Source: https://www.slideshare.net/LibbyAlvaVargas/rne-23407348
Timestamp: 2017-05-23 10:00:31
Document Index: 346721695

Matched Legal Cases: ['Artículo 31', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9']

RNE Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. See our User Agreement and Privacy Policy.
RNE Upcoming SlideShare
Red de distribucion by antareswilly
RNE 856 views
Libby Alva Vargas, Working
RNE 1.
NORMAS LEGALESREPUBLICA DEL PERU320500El PeruanoJueves 8 de junio de 2006Artículo 31.- En estas Habilitaciones no se exigirá apor-tes para recreación pública, debiendo cumplir con el aportede 1% para Ministerio de Educación y 1% para Otros Fines.NORMA TH.020HABILITACIONES PARA USO COMERCIALCAPITULO IGENERALIDADESArtículo 1.- Son Habilitaciones para uso Comercial,aquellas destinadas predominantemente a la edificaciónde locales donde se comercializan bienes y/o servicios yque se realizan sobre terrenos calificados con una Zonifi-cación afín o compatible.Artículo 2.- Las Habilitaciones para uso Comercial seclasifican en:a) Habilitaciones para uso de Comercio Exclusivob) Habilitaciones para uso de Comercio y otros usos.(Uso Mixto)Artículo 3.- Las Habilitaciones para uso de Comer-cial, de acuerdo a su tipo, podrán llevarse a cabo sobreterrenos ubicados en sectores de Expansión Urbana o queconstituyan islas rústicas, con sujeción a los parámetrosestablecidos en el Cuadro Resumen de Zonificación y lasdisposiciones del Plan de Desarrollo Urbano.CAPITULO IIHABILITACIONES PARA USO DE COMERCIOEXCLUSIVOArtículo 4.- Son Habilitaciones para uso de Comercioexclusivo, aquellas conformadas por lotes para fines deedificación de locales comerciales.Artículo 5.- Las habilitaciones para Comercio Exclusi-vo no están obligadas a entregar Aportes de HabilitaciónUrbana, puesto que por sus características constituyenun equipamiento urbano de la ciudad.Excepcionalmente y siempre que el Plan de Desarro-llo Urbano de la jurisdicción lo determine, podrán estable-cerse Aportes para Recreación Pública y Otros Fines.Artículo 6.- Las habilitaciones para uso de ComercioExclusivo pueden ser de dos tipos:TIPO ZONIFICACION NIVEL DE TIPO DEURBANA SERVICIO COMERCIO1 C2 - C3 VECINAL Y SECTORIAL USO DIARIO2 C5 - C7 - C9 DISTRITAL /INTERDIST. GRAN COMERCIOCE- Cin - CI METROPOL. Y REGIONAL COMERCIOESPECIALArtículo 7.- Las habilitaciones para uso de ComercioExclusivo Tipo 1 constituyen habilitaciones convenciona-les que generalmente colindan y proporcionan servicios alos sectores residenciales de la ciudad.Artículo 8.- Las habilitaciones para uso de ComercioExclusivo Tipo 2 constituyen habilitaciones que tienen granimpacto en el desarrollo urbano de la ciudad, por lo quedebe efectuarse estudios de impacto ambiental y/o vial,que determine las características que debe tener las víascircundantes.Artículo 9.- De acuerdo a las características de lasobras existirán 4 tipos diferentes de habilitación, de acuer-do a lo consignado en el siguiente cuadro:TI- CALZADAS ACERAS AGUA ENERGIA TELE-PO (PISTAS) (VEREDAS) POTABLE DESAGUE ELECTRICA FONOA CONCRETO CONCRETO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOSIMPLE DOMICI- DOMICI- DOMICI- DOMICI-LIARIA LIARIA LIARIA LIARIOB ASFALTO CONCRETO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOSIMPLE DOMICI- DOMICI DOMICI- DOMICI-LIARIA LIARIA LIARIA LIARIOC ASFALTO ASFALTO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOCON DOMICI- DOMICI- DOMICI-SARDINEL LIARIA LIARIA LIARIAD SUELO SUELO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOESTABILI- ESTABILI- DOMICI- DOMICI- DOMICI-ZADO ZADO CON LIARIA LIARIA LIARIASARDINELArtículo 10.- Las habilitaciones para uso de ComercioExclusivo Tipo 1, de acuerdo a las características urba-nas de la localidad en que se ubican podrán ser del tipo Dal A, y serán compatibles con los sectores colindantes.Artículo 11.- Las habilitaciones para uso de ComercioExclusivo Tipo 2 de acuerdo a las características urbanasde la localidad en que se ubican podrán ser del tipo B o A,debiendo ser compatible con los sectores colindantes y laintensidad de uso de vías que concluya el estudio de im-pacto ambiental y/o vial.CAPITULO IIIHABILITACIONES PARA USO COMERCIAL Y OTROSUSOS - USO MIXTOArtículo 12.- Son Habilitaciones para uso Comer-cial aquellas conformadas por lotes para fines de edifi-cación de locales comerciales y de usos compatiblescomo vivienda, vivienda-taller o industria, con sujecióna los parámetros establecidos en el Cuadro Resumende Zonificación y las disposiciones del Plan de Desa-rrollo Urbano.Artículo 13.- Las habilitaciones para uso Comercialcon otros usos - Uso Mixto pueden ser de cuatro tipos:TIPO USO MIXTO ZONIFICACION NIVEL DE RANGO DELCOMPATIBLE URBANA SERVICIO COMERCIO3 VIVIENDA C2 - C3 VECINAL Y USO DIARIOSECTORIAL4 VIVIENDA C5 - C7 - C9 DISTRITAL / GRANINTERDIST. COMERCIOCE- Cin - CI METROPOL. Y COMERCIOREGIONAL ESPECIAL5 INDUSTRIA C2 - C3 VECINAL Y USO DIARIOSECTORIAL6 INDUSTRIA C5 - C7 - C9 DISTRITAL / GRANINTERDIST. COMERCIOCE- Cin - CI METROPOL. Y COMERCIOREGIONAL ESPECIALArtículo 14.- Las habilitaciones para uso Comercialcon otros usos - Uso Mixto Tipo 3 constituyen habilitacio-nes convencionales que generalmente colindan y propor-cionan servicios a los sectores residenciales de la ciudad,además de albergar viviendas.Artículo 15.- Las habilitaciones para uso Comercialcon otros usos - Uso Mixto Tipo 4 constituyen habilitacio-nes que tienen gran impacto en el desarrollo urbano de laciudad, donde se mezcla los usos comerciales con la ac-tividad residencial de alta densidad, por lo que debe efec-tuarse estudios de impacto ambiental y/o vial.Artículo 16.- Las habilitaciones para uso Comercialcon otros usos - Uso Mixto Tipo 5 constituyen habilitacio-nes convencionales que generalmente colindan y propor-cionan servicios a los sectores residenciales de la ciudad,además de albergar industria de tipo elemental y comple-mentaria.Artículo 17.- Las habilitaciones para uso Comercialcon otros usos - Uso Mixto Tipo 6 constituyen habilitacio-nes que tienen gran impacto en el desarrollo urbano de laciudad, donde se mezcla los usos comerciales con la ac-tividad industrial de tipo elemental y complementaria, porlo que debe efectuarse estudios de impacto ambiental y/ovial.Artículo 18.- Las habilitaciones para uso Comercialcon otros usos - Uso Mixto Tipo 3 y 5, de acuerdo a lascaracterísticas urbanas de la localidad en que se ubicanpodrán ser del tipo D al A.Artículo 19.- Las habilitaciones para uso Comercialcon otros usos - Uso Mixto Tipo 4 y 6, de acuerdo a lascaracterísticas urbanas de la localidad en que se ubicanpodrán ser del tipo B al A, debiendo ser compatible conlos sectores colindantes y la intensidad de uso de víasque concluya el estudio de impacto ambiental y/o vial.Artículo 20.- Dependiendo de la clase de Habilitaciónpara uso Comercial con otros usos - Uso Mixto, deberácumplirse con efectuar aportes, para fines específicos, queson los siguientes:a) Para Recreación Pública;b) Para Otros Fines; yc) Para Parques Zonales.Artículo 21.- Los aportes de Habilitación Urbana enlos tipos 3 y 4, se harán en función de la densidad resi-dencial. Los aportes de habilitación Urbana en los tipos 5Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org 2.
El PeruanoJueves 8 de junio de 2006 320501NORMAS LEGALESREPUBLICA DEL PERUy 6, se harán de acuerdo a lo establecido para las habili-taciones para comercio exclusivo.NORMA TH.030HABILITACIONES PARA USO INDUSTRIALCAPITULO IGENERALIDADESArtículo 1.- Son Habilitaciones para uso Industrialaquellas destinadas predominantemente a la edificaciónde locales industriales y que se realizan sobre terrenoscalificados con una Zonificación afín o compatible.Artículo 2.- Las Habilitaciones para uso Industrial pue-den ser de diferentes tipos, los cuáles se establecen enfunción a tres factores concurrentes:a) Usos permisibles.b) Calidad mínima de obras.b) Modalidad de ejecución.Artículo 3.- Los usos permisibles corresponden la Zo-nificación Urbana y en consecuencia de ella se establecelas dimensiones mínimas de los Lotes a habilitar, de con-formidad con el Plan de Desarrollo Urbano.Artículo 4.- En función de los usos permisibles, lasHabilitaciones para uso Industrial pueden ser de cuatrotipos, de acuerdo al siguiente cuadro:TIPO AREA MINIMA FRENTE TIPO DEDE LOTE MINIMO INDUSTRIA1 300 M2. 10 ML. ELEMENTAL Y COMPLEMENTARIA2 1,000 M2. 20 ML. LIVIANA3 2,500 M2. 30 ML. GRAN INDUSTRIA4 (*) (*) INDUSTRIA PESADA BASICA1. Son proyectos de Habilitación Urbana que corres-ponden a una actividad industrial no molesta ni peligrosa,de apoyo a la industria de mayor escala, a ser ejecutadasen Zonas Industriales I1.Los predios calificados con Zonificación Comercial queplanteen una habilitación urbana de uso mixto deberáncumplir con los aportes correspondientes a este tipo deHabilitación Industrial2. Son proyectos de Habilitación Urbana que corres-ponden a una actividad industrial no molesta ni peligrosa,orientada al área del mercado local y la infraestructuravial urbana, a ser ejecutadas en Zonas Industriales I2.Estas habilitaciones admiten hasta 20% de lotes conlas características y uso correspondientes al Tipo 13. Son proyectos de Habilitación Urbana que corres-ponden a una actividad industrial que conforman concen-traciones con utilización de gran volumen de materia pri-ma, orientadas hacia la infraestructura vial regional, pro-ducción a gran escala, a ser ejecutadas en Zonas Indus-triales I3.Estas habilitaciones admiten hasta 20% de lotes conlas características y uso correspondientes al Tipo 2 y 10%de lotes con las características y uso correspondientes alTipo 14. (*) Son proyectos de Habilitación Urbana que co-rresponden a una actividad industrial de proceso básico agran escala, de gran dimensión económica, orientadashacia la infraestructura regional y grandes mercados, aser ejecutadas en Zonas Industriales I4.Artículo 5.- De acuerdo a su tipo, las Habilitacionespara uso Industrial deberán cumplir con el aporte de habi-litación urbana, de acuerdo al siguiente cuadro:TIPO PARQUESZONALES OTROS FINES1 1% 2%2 1% 2%3 1% 2%4 1% 2%Artículo 6.- De acuerdo a las características de lasobras, existirán 4 tipos diferentes de habilitación indus-trial, de acuerdo a lo consignado en el siguiente cuadro:TI- CALZADAS ACERAS AGUA ENERGIA TELE-PO (PISTAS) (VEREDAS) POTABLE DESAGUE ELECTRICA FONOA CONCRETO CONCRETO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOSIMPLE DOMICI- DOMICI- DOMICI- DOMICI-LIARIA LIARIA LIARIA LIARIOB ASFALTO CONCRETO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOSIMPLE DOMICI- DOMICI- DOMICI- DOMICI-LIARIA LIARIA LIARIA LIARIOC ASFALTO ASFALTO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOCON DOMICI- DOMICI- DOMICI-SARDINEL LIARIA LIARIA LIARIAD SUELO SUELO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOESTABILI- ESTABILI- DOMICI- DOMICI- DOMICI-ZADO ZADO CON LIARIA LIARIA LIARIASARDINELArtículo 7.- La calidad mínima de las obras propuestapodrá ser mejorada al momento de la ejecución de la ha-bilitación urbana, a criterio del responsable de ellas.Artículo 8.- La calidad mínima de obras en las Habili-taciones Tipo 3 y 4 será la tipo C ó superior.Artículo 9.- De acuerdo a la modalidad de ejecuciónlas Habilitaciones podrán ser calificadas como:a) Habilitaciones para uso Industrial Convencionalb) Habilitaciones Industriales con Construcción Simul-tánea.Artículo 10.- Las Habilitaciones para uso Industrial conConstrucción Simultánea, son aquellas en las que la edi-ficación de locales industriales se realiza de manera si-multánea a la ejecución de obras de habilitación urbana.Artículo 11.- Las Habilitaciones para uso Industrial po-drán proponer soluciones individuales para los serviciosde agua para uso industrial, agua potable, alcantarillado yenergía eléctrica, las que deberán contar con opinión fa-vorable de las empresas prestadoras de servicio.Artículo 12.- Las Habilitaciones para uso Industrial de-berán contar con los estudios de impacto ambiental quepermitan identificar los impactos y medidas de mitigaciónde contaminación atmosférica, sonora, manejo de resi-duos sólidos y el impacto vial que determinarán el diseñode la habilitación.Articulo 13.- La dimensión máxima de un frente demanzana será de 400 m. Con excepción de las habilita-ciones tipo 4.El ancho mínimo de las Vías Locales Secundarias seráde 16.80 m.Artículo 14.- Las Habilitaciones Industriales de nivelI-2 deberán estar aisladas de las zonas residenciales cir-cundantes mediante una Vía Local Secundaria. Las Ha-bilitaciones Industriales TIPO 3, deberán estar aisladasde los sectores no vinculados a la actividad industrial, porlo menos mediante una Vía Local que incluirá un jardínseparador de 30.00 ml. de sección mínima.Las Habilitaciones Industriales TIPO 4 deberán cum-plir con las especificaciones que determinen los Estudiosde Impacto Ambiental, de circulación y de seguridad co-rrespondientes.NORMA TH.040HABILITACIONES PARA USOS ESPECIALESCAPITULO IGENERALIDADESArtículo 1.- Constituyen Habilitaciones para Usos Es-peciales aquellos procesos de habilitación urbana queestán destinados a la edificación de locales educativos,religiosos, de salud, institucionales, deportivos, recreacio-nales y campos feriales.Artículo 2.- Las Habilitaciones para Usos Especiales,de acuerdo a su finalidad, podrán llevarse a cabo sobreterrenos ubicados en sectores de Expansión Urbana o queconstituyan islas rústicas, con sujeción a los parámetrosestablecidos en el Cuadro Resumen de Zonificación y lasdisposiciones del Plan de Desarrollo Urbano.CAPITULO IICONDICIONES GENERALES DE DISEÑOArtículo 3.- Las habilitaciones para Usos Especialesno están obligadas a entregar Aportes de Habilitación Ur-Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org 3.
