2
Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi Lisätiedot -Motorracing Electronics WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE. WB-näyttö Käyttöohje v1.0 12/2011 1/7
WB-NÄYTTÖ KÄYTTÖOHJE 1/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. SPESIFIKAATIO...3 2. ASENNUS... 4 2.1. MEKAANINEN ASENNUS...4 2.2. SÄHKÖINEN ASENNUS...4 3. KÄYTTÖOHJE... 6 3.1. INNOVATE LC-1 OHJELMOINTI...6 Lisätiedot Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje
Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan Lisätiedot WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle
WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton Lisätiedot Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS
Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin, Lisätiedot SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin Lisätiedot Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter
Käyttöohjeet Pinta-alamittari Flex Counter System Part number Serial number Installed by Installation date Lykketronic Area Counter Standard Page 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TIETOA FLEX COUNTERISTA...3 Lisätiedot KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40
KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua. Lisätiedot Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C
Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ- 1-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun Lisätiedot Nokeval. FD100-sarja. Käyttöohje
Nokeval FD100-sarja Käyttöohje Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD100A4 and FD100A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 7 Dokumentin tiedot Soveltuvuus Lisätiedot Telecrane F24 Käyttö-ohje
1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen Lisätiedot TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT
TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET Lisätiedot Dynatel 2210E kaapelinhakulaite
Dynatel 2210E kaapelinhakulaite Syyskuu 2001 KÄYTTÖOHJE Yleistä 3M Dynatel 2210E kaapelinhakulaite koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarvittavista johdoista. Laitteella voidaan paikantaa kaapeleita Lisätiedot ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak
5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27 Lisätiedot KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN
KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon Lisätiedot Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje
Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus Lisätiedot SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet
SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM
Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa Lisätiedot FR-F740-00023 - 02160-EC
TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄSIKIRJA KIINTEISTÖAUTOMAATIOKÄYTTÖÖN FR-F740-00023 - 02160-EC PL 236, 28101 PORI Puh. (02) 5508800 Fax (02) 5508841 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi tehoelektroniikka@urhotuominen.fi Lisätiedot I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5
I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja. Lisätiedot Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille
Turvamääräykset laiteasennetuille AC-puhaltimille Laitteen tyyppi, valmistuspäivämäärä (kalenteriviikko/vuosi) ja hyväksyntämerkinnät ovat puhaltimen tyyppikilvessä. Halutessasi lisätietoja puhaltimesta, Lisätiedot Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle
Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä: Lisätiedot Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas
Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen, Lisätiedot PTS - Läppäpelti PTS. Läppäpelti
PTS Läppäpelti Ilmavirran sulkuun, säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen soveltuva säätöpelti. Kotelon vuotoluokitus: standardi EN 1751, luokka C. Kotelo ja säätöpelti ovat sinkittyä terästä. Sulkupellin Lisätiedot m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä
Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa Lisätiedot Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM
Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen Lisätiedot ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö)
ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7 ja Kosketusnäyttö) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Lisätiedot Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1
Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö Lisätiedot 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje
1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9. Lisätiedot ATS AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ -JÄRJESTELMÄ GG-ATS OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA. www.handai.fi
OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA AGGREGAATIN AUTOMAATTINEN KÄYNNISTYS- JÄRJESTELMÄ ATS -JÄRJESTELMÄ GG-ATS LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTOA www.handai.fi 3. Yleistä turvallisuudesta Lisätiedot BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje
BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen Lisätiedot GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03
GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla Lisätiedot ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6)
ERISTYSTASON VALVONTARELE MEV-7 (LC-7/6) MEV-7 on tarkoitettu suojaerotusmuuntajan jälkeisen ns. Kelluvan verkon eristystilan- ja muuntajan ylikuormituksen-valvontaan. KYTKENTÄOHJE APUJÄNNITE: Liitin N: Lisätiedot VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT
VIANETSINTÄ - MICROMAX JA VVX-MOOTTORIT SISÄLLYSLUETTELO SIVU VIANETSINTÄ MICROMAX, MICROMAX180, MICROMAX370, MICROMAX750 OHJAUSYKSIKKÖ ON LAUENNUT KIERTOVAHDIN JOHDOSTA MAGNEETTIANTURIN TARKISTUS (KOSKEE Lisätiedot 9.6 Kannettava testilaite
