Source: http://docplayer.fi/150279524-Suoritustasoilmoitus-tavalliset-joustavat-tai-jaykat-seinat-100-mm-tavalliset-jaykat-valipohjat-150-mm.html
Timestamp: 2019-12-10 21:10:46+00:00
Document Index: 8116330

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SUORITUSTASOILMOITUS. - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm - PDF Free Download
1 Firetect SUORITUSTASOILMOITUS CPR--grafiitti (DoP) versio 17/2 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste 2. Aiottu käyttötarkoitus Firetect -palografiitti rakenteissa olevien putki- ja kaapeliläpivientiaukkojen sulkeminen läpivientien tiivistämiseksi palon varalta seuraavien rakenteiden palonkestävyyden palauttamiseksi: - tavalliset joustavat tai jäykät seinät 100 mm - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm 3. Valmistaja KLF Building Products BV Techniekweg 11, 4207 HC Gorinchem, Alankomaat 4. Valtuutettu edustaja Firel Oy Jukolankatu 18, Hyvinkää 5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja Järjestelmä 1 varmentamisessa käytetty järjestelmä 6a. Yhdenmukaistettu standardi Ilmoitettu laitos 6b. Eurooppalainen arviointiasiakirja G Eurooppalainen tekninen arviointi - Teknisestä arvioinnista vastaava laitos SKG-IKOB Ilmoitettu laitos nro Ilmoitetut suoritustasot perusvaatimukset ominaisuudet suoritustasot BWR 1 Mekaaninen lujuus ja vakaus BWR 2 Paloturvallisuus EN palotekninen käyttäytyminen luokka F EN palonkestävyys testatun kokoonpanon mukaan; EI EI 240 käyttökohteet ks. LIITE BWR2 BWR 3 Hygienia, terveys ja ympäristö IA1, S/W3 EN 1026 ilmanläpäisevyys ei määr. G 026-3, Liite C vedenläpäisevyys ei määr. valmistajan ilmoitus (DoP) vaarallisten aineiden vapautuminen ei vapauta vaarallisia aineita BWR 4 Käyttöturvallisuus EOTA TR001 mekaaninen lujuus ja vakavuus liikkumiskestävyys kiinnittyminen ei määr. ei määr. ei määr. BWR 5 Melusuojaus EN , EN ISO äänieristys (ilmamelu) R s,w = 43 db db BWR 6 Energia, taloudellisuus ja lämmönsäilytys EN 12664, EN 12667, EN lämpöominaisuudet ei määr. EN ISO 12572, EN vesihöyrynläpäisevyys ei määr. Yleisiä näkökohtia käyttötarkoitukseen sopivuudesta G 026-2, Liite B, B.6.2 kestävyys ja käytettävyys Z 2 (sisäkäyttö) käyttöikä aiotussa käyttötarkoituksessa 10 vuotta 8. Asianmukainen tekninen asiakirja ei määr. = suoritustasoa ei ole määritetty Yksilöityjen tuotteiden suoritustasot vastaavat ilmoitettuja suoritustasoja. Tämä suoritustasoilmoitus annetaan asetuksen 305/2011 mukaisesti valmistajan vastuulla. Allekirjoittanut valmistajan puolesta Gorinchemissa C. Buikema Firetect KLF:n rekisteröimä tuotemerkki vastuuvapautuslauseke KLF Building Products
2 Firetect LIITE BWR2 CPR--grafiitti PALOTURVALLISUUS versio 17/2 käyttökohteet (FoA) Firetect -palografiitti testattu ja sertifioitu -:n mukaisesti; palonkestävyys ja kokoonpanomenetelmät seuraavissa käyttötarkoituksissa: rakenneosa 1) osastoivat seinät EN tavalliset joustavat seinät 100 mm: 50 mm:n MS-profiilit, joissa 2 sivulla väh. 2 x 12,5 mm:n kipsilevy tyyppi F + eriste: mineraalivilla 50 mm, tiheys 100 kg/m 3 - tavalliset jäykät seinät 100 mm: harkko, (kevyt)betoni tai muuraus, tiheys 650 kg/m 3 osastoivat välipohjat - tavalliset jäykät välipohjat 150 mm: EN (kevyt)betoni, tiheys 650 kg/m 3 1) vaadittava palonkestävyys edellyttää, että tukirakenne on EN :n mukaisesti luokiteltu palonkestävyys käyttökohteet: EI 30 EI 240: grafiittitiiviste EN /1366-3:n mukaisesti putki- ja kaapeliläpivientien aukot rakenneosissa: - PE/PP/PVC-putket Ø125 mm myös PA-levyssä - PP-R-putket Ø110 mm myös DLS -kaapelihyllyissä - PP-MD-putket Ø110 mm - alu-pe-x-putket Ø75 mm putkieristeellä tai ilman - PE-Xa-putket Ø32 (54) mm putkieristeellä tai ilman - metalliputket Ø219 mm teräs + kupari, myös PA-levyssä - kaapelihyllyt 600 x mm seinissä coat-back-suojausta ei tarvita x mm / 600 x mm välipohjissacoat-back-suojausta ei tarvita - kaapeliniput Ø110 mm myös kuiluseinissä kiinnikkeet ks. TDS pintakäsittely - vältettävä kosketusta veden kanssa kovettumisen aikana ks. TDS tuotetiedot Tuotteen sertifiointi suoritustasoilmoituksen mukaisesti; lisätietoja CE-merkittyjen rakennustuotteiden sertifioinnista eurooppalaisen teknisen arvioinnin avulla löytyy osoitteesta firetect.eu/certification - suoritustasoilmoitus verkossa: suoritustasoilmoitus + periaatekuvat; muut tiedot ladattavissa osoitteesta firel.fi - käyttökohdetaulukko (FoA): sopivat tuotteet palosuojatyypin mukaisesti + EI-suoritustaso + tuote-/saumatiedot: firel.fi - TDS: yleiset käyttöohjeet + tekniset tuotetiedot: firel.fi Hae päivitetyt versiot osoitteesta firel.fi; tuotekehitys ja palotestaus ovat jatkuvia prosesseja KLF:ssä. KLF:stä saat muut EI-vaatimukset ja tavallisten, epätavallisten tai monimutkaisten asennuskohteiden vaatimukset; sähköposti:
3 Eristeen -hyväksynnän mukainen minimipituus 700 mm, vahvuus 13 mm Armaflexeriste min 100* Tiivistys: Uponor komposiittiputki max 75 mm * Läpivienti valettu umpeen betonilla tai lla (kipsi, sementtipohjainen massa). * Putken seinämävahvuus 2,0-7,5 mm Tiivistys: grafiitti mm Armaflex 13 mm Uponor komposiittiputki max 75 mm max 200 max 1000 Komposiittiputki väliseinässä EI DET CoPSB1
4 Eristeen -hyväksynnän mukainen minimipituus 700 mm, vahvuus 13 mm Armaflexeriste min 100* Tiivistys: Uponor komposiittiputki max 75 mm * 25 Betoniseinä min 150mm Läpivienti valettu umpeen betonilla tai lla (kipsi, sementtipohjainen massa). * Putken seinämävahvuus 2,0-7,5 mm Tiivistys: grafiitti mm Uponor komposiittiputki max 75 mm max 200 max 1000 Komposiittiputki väliseinässä EI DET CoPSB2
5 Jos rako putken ja reiän reunan välissä on yli 30 mm käytetään Firetectin min100* Graffitipohjainen Kupariputki max 35 mm max 1, mm 25mm Armaflex-eriste mm max35,0 *Tuplakipsilevyseinä min 100mm Eristeen pituus min 700 mm. HUOM! Eriste voi katketa läpiviennin kohdalla Armaflex-eriste mm Graffitipohjainen Kupariputki max 35 mm Øreikä putki+kivivilla+ 100mm Kupariputki seinässä Armaflex-eristeellä EI CuPSB1
6 Jos rako putken ja reiän reunan välissä on yli 30 mm käytetään Firetectin min100* Graffitipohjainen Kupariputki max 35 mm max 1, mm 25mm Kivivillaeriste min 25 mm max35,0 *Tuplakipsilevyseinä min 100mm Eristeen pituus min 700 mm. HUOM! Eriste voi katketa läpiviennin kohdalla Kivivillaeriste min 25 mm Graffitipohjainen Kupariputki max 35 mm Øreikä putki+kivivilla+ 100mm Kupariputki seinässä kivivilla-eristeellä EI CuPSB2
7 Jos rako putken ja reiän reunan välissä on yli 30 mm käytetään Firetectin min100* Graffitipohjainen Kupariputki max 35 mm max 1, mm 25mm Kivivillaeriste min 50 mm max35,0 *Tuplakipsilevyseinä min 100mm Eristeen pituus min 700 mm. HUOM! Eriste voi katketa läpiviennin kohdalla Kivivillaeriste min 50 mm Graffitipohjainen Kupariputki max 35 mm Øreikä putki+kivivilla+ 100mm Kupariputki seinässä kivivilla-eristeellä EI CuPSB3
8 max 110 mm min150 Välipohja Uponor Decibel putki (PP-MD) mm 25mm Ontelon tiivistys kivivillalla tiheys min 45 kg/m3 Putkikoko Ø max 110 mm Putken seinämävahvuus 2,0-3,8 mm 2,0-3,8mm max 110 mm Max aukko Ø putki + 100mm Uponor EI 60 Decibel putki välipohjassa DePLB1
9 max 75 mm min150 Välipohja Uponor Decibel putki (PP-MD) mm 25mm Ontelon tiivistys kivivillalla tiheys min 45 kg/m3 Putkikoko Ø max 75 mm Putken seinämävahvuus 2,0-2,6 mm 2,0-2,6mm max 75 mm Max aukko Ø putki + 100mm Uponor EI 240 Decibel putki välipohjassa DePLB2
10 min100* Uponor Decibel putki (PP-MD) max 50 mm Tiivistys: *Tuplakipsilevyseinä min 100mm 2,0 mm 10-50mm Putken seinämävahvuus 2,0 mm Max aukko Ø putki mm Uponor Decibel putki väliseinässä EI DePSB1
11 10-50 min100* Uponor Decibel putki (PP-MD) max 110 mm Tiivistys: 25 *Tuplakipsilevyseinä min 100mm 2,0-3, mm Putken seinämävahvuus 2,0-3,8 mm Max aukko Ø putki mm Uponor Decibel putki väliseinässä EI DePSB2
12 Eristeen vähimmäispituus 1000 mm min150 Välipohja Ontelon tiivistys kivivillalla tiheys min 45 kg/m3 25 Teräsputki max 219 mm mm PIR-eriste mm Tiivistys: PIR-eriste mm Teräsputki max 219 mm Teräsputki PIR-eristeellä välipohjassa EI FePLB1
13 Jos rako putken ja reiän reunan välissä on yli 30 mm käytetään Firetectin min100* Graffitipohjainen Teräsputki max 219 mm max 4, mm 25mm Armaflex-eriste 13 mm max 219 *Tuplakipsilevyseinä min 100mm Eristeen pituus min 1000 mm. HUOM! Eriste voi katketa läpiviennin kohdalla Armaflex-eriste 13 mm Graffitipohjainen Teräsputki max 219 mm Øreikä putki+kivivilla+ 100mm Teräsputki seinässä Armaflex-eristeellä EI FePSB1
14 Jos rako putken ja reiän reunan välissä on yli 30 mm käytetään Firetectin min100* Graffitipohjainen Teräsputki max 219 mm max 4, mm 25mm Kivivillaeriste min 25 max 219 *Tuplakipsilevyseinä min 100mm Eristeen pituus min 700 mm. HUOM! Eriste voi katketa läpiviennin kohdalla Kivivillaeriste min 25 Graffitipohjainen Teräsputki max 219 mm Øreikä putki+kivivilla+ 100mm Teräsputki seinässä kivivillaeristeellä EI FePSB2
15 Jos rako putken ja reiän reunan välissä on yli 30 mm käytetään Firetectin min100* mm 25mm min300 Akryylipohjainen min 3mm kerros max219 *Tuplakipsilevyseinä min 100mm Akryylipohjainen 3mm Teräsputki max 219 mm maxøreikä putki+100 mm Teräsputki seinässä ilman eristettä EI FePSB3
16 min100* Graffitipohjainen Teräsputki max 219 mm max 14, mm 25mm PIR-eriste mm max 219 *Tuplakipsilevyseinä min 100mm Eristeen minimipituus 1000 mm PIR-eriste mm Graffitipohjainen Teräsputki max 219 mm Øreikä putki+eriste+ 100 mm Teräsputki seinässä PIR-eristeellä EI FePSB4
17 110mm* Massiivi- tai ontelolaattavälipohja min150 PE, PP -tai PVC -putki mm 25mm Ontelon tiivistys kivivillalla tiheys min 45 kg/m3 2,7-10,0** 15mm * Putkikoko Ø ** Materiaalit & seinämävahvuudet PE 3,4-10,0 PP 2,7-6,3 PVC 2,7-10,0 max 210mm Max aukko Ø putki + 100mm Muoviputkiläpivienti välipohjassa EI MPLB1
18 min100* Muoviputki PE, PP tai PVC max 110 mm 25 Tiivistys: *Tuplakipsilevyseinä min 100mm ,7-10,0** 10mm Putkikoko Ø ** Materiaalit & seinämävahvuudet PE 3,4-10,0 PP 2,7-6,3 PVC 2,7-10,0 max 210mm Max aukko Ø putki mm Muoviputket väliseinässä EI MPSB1
19 min100 Muoviputki PE** max 125 mm 25 Tiivistys: *Tuplakipsilevyseinä min 100mm ,9-11,4** 10mm Putkikoko Ø ** Materiaalit & seinämävahvuudet PE 3,9-11,4 max 210mm Max aukko Ø putki +100 mm Muoviputket väliseinässä EI MPSB2
20 Ontelon tiivistys kivivillalla tiheys min 45 kg/m mm Uponor PE-Xa putki suojaputkessa 25mm min 150mm Putken seinämävahvuus 2,2-4,4 mm max 32 mm (virtausputken koko) max seinämä 4,4 mm 10-50mm Uponor PE-Xa putki suojaputkessa Max aukko Ø putki mm Uponor PE-Xa putki välipohjassa EI PexPLB1
21 Tekniikka kannakoidaan maksimissaan 500 mm päähän läpiviennistä Eristeen -hyväksynnän mukainen minimipituus 1000 mm min150 Tiivistys: grafiittipohjainen Välipohja Ontelon tiivistys kivivillalla tiheys min 45 kg/m3 25 Uponor PE-Xa putki suojaputkessa mm Uponor foam 10 mm max 16 mm (virtausputken koko) * Putken seinämävahvuus 2,2-2,5 Tiivistys: grafiittipohjainen Uponor foam 10 mm Uponor PE-Xa putki suojaputkessa Max aukko Ø putki mm Uponor PE-Xa putki välipohjassa EI PexPLB2
22 Tekniikka kannakoidaan maksimissaan 500 mm päähän läpiviennistä Eristeen -hyväksynnän mukainen minimipituus 1000 mm min150 Tiivistys: grafiittipohjainen Välipohja Ontelon tiivistys kivivillalla tiheys min 45 kg/m3 25 Uponor PE-Xa putki suojaputkessa Uponor foam mm mm max 32 mm (virtausputken koko) * Putken seinämävahvuus 2,2-4,4 Tiivistys: grafiittipohjainen Uponor foam mm Uponor PE-Xa putki suojaputkessa Max aukko Ø putki mm Uponor PE-Xa putki välipohjassa EI PexPLB3
23 min 100* 25mm 10-50mm *Tuplakipsilevyseinä min 100mm max 32 mm Uponor PE-Xa putki suojaputkessa Putken seinämävahvuus 2,2-4,4 mm Tiivistys: grafiittipohjainen Uponor PE-Xa putki suojaputkessa Max aukko Ø putki mm Uponor PE-Xa putki väliseinässä EI PexPSB1
24 min100* Graffitipohjainen mm 25mm Uponor PE-Xa putki suojaputkessa Uponor foam mm max 32 mm *Tuplakipsilevyseinä min 100mm Putken seinämävahvuus 2,2-4,4 mm Uponor foam mm Eristeen pituus min 1000 mm Uponor PE-Xa putki suojaputkessa Graffitipohjainen Øreikä putki+eriste+ 100mm Uponor PE-Xa putki väliseinässä EI PexPSB2
25 min100* Graffitipohjainen mm 25mm Uponor PE-Xa putki suojaputkessa Uponor foam 10 mm max 16 mm *Tuplakipsilevyseinä min 100mm Putken seinämävahvuus 2,2-2,5 mm Uponor foam 10 mm Eristeen pituus min 1000 mm Uponor PE-Xa putki suojaputkessa Graffitipohjainen Øreikä putki+eriste+ 100mm Uponor PE-Xa putki väliseinässä EI PexPSB3
26 Eristeen vähimmäispituus 1000 mm, eriste voi katketa läpiviennin kohdalla min150 Välipohja Ontelon tiivistys kivivillalla tiheys min 45 kg/m3 25 Teräsputki max 219 mm tai kupariputki max 22 mm mm Armaflex mm tai kivivillaeriste min 25 mm Tiivistys: Armaflex mm tai kivivillaeriste min 25 mm Teräsputki max 219 mm tai kupariputki max 22 mm Metalliputki välipohjassa EI PLB1
27 max 110 mm min150 Välipohja PP-R muoviputki SININEN mm 40mm Ontelon tiivistys kivivillalla tiheys min 45 kg/m3 Putkikoko Ø max 110 mm Putken seinämävahvuus 3,7-10,0mm 3,7-10,0mm max 110 mm Max aukko Ø putki + 100mm PP-R SININEN muoviputki välipohjassa EI PprPLB1
28 max 75 mm min150 Välipohja PP-R muoviputki SININEN mm 40mm Ontelon tiivistys kivivillalla tiheys min 45 kg/m3 Putkikoko Ø max 75 mm Putken seinämävahvuus 3,7-6,8mm 3,7-6,8 mm max 110 mm Max aukko Ø putki + 100mm PP-R SININEN muoviputki välipohjassa EI PprPLB2
29 max 110 mm min150 Välipohja PP-R muoviputki VIHREÄ mm 40mm Ontelon tiivistys kivivillalla tiheys min 45 kg/m3 Putkikoko Ø max 110 mm Putken seinämävahvuus 5,5-15,1 mm 5,5-15,1mm max 110 mm Max aukko Ø putki + 100mm PP-R EI 90 VIHREÄ muoviputki välipohjassa PprPLB3
30 max 75 mm min150 Välipohja PP-R muoviputki VIHREÄ mm 40mm Ontelon tiivistys kivivillalla tiheys min 45 kg/m3 Putkikoko Ø max 75 mm Putken seinämävahvuus 5,5-10,3 mm 5,5-10,3mm max 75 mm Max aukko Ø putki + 100mm PP-R EI 180 VIHREÄ muoviputki välipohjassa PprPLB4
31 max 40 mm min150 Välipohja PP-R muoviputki VIHREÄ mm 40mm Ontelon tiivistys kivivillalla tiheys min 45 kg/m3 Putkikoko Ø max 40 mm Putken seinämävahvuus 5,5mm 5,5mm max 40 mm Max aukko Ø putki + 100mm PP-R EI 240 VIHREÄ muoviputki välipohjassa PprPLB5
32 10-50 min100* PP-R muoviputki, SININEN max 110 mm Tiivistys: 40 *Tuplakipsilevyseinä min 100mm Putkikoko max 110 mm 3,7-10 mm 10-50mm Putken seinämävahvuus 3,7-10,0 mm Max aukko Ø putki mm PP-R SININEN muoviputki osastoivassa väliseinässä EI PprPSB1
33 10-50 min100* PP-R muoviputki, VIHREÄ max 110 mm Tiivistys: 40 *Tuplakipsilevyseinä min 100mm Putkikoko max 110 mm 5,5-15,1 mm 10-50mm Putken seinämävahvuus 5,5-15,1 mm Max aukko Ø putki mm PP-R VIHREÄ muoviputki osastoivassa väliseinässä EI PprPSB2
34 min100* PP-R muoviputki, VIHREÄ max 75 mm Tiivistys: *Tuplakipsilevyseinä min 100mm Putkikoko max 75 mm 5,5-10,3 mm 10-50mm Putken seinämävahvuus 5,5-10,3 mm Max aukko Ø putki mm PP-R VIHREÄ muoviputki osastoivassa väliseinässä EI PprPSB3
35 max 250 Jos rako tekniikan ja reiän reunan välissä on yli 30 mm käytetään Firetectin min100* max *25 mm 30 mm 25 mm max 110 *Tuplakipsilevyseinä min 100mm PA levy 50 mm tai kivivillatäyttö min 100 kg/m3 Kaapelinippu max 110mm, jossa yksittäinen kaapeli max 14 mm Yksittäinen kaapeli max 14 mm max reikäkoko halk 170 mm Kaapeliläpivienti osastoivasta seinästä EI120 SSB1
36 max 250 Jos rako tekniikan ja reiän reunan välissä on yli 30 mm käytetään Firetectin min150 max *40 mm 25 mm 40 mm max 110 PA levy 50 mm tai kivivillatäyttö min 100 kg/m3 Betoniseinä min 150mm Kaapelinippu max 100mm, jossa yksittäinen kaapeli max 20 mm Yksittäinen kaapeli max 20 mm max reikäkoko halk 170 mm Kaapeliläpivienti osastoivasta seinästä EI60 SSB2