NORMAS LEGALESREPUBLICA DEL PERU320502El PeruanoJueves 8 de junio de 2006bana, puesto que por sus características constituyen par-te del equipamiento urbano de la ciudad.Artículo 4.- Las habilitaciones para Usos Especialesque colindan y proporcionan servicios a los sectores resi-denciales de la ciudad constituyen habilitaciones conven-cionales.Artículo 5.- Las habilitaciones para Usos Especialesdestinadas a escenarios deportivos, locales recreativosde gran afluencia de público o campos feriales tienen granimpacto en la infraestructura vial, por lo que debe efec-tuarse estudios de impacto ambiental y/o vial.Artículo 6.- De acuerdo a la calidad mínima de lasobras existirán 4 tipos diferentes de habilitación, deacuerdo a las características consignadas en el siguien-te cuadro:TI- CALZADAS ACERAS AGUA ENERGIA TELE-PO (PISTAS) (VEREDAS) POTABLE DESAGUE ELECTRICA FONOA CONCRETO CONCRETO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOSIMPLE DOMICI- DOMICI- DOMICI- DOMICI-LIARIA LIARIA LIARIA LIARIOB ASFALTO CONCRETO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOSIMPLE DOMICI- DOMICI- DOMICI- DOMICI-LIARIA LIARIA LIARIA LIARIOC ASFALTO ASFALTO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOCON DOMICI- DOMICI- DOMICI-SARDINEL LIARIA LIARIA LIARIAD SUELO SUELO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOESTABILI- ESTABILI- DOMICI- DOMICI- DOMICI-ZADO ZADO CON LIARIA LIARIA LIARIASARDINELArtículo 7.- Las habilitaciones para Usos Especiales,de acuerdo a las características urbanas de la localidaden que se ubican podrán ser del tipo D al A, compatiblecon los sectores colindantes.Artículo 8.- Las habilitaciones para Usos Especia-les destinadas a escenarios deportivos, locales recrea-tivos de gran afluencia de público o campos feriales deacuerdo a las características urbanas de la localidaden que se ubican podrán ser del tipo C al A, compatiblecon los sectores colindantes y la intensidad de uso devías que concluya el estudio de impacto ambiental y/ovial.NORMA TH.050HABILITACIONES EN RIBERAS Y LADERASCAPITULO IGENERALIDADESArtículo 1.- Son Habilitaciones en Riberas aquellasque se realizan en terrenos colindantes a las franjas re-servadas de los ríos, playas o lagos, las cuáles se regiránpor las normas técnicas correspondientes a la naturalezade la habilitación urbana a realizarse, las disposicionescontenidas en la presente norma técnica y a las normasemitidas por los organismos competentes.Artículo 2.- Son Habilitaciones en Laderas aquellasque se realizan en terrenos con pendientes mayores a20% de pendiente, las cuáles se regirán por las normastécnicas correspondientes a la naturaleza de la habilita-ción urbana a realizarse y las disposiciones contenidasen la presente norma técnica.CAPITULO IIHABILITACIONES EN RIBERASArtículo 3.- El Ministerio de Agricultura, a través desus órganos competentes establece los límites de la fajaribereña a ser respetada como área de uso público.Artículo 4.- Las áreas ribereñas deberán vías de ac-ceso público a una distancia no mayor de 300 metros en-tre ellos.Artículo 5.- De acuerdo a las características de lasobras existirán 4 tipos diferentes de habilitación, de acuer-do a lo consignado en el siguiente cuadro:TI- CALZADAS ACERAS AGUA ENERGIA TELE-PO (PISTAS) (VEREDAS) POTABLE DESAGUE ELECTRICA FONOA CONCRETO CONCRETO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOSIMPLE DOMICI- DOMICI- DOMICI- DOMICI-LIARIA LIARIA LIARIA LIARIOB ASFALTO CONCRETO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOSIMPLE DOMICI- DOMICI- DOMICI- DOMICI-LIARIA LIARIA LIARIA LIARIOC ASFALTO ASFALTO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOCON DOMICI- DOMICI- DOMICI-SARDINEL LIARIA LIARIA LIARIAD SUELO SUELO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOESTABILI- ESTABILI- DOMICI- DOMICI- DOMICI-ZADO ZADO CON LIARIA LIARIA LIARIASARDINELArtículo 6.- Debe ejecutarse una red de desagüe ge-neral para la habilitación urbana, que se integre con lasredes públicas existentes.Podrán desarrollarse soluciones locales de abasteci-miento de agua para consumo humano, mediante la cap-tación de aguas subterráneas. Si no existiera una red pú-blica de desagüe, deberá contar con un sistema de trata-miento previo a su disposición final, quedando obligado aintegrarse a la futura red pública.En los casos de habilitaciones en riberas que constitu-yan vivienda temporal o vacacional en zonas de playapodrá otorgarse solución temporal de abastecimiento deagua para consumo humano mediante el uso de camio-nes cisterna y/o la utilización de pozos sépticos para ladisposición de desagües; debiendo considerar los proyec-tos su futura integración a la red pública.Artículo 7.- Las habilitaciones en riberas, de acuerdoa las características urbanas de la localidad en que seubican, podrán ser del tipo A al D, compatible con lossectores colindantes.CAPITULO IIIHABILITACIONES EN LADERASArtículo 8.- Las Municipalidades Provinciales fijaránlas áreas vulnerables de laderas no susceptibles de habi-litación urbana, así como las fajas de seguridad corres-pondientes a huaicos o deslizamientos.Artículo 9.- Las distancias entre vías de tránsito vehi-cular en las habilitaciones en laderas, corresponderán alplaneamiento de la habilitación urbana, debiendo tenervías de acceso públicos, a una distancia no mayor de 300metros entre ellos.Artículo 10.- De acuerdo a la calidad mínima de lasobras existirán 4 tipos diferentes de habilitación, de acuer-do a las características consignadas en el siguiente cua-dro:TI- CALZADAS ACERAS AGUA ENERGIA TELE-PO (PISTAS) (VEREDAS) POTABLE DESAGUE ELECTRICA FONOA CONCRETO CONCRETO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOSIMPLE DOMICI- DOMICI- DOMICI- DOMICI-LIARIA LIARIA LIARIA LIARIOB ASFALTO CONCRETO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOSIMPLE DOMICI- DOMICI- DOMICI- DOMICI-LIARIA LIARIA LIARIA LIARIOC ASFALTO ASFALTO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOCON DOMICI- DOMICI- DOMICI-SARDINEL LIARIA LIARIA LIARIAD SUELO SUELO CONEXIÓN CONEXIÓN PUBLICA Y PUBLICOESTABILI- ESTABILI- DOMICI- DOMICI- DOMICI-ZADO ZADO CON LIARIA LIARIA LIARIASARDINELArtículo 11.- Debe ejecutarse una red de desagüe gene-ral para la habilitación urbana a integrarse con las redespúblicas existentes. La red pública de desagüe, deberáincluir sistema de drenaje.Los lotes habilitados contarán con evacuación de desagüepor gravedad.Artículo 12.- Las vías locales contarán con vereda y ber-ma de estacionamiento en los lados que constituyan fren-te de lote. Los tramos de vías que no habiliten lotes esta-rán provistos de vereda a un lado y berma de estaciona-miento en el otro.Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org 4.
El PeruanoJueves 8 de junio de 2006 320503NORMAS LEGALESREPUBLICA DEL PERUNORMA TH.060REURBANIZACIONCAPITULO IGENERALIDADESArtículo 1.- La Reurbanización constituye el procesode recomposición de la trama urbana existente mediantela reubicación o redimensionamiento de las vías, y quepuede incluir la acumulación y nueva subdivisión de lo-tes, la demolición de edificaciones y cambios en la infra-estructura de servicios.Los casos de acumulación y/o subdivisión de lotes, queno incluyan la reubicación o redimensionamiento de vías,no constituyen procesos de reurbanización.Artículo 2.- Los proyectos de renovación urbana quese originen en la reubicación de áreas de equipamientourbano y que por sus dimensiones constituyan un proce-so de recomposición de la trama urbana existente me-diante la ubicación o redimensionamiento de las vías sesujetarán a lo establecido en la presente Norma.Artículo 3.- De conformidad con lo establecido por elReglamento de Acondicionamiento Territorial y DesarrolloUrbano, los procesos de reurbanización requieren la cons-titución de una Unidad de Gestión Urbanística y conse-cuentemente, para el planeamiento y gestión del área ur-bana comprendida dentro de este proceso, se deberá con-tar con un Plan Específico.CAPITULO IIPROCESO DE REURBANIZACIONArtículo 4.- La Municipalidad Provincial de la jurisdic-ción correspondiente, autorizará la integración inmobiliariade los predios comprendidos en el proceso de Reurbaniza-ción simultáneamente a la aprobación del Plan Específico.Artículo 5.- El proceso de Reurbanización puede in-cluir el reordenamiento de Áreas de Recreación Pública,siempre que no se reduzca su superficie, ni la calidad deobras existentes.Artículo 6.- Los procesos de Reurbanización están su-jetos a los trámites correspondientes a una Habilitación Ur-bana, bajo los parámetros que establezca el Plan Específi-co, así como autorizaciones de demolición y edificación.Artículo 7.- Los procesos de Reurbanización se suje-tan a lo establecido para las Habilitaciones Urbanas conConstrucción Simultanea y no estarán sujetos a aportesde Habilitación Urbana, adicionales a los preexistentes.Sólo los casos de Procesos de Reurbanización que seoriginen en la reubicación de áreas de equipamiento ur-bano estarán sujetos a Aportes de Habilitación Urbana.Artículo 8.- Las unidades prediales resultantes de losprocesos de Reurbanización se sujetarán a las áreas, di-mensiones y parámetros urbanísticos que se establezcanen el Plan Específico correspondiente.Artículo 9.- Se podrá realizar la recepción de obrasde habilitación urbana, quedando pendientes las obras deedificación a ser ejecutadas por el mismo promotor de lareurbanización o por un tercero.II.3. OBRAS DE SANEAMIENTONORMA OS.010CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA PARACONSUMO HUMANO1. OBJETIVOFijar las condiciones para la elaboración de los pro-yectos de captación y conducción de agua para consumohumano.2. ALCANCESEsta Norma fija los requisitos mínimos a los que de-ben sujetarse los diseños de captación y conducción deagua para consumo humano, en localidades mayores de2000 habitantes.3. FUENTEA fin de definir la o las fuentes de abastecimiento deagua para consumo humano, se deberán realizar los es-tudios que aseguren la calidad y cantidad que requiere elsistema, entre los que incluyan: identificación de fuentesalternativas, ubicación geográfica, topografía, rendimien-tos mínimos, variaciones anuales, análisis físico quími-cos, vulnerabilidad y microbiológicos y otros estudios quesean necesarios.La fuente de abastecimiento a utilizarse en forma di-recta o con obras de regulación, deberá asegurar el cau-dal máximo diario para el período de diseño.La calidad del agua de la fuente, deberá satisfacer losrequisitos establecidos en la Legislación vigente en el País.4. CAPTACIÓNEl diseño de las obras deberá garantizar como míni-mo la captación del caudal máximo diario necesario pro-tegiendo a la fuente de la contaminación.Se tendrán en cuenta las siguientes consideracionesgenerales:4.1. AGUAS SUPERFICIALESa) Las obras de toma que se ejecuten en los cursos deaguas superficiales, en lo posible no deberán modificar elflujo normal de la fuente, deben ubicarse en zonas que nocausen erosión o sedimentación y deberán estar por deba-jo de los niveles mínimos de agua en periodos de estiaje.b) Toda toma debe disponer de los elementos necesa-rios para impedir el paso de sólidos y facilitar su remo-ción, así como de un sistema de regulación y control. Elexceso de captación deberá retornar al curso original.c) La toma deberá ubicarse de tal manera que las va-riaciones de nivel no alteren el funcionamiento normal dela captación.4.2. AGUAS SUBTERRÁNEASEl uso de las aguas subterráneas se determinará me-diante un estudio a través del cual se evaluará la disponi-bilidad del recurso de agua en cantidad, calidad y oportu-nidad para el fin requerido.4.2.1. Pozos Profundosa) Los pozos deberán ser perforados previa autoriza-ción de los organismos competentes del Ministerio deAgricultura, en concordancia con la Ley General de Aguasvigente. Así mismo, concluida la construcción y equipa-miento del pozo se deberá solicitar licencia de uso de aguaal mismo organismo.b) La ubicación de los pozos y su diseño preliminarserán determinados como resultado del correspondienteestudio hidrogeológico específico a nivel de diseño deobra. En la ubicación no sólo se considerará las mejorescondiciones hidrogeológicas del acuífero sino también elsuficiente distanciamiento que debe existir con relación aotros pozos vecinos existentes y/ o proyectados para evi-tar problemas de interferencias.c) El menor diámetro del forro de los pozos deberá serpor lo menos de 8 cm mayor que el diámetro exterior delos impulsores de la bomba por instalarse.d) Durante la perforación del pozo se determinará sudiseño definitivo, sobre la base de los resultados del estu-dio de las muestras del terreno extraído durante la perfo-ración y los correspondientes registros geofísicos. El ajus-te del diseño se refiere sobre todo a la profundidad finalde la perforación, localización y longitud de los filtros.e) Los filtros serán diseñados considerando el caudalde bombeo; la granulometría y espesor de los estratos;velocidad de entrada, así como la calidad de las aguas.f) La construcción de los pozos se hará en forma talque se evite el arenamiento de ellos, y se obtenga un óp-timo rendimiento a una alta eficiencia hidráulica, lo quese conseguirá con uno o varios métodos de desarrollo.g) Todo pozo, una vez terminada su construcción, de-berá ser sometido a una prueba de rendimiento a caudalvariable durante 72 horas continuas como mínimo, conla finalidad de determinar el caudal explotable y las condi-ciones para su equipamiento. Los resultados de la prue-ba deberán ser expresados en gráficos que relacionen ladepresión con los caudales, indicándose el tiempo debombeo.h) Durante la construcción del pozo y pruebas de ren-dimiento se deberá tomar muestras de agua a fin de de-terminar su calidad y conveniencia de utilización.4.2.2. Pozos Excavadosa) Salvo el caso de pozos excavados para uso domés-tico unifamiliar, todos los demás deben perforarse previaDocumento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org 5.
NORMAS LEGALESREPUBLICA DEL PERU320504El PeruanoJueves 8 de junio de 2006autorización del Ministerio de Agricultura. Así mismo, con-cluida la construcción y equipamiento del pozo se deberásolicitar licencia de uso de agua al mismo organismo.b) El diámetro de excavación será aquel que permi-ta realizar las operaciones de excavación y revestimientodel pozo, señalándose a manera de referencia 1,50 m.c) La profundidad del pozo excavado se determinaráen base a la profundidad del nivel estático de la napa y dela máxima profundidad que técnicamente se pueda exca-var por debajo del nivel estático.d) El revestimiento del pozo excavado deberá ser conanillos ciego de concreto del tipo deslizante o fijo, hasta elnivel estático y con aberturas por debajo de él.e) En la construcción del pozo se deberá consideraruna escalera de acceso hasta el fondo para permitir lalimpieza y mantenimiento, así como para la posible pro-fundización en el futuro.f) El motor de la bomba puede estar instalado en lasuperficie del terreno o en una plataforma en el interiordel pozo, debiéndose considerar en este último caso lasmedidas de seguridad para evitar la contaminación delagua.g) Los pozos deberán contar con sellos sanitarios, ce-rrándose la boca con una tapa hermética para evitar lacontaminación del acuífero, así como accidentes perso-nales. La cubierta del pozo deberá sobresalir 0,50 m comomínimo, con relación al nivel de inundación.h) Todo pozo, una vez terminada su construcción, de-berá ser sometido a una prueba de rendimiento, paradeterminar su caudal de explotación y las característicastécnicas de su equipamiento.i) Durante la construcción del pozo y pruebas de ren-dimiento se deberá tomar muestras de agua a fin de de-terminar su calidad y conveniencia de utilización.4.2.3. Galerías Filtrantesa) Las galerías filtrantes serán diseñadas previo estu-dio, de acuerdo a la ubicación del nivel de la napa, rendi-miento del acuífero y al corte geológico obtenido median-te excavaciones de prueba.b) La tubería a emplearse deberá colocarse con jun-tas no estancas y que asegure su alineamiento.c) El área filtrante circundante a la tubería se formarácon grava seleccionada y lavada, de granulometría y es-pesor adecuado a las características del terreno y a lasperforaciones de la tubería.d) Se proveerá cámaras de inspección espaciadas con-venientemente en función del diámetro de la tubería, quepermita una operación y mantenimiento adecuado.e) La velocidad máxima en los conductos será de0,60 m/s.f) La zona de captación deberá estar adecuadamenteprotegida para evitar la contaminación de las aguas sub-terráneas.g) Durante la construcción de las galerías y pruebasde rendimiento se deberá tomar muestras de agua a finde determinar su calidad y la conveniencia de utilización.4.2.4. Manantialesa) La estructura de captación se construirá para obte-ner el máximo rendimiento del afloramiento.b) En el diseño de las estructuras de captación, debe-rán preverse válvulas, accesorios, tubería de limpieza,rebose y tapa de inspección con todas las proteccionessanitarias correspondientes.c) Al inicio de la tubería de conducción se instalará sucorrespondiente canastilla.d) La zona de captación deberá estar adecuadamenteprotegida para evitar la contaminación de las aguas.e) Deberá tener canales de drenaje en la parte supe-rior y alrededor de la captación para evitar la contamina-ción por las aguas superficiales.5. CONDUCCIÓNSe denomina obras de conducción a las estructuras yelementos que sirven para transportar el agua desde lacaptación hasta al reservorio o planta de tratamiento.La estructura deberá tener capacidad para conducir comomínimo, el caudal máximo diario.5.1. CONDUCCIÓN POR GRAVEDAD5.1.1. Canalesa) Las características y material con que se constru-yan los canales serán determinados en función al caudaly la calidad del agua.b) La velocidad del flujo no debe producir depósitos nierosiones y en ningún caso será menor de 0,60 m/sc) Los canales deberán ser diseñados y construidosteniendo en cuenta las condiciones de seguridad que ga-ranticen su funcionamiento permanente y preserven lacantidad y calidad del agua.5.1.2. Tuberíasa) Para el diseño de la conducción con tuberías se ten-drá en cuenta las condiciones topográficas, las caracte-rísticas del suelo y la climatología de la zona a fin de de-terminar el tipo y calidad de la tubería.b) La velocidad mínima no debe producir depósitos nierosiones, en ningún caso será menor de 0,60 m/sc) La velocidad máxima admisible será:En los tubos de concreto 3 m/sEn tubos de asbesto-cemento, acero y PVC 5 m/sPara otros materiales deberá justificarse la velocidadmáxima admisible.d) Para el cálculo hidráulico de las tuberías que traba-jen como canal, se recomienda la fórmula de Manning,con los siguientes coeficientes de rugosidad:Asbesto-cemento y PVC 0,010Hierro Fundido y concreto 0,015Para otros materiales deberá justificarse los coeficien-tes de rugosidad.e) Para el cálculo de las tuberías que trabajan con flu-jo a presión se utilizarán fórmulas racionales. En caso deaplicarse la fórmula de Hazen y Williams, se utilizarán loscoeficientes de fricción que se establecen en la Tabla N°1. Para el caso de tuberías no consideradas, se deberájustificar técnicamente el valor utilizado.TABLA N°1COEFICIENTES DE FRICCIÓN «C» ENLA FÓRMULA DE HAZEN Y WILLIAMSTIPO DE TUBERIA «C»Acero sin costura 120Acero soldado en espiral 100Cobre sin costura 150Concreto 110Fibra de vidrio 150Hierro fundido 100Hierro fundido con revestimiento 140Hierro galvanizado 100Polietileno, Asbesto Cemento 140Poli(cloruro de vinilo)(PVC) 1505.1.3. Accesoriosa) Válvulas de aireEn las líneas de conducción por gravedad y/o bom-beo, se colocarán válvulas extractoras de aire cuando hayacambio de dirección en los tramos con pendiente positiva.En los tramos de pendiente uniforme se colocarán cada2.0 km como máximo.Si hubiera algún peligro de colapso de la tubería a cau-sa del material de la misma y de las condiciones de traba-jo, se colocarán válvulas de doble acción (admisión y ex-pulsión).El dimensionamiento de las válvulas se determinaráen función del caudal, presión y diámetro de la tubería.b) Válvulas de purgaSe colocará válvulas de purga en los puntos bajos, te-niendo en consideración la calidad del agua a conducirsey la modalidad de funcionamiento de la línea. Las válvu-las de purga se dimensionarán de acuerdo a la velocidadde drenaje, siendo recomendable que el diámetro de laválvula sea menor que el diámetro de la tubería.Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org 6.
El PeruanoJueves 8 de junio de 2006 320505NORMAS LEGALESREPUBLICA DEL PERUc) Estas válvulas deberán ser instaladas en cámarasadecuadas, seguras y con elementos que permitan su fá-cil operación y mantenimiento.5.2. CONDUCCIÓN POR BOMBEOa) Para el cálculo de las líneas de conducción por bom-beo, se recomienda el uso de la fórmula de Hazen y Willia-ms. El dimensionamiento se hará de acuerdo al estudiodel diámetro económico.b) Se deberá considerar las mismas recomendacio-nes para el uso de válvulas de aire y de purga del nu-meral 5.1.35.3. CONSIDERACIONES ESPECIALESa) En el caso de suelos agresivos o condiciones seve-ras de clima, deberá considerarse tuberías de materialadecuado y debidamente protegido.b) Los cruces con carreteras, vías férreas y obras dearte, deberán diseñarse en coordinación con el organis-mo competente.c) Deberá diseñarse anclajes de concreto simple, con-creto armado o de otro tipo en todo accesorio, ó válvula,considerando el diámetro, la presión de prueba y condi-ción de instalación de la tubería.d) En el diseño de toda línea de conducción se deberátener en cuenta el golpe de ariete.GLOSARIOACUIFERO.- Estrato subterráneo saturado de agua delcual ésta fluye fácilmente.AGUA SUBTERRANEA.- Agua localizada en el sub-suelo y que generalmente requiere de excavación parasu extracción.AFLORAMIENTO.- Son las fuentes o surgencias, queen principio deben ser consideradas como aliviaderosnaturales de los acuíferos.CALIDAD DE AGUA.- Características físicas, quími-cas, y bacteriológicas del agua que la hacen aptas para elconsumo humano, sin implicancias para la salud, inclu-yendo apariencia, gusto y olor.CAUDAL MAXIMO DIARIO.- Caudal más alto en undía, observado en el periodo de un año, sin tener en cuentalos consumos por incendios, pérdidas, etc.DEPRESION.- Entendido como abatimiento, es el des-censo que experimenta el nivel del agua cuando se estábombeando o cuando el pozo fluye naturalmente. Es ladiferencia, medida en metros, entre el nivel estático y elnivel dinámico.FILTROS.- Es la rejilla del pozo que sirve como sec-ción de captación de un pozo que toma el agua de unacuífero de material no consolidado.FORRO DE POZOS.- Es la tubería de revestimientocolocada unas veces durante la perforación, otras des-pués de acabada ésta. La que se coloca durante la perfo-ración puede ser provisional o definitiva. La finalidad másfrecuente de la primera es la de sostener el terreno mien-tras se avanza con la perforación. La finalidad de la se-gunda es revestir definitivamente el pozo.POZO EXCAVADO.- Es la penetración del terreno enforma manual. El diámetro mínimo es aquel que permiteel trabajo de un operario en su fondo.POZO PERFORADO.- Es la penetración del terreno uti-lizando maquinaría. En este caso la perforación puede seriniciada con un antepozo hasta una profundidad convenientey, luego, se continúa con el equipo de perforación.SELLO SANITARIO.- Elementos utilizados para man-tener las condiciones sanitarias óptimas en la estructurade ingreso a la captación.TOMA DE AGUA.- Dispositivo o conjunto de dispositi-vos destinados a desviar el agua desde una fuente hastalos demás órganos constitutivos de una captaciónNORMA OS.020PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARACONSUNO HUMANO1. OBJETIVOEl objeto de la norma es, el de establecer criterios bási-cos de diseño para el desarrollo de proyectos de plantas detratamiento de agua para consumo humano.2. ALCANCELa presente norma es de aplicación a nivel nacional.3. DEFINICIONESLos términos empleados en esta norma tienen el signifi-cado que se expresa:3.1. ABSORCIÓNFijación y concentración selectiva de sólidos disueltosen el interior de un material sólido, por difusión.3.2. ADSORCIÓNFenómeno fisicoquímico que consiste en la fijación desustancias gaseosas, líquidas o moléculas libres disueltasen la superficie de un sólido.3.3. AFLUENTEAgua que entra a una unidad de tratamiento, o inicia unaetapa, o el total de un proceso de tratamiento.3.4. AGUA POTABLEAgua apta para el consumo humano.3.5. ALGICIDACompuesto químico utilizado para controlar las algas yprevenir cambios en el olor del agua, debido al crecimientodesmedido de ciertos tipos microscópicos de algas.3.6. BOLAS DE LODOResultado final de la aglomeración de granos de arena ylodo en un lecho filtrante, como consecuencia de un lavadodefectuoso o insuficiente.3.7. CAJA DE FILTROEstructura dentro de la cual se emplaza la capa soportey el medio filtrante, el sistema de drenaje, el sistema colec-tor del agua de lavado, etc.3.8. CARGA NEGATIVA O COLUMNA DE AGUA NE-GATIVAPérdida de carga que ocurre cuando la pérdida de cargapor colmatación de los filtros supera la presión hidrostática ycrea un vacío parcial.3.9. CARRERA DE FILTROIntervalo entre dos lavados consecutivos de un filtro, siem-pre que la filtración sea continua en dicho intervalo. Gene-ralmente se expresa en horas.3.10. CLARIFICACIÓN POR CONTACTOProceso en el que la floculación y la decantación, y aveces también la mezcla rápida, se realizan en conjunto, apro-vechando los flóculos ya formados y el paso del agua a tra-vés de un manto de lodos.3.11. COAGULACIÓNProceso mediante el cual se desestabiliza o anula la car-ga eléctrica de las partículas presentes en una suspensión,mediante la acción de una sustancia coagulante para suposterior aglomeración en el floculador.3.12. COLMATACIÓN DEL FILTROEfecto producido por la acción de las partículas finasque llenan los intersticios del medio filtrante de un filtro otambién por el crecimiento biológico que retarda el pasonormal del agua.3.13. EFLUENTEAgua que sale de un depósito o termina una etapa o eltotal de un proceso de tratamiento.3.14. FILTRACIÓNEs un proceso terminal que sirve para remover del agualos sólidos o materia coloidal más fina, que no alcanzó a serremovida en los procesos anteriores.3.15. FLOCULACIÓNFormación de partículas aglutinadas o flóculos. Procesoinmediato a la coagulación.3.16. FLOCULADOREstructura diseñada para crear condiciones adecuadaspara aglomerar las partículas desestabilizadas en la coagu-lación y obtener flóculos grandes y pesados que decantencon rapidez y que sean resistentes a los esfuerzos cortantesque se generan en el lecho filtrante.Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org 7.
NORMAS LEGALESREPUBLICA DEL PERU320506El PeruanoJueves 8 de junio de 20063.17. FLÓCULOSPartículas desestabilizadas y aglomeradas por acción delcoagulante.3.18. LEVANTAMIENTO SANITARIOEvaluación de fuentes de contaminación existentes y po-tenciales, en términos de cantidad y calidad, del área deaporte de la cuenca aguas arriba del punto de captación.3.19. MEDIDOR DE PÉRDIDA DE CARGA O COLUM-NA DE AGUA DISPONIBLEDispositivo de los filtros que indica la carga consumidao la columna de agua disponible durante la operación delos filtros.3.20. MEZCLA RÁPIDAMecanismo por el cual se debe obtener una distribucióninstantánea y uniforme del coagulante aplicado al agua.3.21. PANTALLAS (BAFFLES O PLACAS)Paredes o muros que se instalan en un tanque de flocula-ción o sedimentación para dirigir el sentido del flujo, evitar laformación de cortocircuitos hidráulicos y espacios muertos.3.22. PARTÍCULAS DISCRETASPartículas en suspensión que al sedimentar no cambiande forma, tamaño ni peso.3.23. PARTÍCULAS FLOCULENTASPartículas en suspensión que al descender en la masade agua, se adhieren o aglutinan entre sí y cambian de ta-maño, forma y peso específico.3.24. PRESEDIMENTADORESUnidad de sedimentación natural (sin aplicación de sus-tancias químicas) cuyo propósito es remover partículas detamaño mayor a 1µ.3.25. SEDIMENTACIÓNProceso de remoción de partículas discretas por acciónde la fuerza de gravedad.3.26. TASA DE APLICACIÓN SUPERFICIALCaudal de agua aplicado por unidad de superficie.3.27. TASA CONSTANTE DE FILTRACIÓNCondición de operación de un filtro en la que se obliga aéste a operar a un mismo caudal a pesar de la reducción dela capacidad del filtro por efecto de la colmatación.3.28. TASA DECLINANTE DE FILTRACIÓNCondición de operación de un filtro en el que la velocidadde filtración decrece a medida que se colmata el filtro.3.29. TRATAMIENTO DE AGUARemoción por métodos naturales o artificiales de todaslas materias objetables presentes en el agua, para alcanzarlas metas especificadas en las normas de calidad de aguapara consumo humano.3.30. TURBIEDAD DE ORIGEN COLOIDALTurbiedad medida en una muestra de agua luego de unperíodo de 24 horas de sedimentación.4. DISPOSICIONES GENERALES4.1. OBJETIVO DEL TRATAMIENTOEl objetivo del tratamiento es la remoción de los contami-nantes fisicoquímicos y microbiológicos del agua de bebidahasta los límites establecidos en las NORMAS NACIONA-LES DE CALIDAD DE AGUA vigentes en el país.4.2. GENERALIDADES4.2.1. AlcanceEsta norma establece las condiciones que se deben exi-gir en la elaboración de proyectos de plantas de tratamientode agua potable de los sistemas de abastecimiento público.4.2.2. Requisitos4.2.2.1. TratamientoDeberán someterse a tratamiento las aguas destinadasal consumo humano que no cumplan con los requisitos delagua potable establecidos en las NORMAS NACIONALESDE CALIDAD DE AGUA vigentes en el país.En el tratamiento del agua no se podrá emplear sustan-cias capaces de producir un efluente con efectos adversos ala salud.4.2.2.2. Calidad del agua potableLas aguas tratadas deberán cumplir con los requisitosestablecidos en las NORMAS NACIONALES DE CALIDADDE AGUA vigentes en el país.4.2.2.3. UbicaciónLa planta debe estar localizada en un punto de fácil ac-ceso en cualquier época del año.Para la ubicación de la planta, debe elegirse una zona debajo riesgo sísmico, no inundable, por encima del nivel demáxima creciente del curso de agua.En la selección del lugar, se debe tener en cuenta la fac-tibilidad de construcción o disponibilidad de vías de acceso,las facilidades de aprovisionamiento de energía eléctrica, lasdisposiciones relativas a la fuente y al centro de consumo, elcuerpo receptor de descargas de agua y la disposición delas descargas de lodos. Se debe dar particular atención a lanaturaleza del suelo a fin de prevenir problemas de cimenta-ción y construcción, y ofrecer la posibilidad de situar las uni-dades encima del nivel máximo de agua en el subsuelo.No existiendo terreno libre de inundaciones, se exigirápor lo menos, que:Los bordes de las unidades y los pisos de los ambientesdonde se efectuará el almacenamiento de productos quími-cos, o donde se localizarán las unidades básicas para elfuncionamiento de la planta, estén situados por lo menos a 1m por encima del nivel máximo de creciente.La estabilidad de la construcción será estudiada tenien-do en cuenta lo estipulado en la Norma E.050 Suelos y Ci-mentaciones.Las descargas de aguas residuales de los procesos detratamiento (aguas de limpieza de unidades, aguas de lava-do de filtros, etc.), de la planta, deberá considerarse en elproyecto, bajo cualquier condición de nivel de crecida.4.2.2.4. CapacidadLa capacidad de la planta debe ser la suficiente para sa-tisfacer el gasto del día de máximo consumo correspondien-te al período de diseño adoptado.Se aceptarán otros valores al considerar, en conjunto, elsistema planta de tratamiento, tanques de regulación, siem-pre que un estudio económico para el periodo de diseñoadoptado lo justifique.En los proyectos deberá considerarse una capacidad adi-cional que no excederá el 5% para compensar gastos deagua de lavado de los filtros, pérdidas en la remoción delodos, etc.4.2.2.5. Acceso(a) El acceso a la planta debe garantizar el tránsito per-manente de los vehículos que transporten los productos quí-micos necesarios para el tratamiento del agua.(b) En el caso de una planta en que el consumo diarioglobal de productos químicos exceda de 500 Kg, la base dela superficie de rodadura del acceso debe admitir, por lomenos, una carga de 10 t por eje, es decir 5 t por rueda, ytener las siguientes características:- Ancho mínimo : 6 m- Pendiente máxima : 10%- Radio mínimo de curvas : 30 m(c) En el caso de que la planta esté ubicada en zonasinundables, el acceso debe ser previsto en forma compatiblecon el lugar, de modo que permita en cualquier época delaño, el transporte y el abastecimiento de productos químicos.4.2.2.6. Área(a) El área mínima reservada para la planta debe ser lanecesaria para permitir su emplazamiento, ampliaciones fu-turas y la construcción de todas las obras indispensablespara su funcionamiento, tales como portería, estaciones debombeo, casa de fuerza, reservorios, conducciones, áreas yedificios para almacenamiento, talleres de mantenimiento,patios para estacionamiento, descarga y maniobra de vehí-culos y vías para el tránsito de vehículos y peatones.(b) El área prevista para la disposición del lodo de laplanta no forma parte del área a la que se refiere el párrafoanterior.Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org 8.
El PeruanoJueves 8 de junio de 2006 320507NORMAS LEGALESREPUBLICA DEL PERU(c) Cuando sean previstas residencias para el personal,éstas deben situarse fuera del área reservada exclusivamentepara las instalaciones con acceso independiente.(d) Toda el área de la planta deberá estar cercada paraimpedir el acceso de personas extrañas. Las medidas deseguridad deberán ser previstas en relación al tamaño dela planta.4.2.2.7. Construcción por etapasLas etapas de ejecución de las obras de construcción enlos proyectos que consideren fraccionamiento de ejecución,deberá ser, por lo menos, igual a la mitad de la capacidadnominal, y no mayores de 10 años.4.2.3. Definición de los procesos de tratamiento4.2.3.1. Deberá efectuarse un levantamiento sanitario dela cuenca4.2.3.2. Para fines de esta norma, se debe considerarlos siguientes tipos de aguas naturales para abastecimientopúblico.Tipo I: Aguas subterráneas o superficiales provenientesde cuencas, con características básicas definidas en el cua-dro 1 y demás características que satisfagan los patronesde potabilidad.Tipo II-A: Aguas subterráneas o superficiales provenien-tes de cuencas, con características básicas definidas en elcuadro 1 y que cumplan los patrones de potabilidad median-te un proceso de tratamiento que no exija coagulación.Tipo II-B: Aguas superficiales provenientes de cuencas,con características básicas definidas en el cuadro 1 y queexijan coagulación para poder cumplir con los patrones depotabilidad.Cuadro 1Parámetro TIPO I TIPO II - A TIPO II - BDBOmedia(mg/L) 0 - 1,5 1,5 - 2,5 2,5 - 5DBO máxima(mg/L) 3 4 5* Coliformes totales < 8,8 < 3000 < 20000* Coliformes termoresistentes (+) 0 < 500 < 4000* En el 80% de un número mínimo de 5 muestras mensuales.(+) Anteriormente denominados coliformes fecales.4.2.3.3. El tratamiento mínimo para cada tipo de aguaes el siguiente:Tipo I: DesinfecciónTipo II-A: Desinfección y además:(a) Decantación simple para aguas que contienen sóli-dos sedimentables, cuando por medio de este proceso suscaracterísticas cumplen los patrones de potabilidad, o(b) Filtración, precedida o no de decantación para aguascuya turbiedad natural, medida a la entrada del filtro lento,es siempre inferior a 40 unidades nefelométricas de turbie-dad (UNT), siempre que sea de origen coloidal, y el colorpermanente siempre sea inferior a 40 unidades de color ver-dadero, referidas al patrón de platino cobalto.Tipo II-B: Coagulación, seguida o no de decantación, fil-tración en filtros rápidos y desinfección.4.2.4. Disposición de las unidades de tratamiento y delos sistemas de conexión.4.2.4.1. Las unidades deben ser dispuestas de modo quepermitan el flujo del agua por gravedad, desde el lugar dellegada del agua cruda a la planta, hasta el punto de salidadel agua tratada.4.2.4.2. Cualquier unidad de un conjunto agrupado enparalelo debe tener un dispositivo de aislamiento que permi-ta flexibilidad en la operación y mantenimiento.No se permitirá diseños con una sola unidad por proce-so. Podrá exceptuarse de esta restricción los procesos demezcla rápida y floculación.4.2.4.3. El número de unidades en paralelo deberá calcu-larse teniendo en cuenta la sobrecarga en cada una de lasrestantes, cuando una de ellas quede fuera de operación.4.2.4.4. Las edificaciones del centro de operacionesdeben estar situadas próximas a las unidades sujetas asu control.4.2.4.5. El acceso a las diferentes áreas de operación ode observación del desarrollo de los procesos debe evitar almáximo escaleras o rampas pronunciadas. Estos deberánpermitir el rápido y fácil acceso a cada una de las unidades.4.2.4.6. El proyecto debe permitir que la planta puedaser construida por etapas, sin que sean necesarias obrasprovisionales de interconexión y sin que ocurra la paraliza-ción del funcionamiento de la parte inicialmente construida.4.2.4.7. La conveniencia de la ejecución por etapas sedebe fijar, teniendo en cuenta factores técnicos, económi-cos y financieros.4.2.4.8. El dimensionamiento hidráulico debe considerarcaudales mínimos y máximos para los cuales la planta po-dría operar, teniendo en cuenta la división en etapas y laposibilidad de admitir sobrecargas.4.3. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE TRATA-MIENTO4.3.1. AlcanceEstablece los factores que se deberán considerar paradeterminar el grado de tratamiento del agua para consumohumano.4.3.2. Estudio del agua crudaPara el análisis de las características del agua crudase deberán tomar en cuenta lo siguientes factores:4.3.2.1. Estudio de la cuenca en el punto considerado,con la apreciación de los usos industriales y agrícolas quepuedan afectar la cantidad o calidad del agua.4.3.2.2. Usos previstos de la cuenca en el futuro, de acuer-do a regulaciones de la entidad competente.4.3.2.3. Régimen del curso de agua en diferentes pe-ríodos del año.4.3.2.4. Aportes a la cuenca e importancia de los mis-mos, que permita realizar el balance hídrico.4.3.3. Plan de muestreo y ensayos.Se debe tener un registro completo del comportamientode la calidad del agua cruda para proceder a la determina-ción del grado de tratamiento. Este registro debe correspon-der a por lo menos un ciclo hidrológico.La extracción de muestras y los ensayos a realizarse seharán según las normas correspondientes (métodos están-dar para el análisis de aguas de la AWWA de los EstadosUnidos). Será responsabilidad de la empresa prestadora delservicio el contar con este registro de calidad de agua cruday de sus potenciales fuentes de abastecimiento.4.3.4. Factores de diseñoEn la elección del emplazamiento de toma y planta, ade-más de los ya considerados respecto a la cantidad y calidaddel agua, también se tomarán en cuenta los siguientes fac-tores:a. Estudio de suelos.b. Topografía de las áreas de emplazamiento.c. Facilidades de acceso.d. Disponibilidad de energía.e. Facilidades de tratamiento y disposición final de aguasde lavado y lodos producidos en la planta.4.3.5. Factores fisicoquímicos y microbiológicosLos factores fisicoquímicos y microbiológicos a conside-rar son:a. Turbiedadb. Colorc. Alcalinidadd. pHe. Durezaf. Coliformes totalesg. Coliformes Fecalesh. Sulfatosi. Nitratosj. Nitritosk. Metales pesadosl. Otros que se identificarán en el levantamiento sanitario(art. 4.2.4.1).4.3.6. Tipos de planta a considerarDependiendo de las características físicas, químicas ymicrobiológicas establecidas como meta de calidad delefluente de la planta, el ingeniero proyectista deberá elegirDocumento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org 9.
NORMAS LEGALESREPUBLICA DEL PERU320508El PeruanoJueves 8 de junio de 2006el tratamiento más económico con sus costos capitalizadosde inversión, operación y mantenimiento. Se establecerá elcosto por metro cúbico de agua tratada y se evaluará suimpacto en la tarifa del servicio.4.3.7. Para la eliminación de partículas por medios físi-cos, pueden emplearse todas o algunas de las siguientesunidades de tratamiento:a. Desarenadoresb. Sedimentadoresc. Prefiltros de gravad. Filtros lentos.4.3.8. Para la eliminación de partículas mediante trata-miento fisicoquímico, pueden emplearse todas o algunas delas siguientes unidades de tratamiento:a. Desarenadoresb. Mezcladoresc. Floculadores o acondicionadores del floculod. Decantadores ye. Filtros rápidos.4.3.9. Con cualquier tipo de tratamiento deberá conside-rarse la desinfección de las aguas como proceso terminal.4.3.10. Una vez determinadas las condiciones del aguacruda y el grado de tratamiento requerido, el diseño debeefectuarse de acuerdo con las siguientes etapas:4.3.10.1. Estudio de factibilidad, el mismo que tiene lossiguientes componentes:a. Caracterización fisicoquímica y bacteriológica del cur-so de agua.b. Inventario de usos y vertimientos.c. Determinación de las variaciones de caudales de lafuente.d. Selección de los procesos de tratamiento y sus pará-metros de diseño.e. Predimensionamiento de las alternativas de trata-miento.f. Disponibilidad del terreno para la planta de tratamiento.g. Factibilidad técnico-económica de las alternativas yselección de la alternativa más favorable.4.3.10.2. Diseño definitivo de la planta, que comprendea. Dimensionamiento de los procesos de tratamiento dela planta.b. Diseños hidráulico-sanitarios.c. Diseños estructurales, mecánicos, eléctricos y arqui-tectónicos.d. Planos y memoria técnica del proyecto.e. Presupuesto referencial.f. Especificaciones técnicas para la construcción.g. Manual de puesta en marcha y procedimientos de ope-ración y mantenimiento.4.3.11. Según el tamaño e importancia de la instalaciónque se va a diseñar se podrán combinar las dos etapas dediseño mencionadas.4.4. NORMAS PARA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILI-DAD4.4.1. Los estudios de factibilidad técnico económica sonde carácter obligatorio.4.4.2. El diseño preliminar deberá basarse en registrosde calidad de agua de, por lo menos, un ciclo hidrológico.En caso de que dichos registros no existan, el diseño sebasará en el estudio de los meses más críticos, es decir, enlos meses más lluviosos, según las características de lacuenca.4.4.3. Con la información recolectada se procederá a de-terminar las bases del diseño de la planta de tratamiento deagua. Para el efecto, se considerará un horizonte de diseñoentre 10 y 20 años, el mismo que será debidamente justifica-do con base al cálculo del periodo óptimo de diseño. Las ba-ses del diseño consisten en determinar para las condicionesactuales, futuras (final del período de diseño) e intermedias(cada cinco años) los valores de los siguientes parámetros:a. Población total y servida por el sistemab. Caudales promedio y máximo diario.4.4.4. Una vez determinado el grado de tratamiento, seprocederá a seleccionar los procesos de tratamiento que seadecuen a la calidad de la fuente en estudio. Se tendrá es-pecial consideración a la remoción de microorganismos delagua. Se seleccionarán procesos que puedan ser construi-dos y mantenidos sin mayor dificultad y se reducirá al míni-mo la mecanización y automatización de las unidades a finde evitar al máximo la importación de partes y equipo.4.4.5. Una vez seleccionados los procesos de tratamien-to para el agua cruda, se procederá al predimensionamientode alternativas, utilizando los parámetros de diseño especí-ficos para la calidad de agua a tratar, determinados a nivelde laboratorio o de planta piloto, dependiendo de la capaci-dad de la instalación. En esta etapa se determinará el núme-ro de unidades de los procesos a ser construidas en las dife-rentes fases de implementación y otras instalaciones de laplanta de tratamiento, como tuberías, canales de interco-nexión, edificaciones para operación y control, arreglos ex-teriores, etc. De igual forma, se determinarán rubros de ope-ración y mantenimiento, como consumo de energía y perso-nal necesario para las diferentes fases.4.4.6. En el estudio de factibilidad técnico-económica seanalizarán las diferentes alternativas en relación al tipo de tec-nología, necesidad de personal especializado para la opera-ción, confiabilidad en condiciones de mantenimiento correcti-vo y situaciones de emergencia. Para el análisis económicose considerarán los costos directos, indirectos, de operacióny de mantenimiento de las alternativas, para analizarlos deacuerdo a un método de comparación apropiado. Se determi-nará en forma aproximada, el monto de las tarifas por con-cepto de tratamiento. Con la información antes indicada, seprocederá a la selección de la alternativa más favorable.4.5. NORMAS PARA LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍABÁSICA4.5.1. El propósito de los estudio de ingeniería básica esdesarrollar información adicional para que los diseños defi-nitivos puedan concebirse con un mayor grado de seguri-dad. Entre los trabajos que se pueden realizar a este nivelse encuentran:a. Estudios adicionales de caracterización del curso deagua que sean requeridos.b. Estudios geológicos, geotécnicos y topográficos.c. Estudios de tratabilidad de las aguas, mediante simu-lación de los procesos en el laboratorio o el uso de plantas aescala de laboratorio o a escala piloto, cuando el caso loamerite.d. Estudios geológicos y geotécnicos requeridos para losdiseños de cimentaciones de las diferentes unidades de laplanta de tratamiento.e. En sistemas de capacidad superior a 5 m3/s, los estu-dios de tratabilidad deben llevarse a cabo en plantas a esca-la piloto con una capacidad de alrededor de 40-60 m3/día. Eltipo, tamaño y secuencia de los estudios se determinaránde acuerdo a condiciones específicas.f. Estudios de impacto ambiental con las acciones de mi-tigación de los impactos negativos identificados.g. Estudios de vulnerabilidad a desastres naturales fre-cuentes en la zona.4.5.2. Todo proyecto de plantas de tratamiento de aguapotable, deberá ser elaborado por un Ingeniero Sanitario co-legiado, quien asume la responsabilidad de la puesta enmarcha del sistema. El ingeniero responsable del diseño nopodrá delegar a terceros dicha responsabilidad.4.5.3. En el expediente técnico del proyecto, además delo indicado en el ítem 5.1.2.2, se debe incluir las especifica-ciones de calidad de los materiales de construcción y otrasespecificaciones de los elementos constructivos, acordes conlas normas técnicas de edificación (estructuras).La calidad de las tuberías y accesorios utilizados en lainstalación de plantas de tratamiento de agua potable, debe-rá especificarse en concordancia con las Normas TécnicasPeruanas, relativas a Tuberías y Accesorios.5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DISEÑOSDEFINITIVOS5.1. GENERALIDADES5.1.1. Para el diseño definitivo de una planta de trata-miento se deberá contar como mínimo con la siguiente infor-mación básica:Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org 10.
El PeruanoJueves 8 de junio de 2006 320509NORMAS LEGALESREPUBLICA DEL PERU- Levantamiento topográfico detallado de la zona endonde se ubicarán las unidades de tratamiento.- Estudios de desarrollo urbano y/o agrícola que pue-dan existir en la zona seleccionada para el tratamiento.- Datos geológicos y geotécnicos necesarios para eldiseño estructural de las unidades, incluidos los datos delnivel freático.- Datos hidrológicos del cuerpo de agua, incluidos losniveles máximos de inundación.- Registros de la calidad de agua a tratar.- Resultados de los ensayos de tratabilidad.- Datos climáticos de la zona.- Disponibilidad y confiabilidad del servicio de energíaeléctrica (horas de servicio, costo, etc.).- Disponibilidad y confiabilidad en el suministro de sus-tancias químicas.5.1.2. El diseño definitivo de una planta de tratamiento deagua para consumo humano consistirá de dos documentos:- el estudio definitivo- el expediente técnico.Estos documentos deberán presentarse teniendo enconsideración que la contratación de la ejecución de lasobras deberá incluir la puesta en marcha de la planta detratamiento.5.1.2.1. Los documentos a presentarse en el estudio de-finitivo comprenden:- Memoria técnica del proyecto- La información básica señalada en el numeral 5.1.1- Dimensionamiento de los procesos de tratamiento- Resultados de la evaluación de impacto ambiental y devulnerabilidad ante desastres.- Manual preliminar de operación y mantenimiento. Estedocumento deberá contener:• una descripción de los procesos de tratamiento y desus procedimientos de operación inicial;• una descripción de los procesos de tratamiento y desus procedimientos de operación normal;• relación del personal administrativo y de operación ymantenimiento que se requiera, con sus calificaciones y en-trenamientos mínimos;• la descripción de la operación de rutina de los procesosde la planta, la misma que incluirá un plan de mediciones,registros de datos de campo y análisis que se requiera parael adecuado control de los procesos de tratamiento. En lamisma forma se deben describir las acciones de evaluaciónintensiva en los procesos;• la descripción de la operación de la planta en condicio-nes de emergencia;• la descripción de acciones de mantenimiento preventi-vo de las instalaciones de obra civil y equipos mecánicos,eléctricos e instrumentales.El manual de operación y mantenimiento definitivo seráelaborado por el supervisor de la planta con esta informa-ción básica y los ajustes necesarios detectados en la eva-luación de la puesta en marcha.5.1.2.2. El expediente técnico deberá contener:- Planos a nivel de ejecución de obra, dentro de los cua-les, sin carácter limitante debe incluirse:• planimetría general de la obra, ubicación de las unida-des de tratamiento e instalaciones existentes;• diseños hidráulicos sanitario: de los procesos e in-terconexiones entre procesos, los cuales comprenden pla-nos de planta, cortes perfiles hidráulicos y demás detallesconstructivos;• planos estructurales, mecánicos, eléctricos y arquitec-tónicos;• planos de obras generales como obras de protección,caminos, arreglos interiores, laboratorios, vivienda del ope-rador, caseta de guardianía, cercos perimétricos, etc.• Memoria descriptiva• Especificaciones técnicas• Análisis de costos unitarios• Metrados y presupuestos• Fórmulas de reajustes de precios• Documentos relacionados con los procesos de licita-ción, adjudicación, supervisión, recepción de obra y otrosque el organismo competente considere de importancia.5.1.3. A partir del numeral 5.2 en adelante se detallanlos criterios que se utilizarán para el dimensionamientode las unidades de tratamiento y estructuras complemen-tarias. Los valores que se incluyen son referenciales yestán basados en el estado del arte de la tecnología detratamiento de agua para consumo humano y podrán sermodificadas por el proyectista previa justificación susten-tatoria basada en investigaciones y el desarrollo tecnoló-gico5.2. PRETRATAMIENTO5.2.1. Rejas5.2.1.1. AlcanceEstablece las condiciones de diseño que debe cumpliruna cámara de rejas.5.2.1.2. Criterios de diseñoEsta unidad normalmente es parte de la captación o dela entrada del desarenador.a) El diseño se efectúa en función del tamaño de los só-lidos que se desea retener, determinándose según ello lasiguiente separación de los barrotes:• Separación de 50 a 100 mm cuando son sólidos muygrandes. Esta reja normalmente precede a una reja me-canizada.• Separación de 10 a 25 mm desbaste medio.• Separación de 3 a 10 mm: desbaste fino.b) La limpieza de las rejas puede ser manual o mecáni-ca, dependiendo del tamaño e importancia de la planta, o dela llegada intempestiva de material capaz de producir un atas-camiento total en pocos minutos.c) La velocidad media de paso entre los barrotes se adop-ta entre 0,60 a 1 m/s, pudiendo llegar a 1,40 m/s, con caudalmáximo.d) Las rejas de limpieza manual se colocan inclinadasa un ángulo de 45º a 60º. Se debe considerar una super-ficie horizontal con perforaciones en el extremo superiorde la reja con la finalidad de escurrir el material extraído.e) Debe preverse los medios para retirar los sólidos ex-traídos y su adecuada disposición.5.2.2. Desarenadores5.2.2.1. AlcanceEstablece las condiciones generales que deben cumplirlos desarenadores.5.2.2.2. Requisitos1. Remoción de partículasa) Aguas sin sedimentación posterior deberá elimi-narse 75% de las partículas de 0,1 mm de diámetro ymayores.b) Aguas sometidas a sedimentación posterior deberáeliminarse 75% de la arena de diámetro mayor a 0,2 mm.Deberá proyectarse desarenadores cuando el agua a tra-tar acarree arenas. Estas unidades deberán diseñarse parapermitir la remoción total de estas partículas2. Criterios de diseñoa) El período de retención deber estar entre 5 y 10minutos.b) La razón entre la velocidad horizontal del agua y lavelocidad de sedimentación de las partículas deber ser infe-rior a 20.c) La profundidad de los estanques deberá ser de 1,0 a3,0 m.d) En el diseño se deberá considerar el volumen de ma-terial sedimentable que se deposita en el fondo. Los lodospodrán removerse según procedimientos manuales o me-cánicos.e) Las tuberías de descarga de las partículas removidasdeberán tener una pendiente mínima de 2%.f) La velocidad horizontal máxima en sistemas sin sedi-mentación posterior será de 0,17 m/s. y para sistemas consedimentación posterior será de 0,25 m/s.g) Deberá existir, como mínimo, dos unidades.Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org 11.
NORMAS LEGALESREPUBLICA DEL PERU320510El PeruanoJueves 8 de junio de 20065.2.3. Presedimentadores5.2.3.1. AlcanceEstablece las condiciones de diseño que debe reunir unpresedimentador.5.2.3.2. Criterios de diseñoa) Este tipo de unidades deben ser consideradas en eldiseño de una planta cuando es posible obtener remocionesde turbiedad de por lo menos 50%, o cuando la turbiedad dela fuente supera las 1,500 UNT.b) El tiempo de retención debe definirse en función deuna prueba de sedimentación. Normalmente el tiempo en elcual se obtiene la máxima eficiencia varía de 1 a 2 horas.c) En el dimensionamiento de la unidad se emplearánlos criterios indicados para unidades de sedimentación sincoagulación previa (art. 5.4).5.3. AERADORES5.3.1. Sirven para remover o introducir gases en el agua.Pueden ser utilizados en la oxidación de compuestos solu-bles y remoción de gases indeseables.5.3.2. Los dispositivos de aeración admitidos son:a) Plano inclinado formado por una superficie plana coninclinación de 1:2 a 1:3, dotado de protuberancias destina-das a aumentar el contacto del agua con la atmósfera.b) Bandejas perforadas sobrepuestas, con o sin lechopercolador, formando un conjunto de, por lo menos, cua-tro unidades.c) Cascadas constituidas de por lo menos, cuatro plata-formas superpuestas con dimensiones crecientes de arribahacia abajo.d) Cascadas en escalera, por donde el agua debe des-cender sin adherirse a las superficies verticales.e) Aire comprimido difundido en el agua contenida en lostanques.f) Tanques con aeración mecánica.g) Torre de aeración forzada con anillos «Rashing» o si-milares.h) Otros de comprobada eficiencia.5.3.3. La conveniencia de usar un determinado tipo de ae-rador y la tasa de diseño respectiva, preferentemente, debe-rán ser determinados mediante ensayos de laboratorio.5.3.3.1. Si no hay posibilidad de determinar tasas de apli-cación mediante ensayos, los aeradores pueden ser dimen-sionados utilizando los siguientes parámetros:a) Aeradores conforme el numeral 5.3.2 a., b., c. y d.Admiten, como máximo, 100 metros cúbicos de agua pormetro cuadrado de área en proyección horizontal/día.b) Aerador por difusión de aire.Los tanques deben tener un período de retención de, porlo menos, cinco minutos, profundidad entre 2,5 y 4,0 m, yrelación largo/ancho mayor de 2.El aerador debe garantizar la introducción de 1,5 litrosde aire por litro de agua a ser aerada, próxima al fondo deltanque y a lo largo de una de sus paredes laterales.c) Aerador mecánicoEl tanque debe presentar un período de retención de,por lo menos, cinco minutos, profundidad máxima de 3,0 m,y relación largo/ancho inferior a 2.El aerador mecánico debe garantizar la introducción de,por lo menos, 1,5 litros de aire por litro de agua a ser aerada.5.3.3.2. En el caso de dimensionamiento conforme al nu-meral 5.3.3.1, la instalación debe ser por etapas; la primeraservirá para definir las tasas reales de aplicación.5.3.4. Las tomas de aire para aeración en tanques conaire difundido no pueden ser hechas en lugares que presen-ten impurezas atmosféricas perjudiciales al proceso de tra-tamiento. Deben estar protegidas con filtros o tela metálicade acero inoxidable o de latón y el sistema mecánico para laproducción de aire no puede ser del tipo que disipe el aceiteen el aire a ser comprimido.5.4. SEDIMENTADORES SIN COAGULACIÓN PREVIA5.4.1. AlcanceEstablece las condiciones generales que deben cumplirlos sedimentadores que no tienen coagulación previa.5.4.2. Criterios de Diseñoa) Las partículas en suspensión de tamaño superior a1µm deben ser eliminadas en un porcentaje de 60 %. Esterendimiento debe ser comprobado mediante ensayos de si-mulación del proceso.b) La turbiedad máxima del efluente debe ser de 50 U.N.T.y preferiblemente de 20 U.N.T.c) La velocidad de sedimentación deberá definirse en elensayo de simulación del proceso.d) El período de retención debe calcularse en el ensayode simulación del proceso y deberá considerarse un valormínimo de 2 horas.e) La velocidad horizontal debe ser menor o igual a0,55 cm/s. Este valor no debe superar la velocidad míni-ma de arrastref) La razón entre la velocidad horizontal del agua y lavelocidad de sedimentación de las partículas deberá estaren el rango de 5 a 20.g) La profundidad de los tanques, al igual que para losdesarenadores, debe variar de 1,5 a 3,0 m.h) La estructura de entrada debe comprender un verte-dero a todo lo ancho de la unidad y una pantalla o cortinaperforada (ver condiciones en el ítem 5.10.2.1, acápite i).i) La estructura de salida deberá reunir las condicionesindicadas en el ítem 5.10.2.1, acápite jj) La longitud del tanque deberá ser de 2 a 5 veces suancho en el caso de sedimentadores de flujo horizontal.k) Se deberá considerar en el diseño, el volumen de lo-dos producido, pudiéndose remover éstos por medios ma-nuales, mecánicos o hidráulicos.La tasa de producción de lodos debe ser determinada enensayos de laboratorio, o mediante estimaciones con el usode criterios existentes que el proyectista deberá justificarante la autoridad competente.l) El fondo del tanque debe tener una pendiente no me-nor de 3%.5.5. PREFILTROS DE GRAVA5.5.1. AlcanceEstablece las condiciones generales que deben cumplirlos prefiltros de grava como unidades de pretratamiento alos filtros lentos. Su uso se aplica cuando la calidad del aguasupera las 50 UNT. Esta unidad puede reducir la turbiedaddel efluente de los sedimentadores o sustituir a éstos.5.5.2. Requisitos generales5.5.2.1. Prefiltros verticales múltiples de flujo descen-dentea) Deberán diseñarse como mínimo dos unidades enparalelob) La turbiedad del agua cruda o sedimentada del afluentedeberá ser inferior a 400 UNT.c) Deberá considerar como mínimo tres compartimien-tos con una altura de grava de 0,50 m cada uno.d) El diámetro de la grava decreciente será de 4 cm y 1cm, entre el primer y el último compartimiento. La gravadebe ser preferentemente canto rodado.e) Las tasas de filtración deben variar entre 2 a 24 m3/(m2.día), en razón directa al diámetro de la grava y a la tur-biedad del afluente.f) La turbiedad del efluente de cada compartimiento sepuede determinar por la ecuación:TF = To.e-(1,15/VF)Donde:TF = Turbiedad efluente (UNT)To = Turbiedad afluente (UNT)VF = Tasa de filtración (m/h)g) Debe diseñarse un sistema hidráulico de lavado decada compartimento con tasas de 1 a 1,5 m/min.5.5.2.2. Prefiltro vertical de flujo ascendentea) La turbiedad del agua cruda o sedimentada delafluente deberá ser inferior a 100 UNT.b) La tasa de filtración máxima es 24 m3/(m2 .día).Las tasas mayores deberán ser fundamentadas con estu-dios en unidades piloto. En estas condiciones se puedelograr hasta 80% de remoción total de partículas.Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org 12.
El PeruanoJueves 8 de junio de 2006 320511NORMAS LEGALESREPUBLICA DEL PERUc) El lecho filtrante debe estar compuesto de 3 ca-pas, dos de grava y una de arena de 0,30 m de espesorcada una.d) El tamaño del material filtrante más grueso, encontacto con la capa soporte, debe variar entre 0,64 a1,27 cm. El tamaño de material de la segunda capa seráde 0,24 a 0,48 cm y finalmente la capa de arena gruesaen la superficie tendrá un diámetro variable entre 0,14a 0,20 cm.e) Para obtener una distribución uniforme del flujo, eldrenaje debe estar conformado por troncos de cono in-vertidos con difusores llenos de grava de tamaño variableentre 1,9 y 3,8 cm.f) El sistema de recolección debe estar conformadopor tubos de 100 mm de diámetro (4"), con orificios de12,5 mm (½"), ubicados a 0,40 m por encima del lechofiltrante.g) Cualquier otra combinación de diámetros de ma-terial, tasas de velocidad y límites de turbiedad afluen-te, deberá ser fundamentada con ensayos en unidadespiloto.h) Debe diseñarse un sistema hidráulico de lavadode cada compartimiento, con tasas de lavado de 1 a1,5 m/min.5.5.2.3. Prefiltro de flujo horizontala) La turbiedad del agua cruda o sedimentada delafluente deberá ser inferior a 300 UNT o, como máximo,de 400 UNT.b) Deberá considerarse como mínimo 3 comparti-mientos.c) El diámetro del material debe ser de 1 a 4 cm, yvariará de mayor a menor tamaño en el sentido del flujo.d) Las tasas de velocidad máximas deben variar entre12 y 36 m3/(m2.día). Las tasas mayores acortan las ca-rreras y reducen proporcionalmente la remoción de mi-croorganismos. Con las características indicadas y conuna tasa de 14 m3/(m2.día) se obtienen eficiencias deremoción de coliformes fecales de hasta 99%.e) La longitud del prefiltro puede variar entre 5 y 10 m.Cada tramo, con diferente granulometría de grava, debeestar confinado entre tabiques para facilitar el manteni-miento de la unidad. La longitud de cada compartimentose puede determinar por la siguiente ecuaciónL= Ln (Tf/ L0)λDonde:L = Longitud del compartimento, mTf = Turbiedad del efluente, UNTT0= Turbiedad del afluente, UNTλ = Módulo de impedimento, m-1f) Las condiciones diferentes a las indicadas deben serfundamentadas con ensayos en unidades piloto.g) Debe diseñarse un sistema hidráulico de lavadode cada compartimiento, con tasas de lavado de 1 a 1,5m/min.5.6. FILTROS LENTOS DE ARENA5.6.1. AlcanceEstablece las condiciones generales que deben cumplirlos filtros lentos convencionales de arena.5.6.2. Requisitos generales5.6.2.1. La turbiedad del agua cruda, sedimentada oprefiltrada del afluente deberá ser inferior a 50 UNT, sepodrán aceptar picos de turbiedad no mayores de 100 UNTpor pocas horas (no más de 4 horas).5.6.2.2. Cuando la calidad de la fuente exceda los lí-mites de turbiedad indicados en el ítem 5.6.2.1 y siempreque ésta se encuentre en suspensión, se deberá efectuarun tratamiento preliminar mediante sedimentación simpley/o prefiltración en grava, de acuerdo a los resultados delestudio de tratabilidad.5.6.2.3. El valor máximo del color deber ser de 30unidades de la escala de platino-cobalto.5.6.2.4. El filtro lento debe proyectarse para operar las24 horas en forma continua, para que pueda mantener seeficiencia de remoción de microorganismos. La operaciónintermitente debilita al zooplancton responsable del me-canismo biológico debido a la falta de nutrientes para sualimentación.5.6.2.5. La tasa de filtración deber estar comprendidaentre 2 y 8 m3/(m2.día).a) Cuando el único proceso considerado sea el filtrolento, se adoptarán velocidades de 2 a 3 m3/(m2.día).b) Cuando las aguas procedan de lagunas, embalseso se esté considerando tratamiento preliminar (ítem5.6.2.2), se podrán emplear tasas de hasta 5 a 8 m3/(m2.día). El límite máximo sólo se deberá admitir cuandose puedan garantizar excelentes condiciones de opera-ción y mantenimiento.5.6.2.6. Se debe tener un mínimo de dos unidades, lasque deberán estar interconectadas a través de la estructurade salida para que se pueda llenar en forma ascendente,después de cada operación de limpieza (raspado), por elfiltro colindante en operación.5.6.2.7. La estructura de entrada a la unidad debe con-siderar:a) Instalaciones para medir y regular el caudal enforma sencilla, mediante vertedero triangular o rectan-gular, antecedido de una válvula, o compuerta, pararegular el flujo de ingreso y un aliviadero para eliminarexcesos.b) Un canal que distribuya equitativamente el caudal atodas las unidades.c) Compuertas o válvulas para aislar las unidades.5.6.2.8. Lecho filtrantea) La grava se colocará en tres capas, la primera de15 cm, con tamaños de 19 a 50 mm, seguida de dos ca-pas de 5 cm de espesor cada una, con tamaños de 9,5mm a 19 mm y de 3 mm a 9,5 mm, respectivamente. Nodebe colocarse grava en zonas cercanas a las paredes oa las columnas.b) El espesor de la arena deberá ser de 80 a 100 cm.El valor mínimo considerado, después de raspados suce-sivos durante la operación de limpieza, será de 50 cm.c) El tamaño efectivo de la arena debe estar entre0,2 a 0,3 mm, y el coeficiente de uniformidad no mayorde 3.5.6.2.9. Caja de filtroa) Los filtros podrán ser circulares o rectangulares yel área máxima deberá ser de 50 m2cuando la limpiezase efectúe en forma manual. Las paredes verticales oinclinadas y el acabado en el tramo en el que se locali-za el lecho filtrante, debe ser rugoso para evitar corto-circuitos.b) El sistema de drenaje, podrá ser:b.1) Drenes formados por un colector principal y un nú-mero adecuado de ramales laterales. La pérdida de cargamáxima en este sistema no deberá ser mayor que el 10% dela pérdida de carga en la arena, cuando ésta se encuentracon su altura mínima (50 cm) y limpia. Este sistema es apro-piado para unidades de sección circular.b.2) Canales formados por ladrillos colocados de canto yasentados con mortero, cubiertos encima con otros ladrilloscolocados de plano (apoyados en su mayor superficie) y se-parados con ranuras de 2 cm, que drenan hacia un colectorcentral. Con este tipo de drenaje se consigue una recolec-ción uniforme del flujo en toda la sección y la pérdida decarga es prácticamente nula. Es apropiado para unidadesde sección rectangular y cuadrada.5.6.2.10. La altura máxima de agua en la caja de filtrodeberá ser de 0,80 a 1,0 m.5.6.2.11. La estructura de salida deberá estar conforma-da por:a) Un vertedero de salida de agua filtrada, ubicado a 0,10m por encima del nivel del lecho filtrante para evitar que lapelícula biológica quede sin la protección de una capa deagua. Este vertedero descargará hacia una cámara de re-cepción de agua filtrada.b) Un aliviadero para controlar el nivel máximo en la cajadel filtro. Este vertedero, además, indicará el término de lacarrera de filtración y el momento de iniciar la operación deraspado. Los filtros lentos pueden operar con nivel variableDocumento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org 13.
NORMAS LEGALESREPUBLICA DEL PERU320512El PeruanoJueves 8 de junio de 2006sin menoscabo de su eficiencia. Este vertedero rebasaráhacia una cámara de desagüe.c) Una regla graduada dentro de la caja del filtro, hacien-do coincidir el cero de la regla con el nivel del vertedero desalida para controlar la pérdida de carga. A medida que elnivel se incrementa se podrá leer conjuntamente la pérdidade carga inicial y la pérdida de carga por colmatación.5.7. COAGULANTES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS5.7.1. AlcanceEstablece la determinación de la calidad y cantidad decoagulante requerida por el agua cruda, dosificación y alma-cenamiento.5.7.2. Coagulantes empleados5.7.2.1. ClaseEl proyectista deberá sustentar ante la autoridad compe-tente el coagulante a utilizar.a) Se determinará, para cada tipo de agua a tratar, me-diante ensayos de laboratorio de pruebas de jarras.b) Se recomienda, en general, el uso de sales metálicas,especialmente compuestos de Al 3+o Fe 3+.5.7.2.2. CantidadLa cantidad de coagulante a dosificar será determinadamediante ensayos de laboratorio con el agua a tratar. Serecomienda, como el método más eficaz, el sistema de si-mulación del proceso de coagulación, denominado pruebade jarras.Deberán determinarse las dosis máximas y mínimas adosificar para dimensionar las instalaciones de dosificación,considerando los parámetros que optimicen el proceso (pH,alcalinidad, concentración, etc.).Preferentemente, deberá elaborarse una correlación dedosis óptima versus turbiedad de agua cruda, la cual deberáincluirse en el manual de operación inicial.5.7.2.3. PolielectrolitosSe acepta el uso de polielectrolitos, siempre que el polí-mero elegido esté aceptado para su uso en agua potable, deacuerdo a las normas de la entidad competente y ante laausencia de éstas, las normas internacionales.5.7.3. Dosificación de coagulantes y otras sustanciasquímicas.5.7.3.1. El coagulante siempre deberá ser agregado ensolución.5.7.3.2. El coagulante, antes de ser aplicado, deberá tenerla concentración óptima necesaria para mejorar la eficienciadel proceso. Esta concentración se deberá seleccionar me-diante ensayos de laboratorio. Cuando estos ensayos nohayan sido efectuados, la concentración empleada deberáser de 1 a 2%.5.7.3.3. En instalaciones grandes podrá aceptarse quelas instalaciones de dosificación produzcan una solución demayor concentración, pero en este caso deberá preverseuna inyección de agua en la tubería de conducción de lasolución para diluirla a la concentración óptima, antes delpunto de aplicación.5.7.3.4. Deben considerarse dos tanques de preparaciónde solución para un período mínimo de operación de 8 ho-ras, por cada sustancia que se requiera aplicar. Se debe con-siderar un agitador en cada tanque; en los tanques de pre-paración de la suspensión de cal, los agitadores deben po-der operar en forma continua.5.7.3.5. En cada tanque deberán considerarse instala-ciones de ingreso de agua filtrada, salida de la solución, auna altura de por lo menos 10 cm del fondo, rebose ydesagüe. El fondo del tanque deberá tener una pendientepronunciada hacia la salida de la tubería de desagüe.5.7.3.6. Las tuberías de conducción de las solucionespueden ser de acero inoxidable, mangueras de goma, plás-tico o PVC.5.7.4. Dosificadores5.7.4.1. Los equipos deberán seleccionarse con la sufi-ciente flexibilidad para que estén en posibilidad de operar encondiciones extremas de dosificación que requiera la fuen-te. Estas condiciones extremas se definirán mediante la co-rrelación mencionada en el ítem 5.7.2.2. El rango de opera-ción deberá definirse dentro de los siguientes límites:a) Rango máximoSe determinará con la dosis máxima y el caudal máximoa tratar.- Dosis máxima: correspondiente a la mayor turbiedad ocolor representativo de la época de lluvia.- Caudal máximo: correspondiente al final del período dediseño.b) Rango mínimoSe determinará en función de la dosis mínima y al caudalde inicio de la primera etapa de diseño.- Dosis mínima: correspondiente a la turbiedad o colormínimo que se presente en la fuente.- Caudal mínimo: caudal correspondiente al inicio del pe-ríodo de diseño.5.7.4.2. Tipoa) Se utilizarán, preferentemente, sistemas de dosifica-ción en solución por gravedad. Se utilizarán equipos de do-sificación en seco, en sistemas grandes (> 1,0 m3/s) y sóloen poblaciones en donde se pueda garantizar suministro eléc-trico confiable y suficientes recursos disponibles para suadecuada operación y mantenimiento.b) En los dosificadores en seco (gravimétricos o volumé-tricos) el tanque de solución debe tener un periodo de reten-ción mínimo de 5 a 10 min, cuando está operando con elrango máximo, para permitir una adecuada polimerizacióndel coagulante, antes de su aplicación.c) Los dosificadores en solución, preferentemente debe-rán ser de los que operan bajo el principio de orificio de car-ga constante. Este tipo de dosificador puede ser diseñado yfabricado localmente. Se deberá efectuar un cuidadoso con-trol de la exactitud del sistema de graduación de la dosifica-ción y de la calidad de los materiales que garanticen la dura-ción del sistema en adecuadas condiciones de operación ymantenimiento.d) Todos los tanques de solución y los dosificadores de-ben estar interconectados de manera que se pueda alternarel uso de tanques y dosificadores.5.7.4.3. En todos los casos se considerará un mínimo dedos equipos. Si se emplean torres de disolución, no seránecesario tener unidades de reserva.5.7.5. Almacenamiento5.7.5.1. El almacén de lo productos químicos debe tenercapacidad para una reserva comprendida entre un mes yseis meses. Dependiendo de la ubicación y característicasde la planta, deberá contar además con facilidades para lacarga y descarga de los productos.5.7.5.2. En relación al almacén, deberán tenerse en cuen-ta las siguientes consideraciones:a) El área neta deberá ser calculada considerando elconsumo promedio de la sustancia a almacenar.b) El área del almacén deberá incluir un área de co-rredores perimetrales y centrales, para tener acceso alas diversas rumas de material y poder programar suempleo, de acuerdo al orden de llegada, esto es, prime-ro el más antiguo.c) El nivel del piso del almacén debe estar por lo menosa 1 m por encima del nivel de la pista de acceso, para facili-tar la descarga del material y protegerlo de las inundacio-nes. La puerta de entrada al almacén debe tener no menosde 1.6 m de ancho.d) Las pilas de material deben colocarse sobre tarimasde madera.e) Las ventanas sólo se ubicarán en la parte superior delos muros (ventanas altas)f) Los almacenes de sustancias químicas deben proyec-tarse siempre en la primera planta, para no recargar las es-tructuras del edificio de operaciones de la casa de químicos.En el caso de utilización de dosificadores en seco, en que elingreso a las tolvas puede estar ubicado en el segundo otercer piso del edificio, considerar un montacargas y un áreade almacenamiento para 24 horas, al lado de las bocas decargas de las tolvas.Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org 14.
El PeruanoJueves 8 de junio de 2006 320513NORMAS LEGALESREPUBLICA DEL PERUg) Cada sustancia química deberá tener un almacén es-pecial o bien se deberá delimitar cada área con tabiques enun almacén común.5.8. MEZCLA RÁPIDA5.8.1. AlcanceEstablece el tiempo, gradiente de velocidad de mezcla yforma de obtener una distribución uniforme y rápida del coa-gulante en toda la masa de agua.5.8.2. Requisitos generales5.8.2.1. Si las características topográficas e hidráulicasde la planta lo permiten, sólo deberán usarse dispositivos demezcla hidráulicos. Cualquiera que sea el dispositivo elegi-do, se debe garantizar una mezcla completa y casi instantá-nea.5.8.2.2. En mezcladores de flujo a pistón, el cálculo hi-dráulico debe ser, en cada caso, el siguiente:a) Seleccionar las características geométricas del tipode unidad elegida: canaleta Parshall, plano inclinado (ram-pa), vertedero rectangular sin contracciones o triangular,dependiendo del caudal de diseño. La canaleta Parshallsólo se recomienda para caudales mayores de 200 l/s. Losvertederos rectangulares son recomendables para cauda-les menores a 100 l/s, y los triangulares para caudalesmenores a 50 l/s.b) Comprobar si se cumplen las condiciones hidráulicaspara que la mezcla sea adecuada:- Número de Froude de 4.5 a 9 (salto estable). En casode canaleta Parshall, el número de Froude es de 2 a 3 (saltono estable).- Gradiente de velocidad de 700 a 1,300 s-1.- Tiempo de retención instantáneo de menos de 0,1 a 7 scomo máximo.- Modificar la geometría de la unidad hasta que se consi-gan condiciones de mezcla apropiadas. Los mezcladoresdel tipo de resalto hidráulico son ideales para aguas que ma-yormente coagulan por el mecanismo de adsorción.5.8.2.3. En el caso de unidades del tipo de resalto hi-dráulico la aplicación del coagulante deberá distribuirse uni-formemente a todo lo ancho del canal.5.8.2.4. Para el uso de difusores en canales de relati-va profundidad, éstos deben diseñarse de tal manera queel coagulante se distribuya en toda la sección de flujo. Lareducción del área de paso provocada por el difusor, au-mentará la velocidad y garantizará las condiciones demezcla.5.8.2.5. En los mezcladores mecánicos o retromezcla-dores, el coagulante debe inyectarse en dirección al agita-dor. Este tipo de unidades sólo debe usarse en plantas don-de el agua coagula mayormente mediante el mecanismode barrido, ya que en este caso lo más importante son lascondiciones químicas de la coagulación (dosis óptima) yno las condiciones de mezcla. Estas unidades no son ade-cuadas para aguas que coagulan mediante el mecanismode absorción.5.8.2.6. En el diseño de los retromezcladores debe te-nerse en cuenta relaciones específicas entre las dimensio-nes del tanque y el agitador para reducir la formación deespacios muertos y cortocircuitos hidráulicos. Asimismo, esnecesario considerar «baffles» o pantallas para evitar la for-mación de vórtice.5.8.2.7. Los retromezcladores deberán tener un períodode retención entre 30 y 45 segundos.5.8.2.8. Las unidades de mezcla deberán ubicarse lo máscerca posible de la entrada de la unidad de floculación; de-ben evitarse los canales de interconexión largos.5.8.2.9. La estructura de interconexión entre la mezclarápida y el floculador (canal, orificio, vertedero, etc.) no debeproducir un gradiente de velocidad mayor de 100 s-1 ni me-nor que el del primer tramo del floculador.5.8.2.10. Deben empalmarse correctamente las líneasde flujo entre la unidad de mezcla y el floculador (aplicar laecuación de Bernoulli) para evitar represar el resalto en elmezclador o producir una caída brusca del nivel de agua enel floculador.5.8.2.11. En los casos en los que se requiera aplicar unpolímero como ayudante de coagulación, la aplicación debeser inmediatamente posterior a la aplicación del coagulantede sal metálica y en un punto en el que tenga una intensidadde agitación de 400 a 600 s-1 para que se disperse sin quese rompan las cadenas poliméricas.5.8.2.12. El uso de cualquier otro dispositivo de mezcla,deberá ser justificado, tomando en cuenta el mecanismo me-diante el cual coagule el agua (adsorción o barrido) y lascondiciones de mezcla rápida.5.8.2.13. En el caso de que la fuente tenga estacional-mente ambos comportamientos (adsorción y barrido) se di-señará la unidad para las condiciones más críticas, es decir,para las épocas de coagulación por adsorción.5.9. FLOCULACIÓN5.9.1. AlcanceEstablece las condiciones generales que deben cumplirlos floculadores.5.9.2. Requisitos generales5.9.2.1. En sistemas de más de 50 l/s de capacidad, losparámetros óptimos de diseño de la unidad, gradiente develocidad (G) y tiempo de retención (T) deberán seleccio-narse mediante simulaciones del proceso en el equipo deprueba de jarras.5.9.2.2. Para cada tipo de agua deberá obtenerse la ecua-ción que relaciona los parámetros del proceso, que es de laforma Gn.T=K, donde (n) y (K) son específicos para cadafuente y sus variaciones.5.9.2.3. En sistemas de menos de 50 l/s de capacidad,se puede considerar un rango de gradientes de velocidadde 70 a 20 s-1y un tiempo de retención promedio de 20 mi-nutos.5.9.2.4. Los gradientes de velocidad deberán disponer-se en sentido decreciente, para acompañar el crecimiento yformación del floculo.5.9.2.5. En todos los casos deberá diseñarse un sistemade desagüe que permita vaciar completamente la unidad.5.9.3. Criterios para los floculadores hidráulicos depantallasa) Pueden ser de flujo horizontal o vertical. Las unida-des de flujo horizontal son apropiadas para sistemas demenos de 50 l/s de capacidad; en sistemas por encima deeste límite se deberá usar exclusivamente unidades deflujo vertical.b) Las pantallas deberán ser removibles y se podrá con-siderar materiales como: tabiques de concreto prefabrica-dos, madera machihembrada, fibra de vidrio, planchas deasbesto-cemento corrugadas o planas, etc.En lugares de alto riesgo sísmico y en donde no existagarantía de adecuado nivel de operación y mantenimien-to, deberá evitarse el uso de las planchas de asbesto ce-mento.5.9.3.1. Unidades de flujo horizontala) El ancho de las vueltas debe ser 1,5 veces el espacioentre pantallas.b) El coeficiente de pérdida de carga en las vueltas (K)debe ser igual a 2.c) El ancho de la unidad debe seleccionarse en funciónde que las pantallas en el último tramo se entrecrucen, por lomenos, en un 1/3 de su longitud.d) Se debe diseñar con tirantes de agua de 1 a 3 m,dependiendo del material de la pantalla.5.9.3.2. Unidades de flujo verticala) La velocidad en los orificios de paso debe ser 2/3 de lavelocidad en los canales verticales.b) El gradiente de velocidad en los canales verticales debeser de alrededor de 20 s-1c) La profundidad debe seleccionarse de tal forma quelos tabiques del último tramo se entrecrucen, por lo menos,en 1/3 de su altura.d) La profundidad de la unidad es de 3 a 5 m. Se reco-mienda adoptar la misma altura del decantador para obte-ner una sola cimentación corrida y reducir el costo de lasestructuras.e) En la base de cada tabique que debe llegar hasta elfondo, se deberá dejar una abertura a todo lo ancho, equiva-lente al 5% del área horizontal de cada compartimiento. Estoevita la acumulación de lodos en el fondo y facilita el vaciadodel tanque.Documento Electrónico descargado de: www.urbanistasperu.org Recommended
Red de distribucion antareswilly