9.6 Kannettava testilaite Kannettavalla testilaitteella testataan ylivirtalaukaisimen, energia- ja virtamuuntimien, laukaisumagneetin F5 sekä mittausarvojen näytön oikea toiminta. 9.6.1 Ulkonäkö (1) LED Lisätiedot KYTKENTÄOHJEET. MicroMax370
KYTKENTÄOHJEET ROTAATIOLÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax370 Tarkistettu 04-12-13 1.1 F21037902FI Valmistajan seloste Valmistajan vakuutus siitä, että tuote on EMC-DIREKTIIVIN 89/336/EEG ja sen lisäysten Lisätiedot Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje
Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). Lisätiedot D700 TAAJUUSMUUTTAJA TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE
TAAJUUSMUUTTAJA D700 TAAJUUSMUUTTAJA LYHYT KÄYTTÖOHJE PUHALLINKÄYTÖILLE PUMPPUKÄYTÖILLE PID-SÄÄTÖSOVELLUTUKSILLE Peltotie 37, 28400 ULVILA Puh. 0207 463 540 Fax 0207 463 541 www.mitsubishi-taajuusmuuttajat.fi, Lisätiedot Small craft - Electric Propulsion Systems
Small craft - Electric Propulsion Systems ISO/TC 188 / SC N 1055 ABYC TE-30 ELECTRIC PROPULSION SYSTEMS American Boat and Yacht Council (ABYC) Scope Tarkoitettu AC ja DC venesähköjärjestelmille, joissa Lisätiedot Emolevyn kannen poistaminen
Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli Lisätiedot PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello
PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset Lisätiedot Etälukija PR 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. PR1000v.2
Etälukija PR 1000 Käyttäjäopas PR1000v.2 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 PR 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security Solutions Lisätiedot TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104
TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl Lisätiedot Asennusohje. Q-Safe. Versio 201502. Asiakirja 841684
Asennusohje Q-Safe Versio 201502 Asiakirja 841684 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 6 1.1. Yleistä 6 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 6 1.3. Termit 6 2. Toimituksen sisällön tarkistus 7 2.1. 841373 Koneen Lisätiedot KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3
KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja Lisätiedot 135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen
135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan Lisätiedot S-108.3020. Elektroniikan häiriökysymykset. Laboratoriotyö 1
1/8 S-108.3020 Elektroniikan häiriökysymykset Laboratoriotyö 1 Häiriöiden kytkeytyminen yhteisen impedanssin kautta lämpötilasäätimessä 13.9.2007 TJ 2/8 3/8 Johdanto Sähköisiä häiriöitä on kaikkialla ja Lisätiedot HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI
SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet, Lisätiedot Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle
Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian Lisätiedot Lataussäädin 25A MPPT näytöllä
Lataussäädin 25A MPPT näytöllä 12V 25A/300W 12V / 24V 25A/600W Käyttöohje 1 Yleistä Ohjeen kaksi MPPT lataussäädintä joissa on näyttö, on suunniteltu optimaalisen aurinkosähkön tuottamiseksi erilaisissa Lisätiedot KÄYTTÖOHJE PEL / PEL-M
V2.0.0 (05.09.2014) 1 (6) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään Lisätiedot Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI
Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus Lisätiedot MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright Lisätiedot Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25
SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10 Lisätiedot KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1
Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen Lisätiedot PIKAOHJE SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN
SCG-PUMPUN VAK-OHJAUKSEN MUUTTAMINEN KÄSISÄÄDÖLLE SCA-PUMPUKSI JA TAKAISIN -Hz valo palaa näytöllä näkyy taajuus. -A valo palaa näytöllä näkyy moottorivirta-arvo RUN valo palaa Pumppu pyörii Näyttö 4-digit Lisätiedot Sivu:1/8. Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165
Sivu:1/8 Käyttö- ja huolto-ohje Tyyppi: 2/100*1/125*165 Sivu:2/8 Sisällysluettelo: 1. Alkusanat... 3 2. Toimintakuvaus... 3 3. Turvallisuus... 3 4. Asennus... 4 5. Yleiset käyttöohjeet... 4 6. Huolto... Lisätiedot HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ
YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta, Lisätiedot Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus
Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä Lisätiedot DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT
DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT Lisätiedot Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI
Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 / Lisätiedot KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE
KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet Lisätiedot Pamemetrilista ADAP-KOOL. EKC 201 ja EKC 301
Pamemetrilista ADAP-KOOL EKC 201 ja EKC 301 RC.8A.D1.02 RC.8A.D2.02 08-1999 DANFOSS EKC201/301-SÄÄTIMiEN OHJELMOINTI Danfossin elektronista ohjauskeskusta (elektronista termostaattia) malli EKC:tä toimitetaan Lisätiedot Tyyppikoodin teksti 10. Ennen käynnistystä 13 Asentaminen 14
Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Turvallisuus 3 Turvaohjeet 3 Yleinen varoitus 4 Ennen kuin aloitat korjaustyön 4 Erikoisolosuhteet 4 Vältä tahatonta käynnistystä 6 Taajuusmuuttajan turvallinen pysäytys Lisätiedot KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE
1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti Lisätiedot EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606b F 4.3.2013
Mallit 5P-EC 20P-EC 25P-EC 3P-EC 40P-EC 50P-EC 56P-EC Vallox.09.606b F 4.3.203 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi, jotka asennetaan Lisätiedot Elektroninen ohjausyksikkö
Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute