Source: http://docplayer.fi/3046617-Supermarketin-sisakaton-putoaminen-pudasjarvella-27-12-2000.html
Timestamp: 2017-01-18 10:11:40+00:00
Document Index: 19929832

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Supermarketin sisäkaton putoaminen Pudasjärvellä
Supermarketin sisäkaton putoaminen Pudasjärvellä
Download "Supermarketin sisäkaton putoaminen Pudasjärvellä 27.12.2000"
1 Tutkintaselostus B 2/2000 Y Supermarketin sisäkaton putoaminen Pudasjärvellä Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta tai vahingonkorvausvelvollisuutta. Tutkintaselostuksen käyttämistä muuhun tarkoitukseen kuin turvallisuuden parantamiseen on vältettävä.2 Onnettomuustutkintakeskus Centralen för undersökning av olyckor Accident investigation board Finland Osoite / Address: Yrjönkatu 36 Adress: Georgsgatan 36 FIN HELSINKI HELSINGFORS Puhelin / Telefon: (09) Telephone: Fax: (09) Fax: Sähköposti: E-post: Internet: tai eller or Henkilöstö / Personal / Personnel: Johtaja / Direktör / Director Hallintopäällikkö / Förvaltningsdirektör / Administrative director Osastosihteeri / Avdelningssekreterare / Assistant Toimistosihteeri / Byråsekreterare / Assistant Kari Lehtola Pirjo Valkama-Joutsen Sini Järvi Leena Leskelä Ilmailuonnettomuudet / Flygolyckor / Aviation accidents Johtava tutkija / Ledande utredare / Chief air accident investigator Erikoistutkija / Utredare / Aircraft accident investigator Tero Lybeck Esko Lähteenmäki Raideliikenneonnettomuudet / Spårtrafikolyckor / Rail accidents Johtava tutkija / Ledande utredare / Chief rail accident investigator Erikoistutkija / Utredare / Rail accident investigator Esko Värttiö Reijo Mynttinen Vesiliikenneonnettomuudet / Sjöfartsolyckor / Maritime accidents Johtava tutkija / Ledande utredare / Chief maritime accident investigator Erikoistutkija / Utredare / Maritime accident investigator Martti Heikkilä Risto Repo ISBN ISSN Oy Edita Ab, Helsinki 20013 ALKUSANAT Supermarketin myymälätilan sisäkatto putosi Pudasjärvellä kello Katon vaurioituminen aiheutti välittömän vaaratilanteen myymälässä työskennelleille kahdelle siivoojalle sekä noin 7 Mmk aineellisen vahingon. Onnettomuustutkintakeskus asetti onnettomuuksien tutkinnasta annetun lain (373/1985, muutos 97/1997) 5 :n 3 momentin nojalla tutkintalautakunnan tutkimaan tapausta suuronnettomuuden vaaratilanteena. Tutkintalautakunnan kokoonpano oli seuraava: puheenjohtaja jäsen jäsen diplomi-insinööri Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus pelastusylitarkastaja, diplomi-insinööri Pentti Kurttila Oulun lääninhallitus komisario Vesa Teivaanmäki Pudasjärven kihlakunnan poliisilaitos Pelastustoiminnan asiantuntijana tutkinnassa on toiminut palopäällikkö Kari Kuosmanen Pudasjärven palolaitokselta. Rakennustekniikan asiantuntijana on toiminut erikoistutkija, diplomiinsinööri Markku Kortesmaa VTT Rakennustekniikasta. Tässä tutkintaselostuksessa esitetään tapahtumat sisäkattovaurion aikaan, pelastustoiminnan kulku, tutkinnan eri vaiheet ja analysoidaan onnettomuuteen vaikuttaneet syyt. Lopuksi esitetään suosituksia, jotka toteuttamalla vastaavanlaisia onnettomuuksia voitaisiin mahdollisesti välttää tai lieventää niiden seurauksia. Tutkinnan ensisijaisena tarkoituksena on yleisen turvallisuuden parantaminen, joten syyllisyys- ja vahingonkorvauskysymyksiin ei ole otettu kantaa. Tutkintalautakunta on muun muassa suorittanut tarvittavat paikkatutkimukset Pudasjärvellä, tutkinut rakennukseen ja sen rakentamiseen liittyviä asiakirjoja, kuullut asianosaisia sekä selvittänyt vertailun vuoksi muutamaa muuta samankaltaista kattovauriota. Paikkatutkinnassa tutkintalautakuntaa avusti Pudasjärven kihlakunnan poliisi ja Pudasjärven kunnan palokunnan palomiehet. Lisäksi tutkintaan ovat osallistuneet Oulun alueen teknisen rikostutkimuskeskuksen tutkijat. Tämä tutkintaselostus on ollut lausunnolla ympäristöministeriössä, sisäministeriössä ja Pudasjärven kunnassa. Saadut lausunnot ovat tutkintaselostuksen lopussa liitteessä 1. Tutkintamateriaalia on siirretty lähdeliitteiksi. Niitä säilytetään Onnettomuustutkintakeskuksessa. Tämä tutkintaselostus on myös Onnettomuustutkintakeskuksen Internet-sivuilla osoitteessa I4 TIIVISTELMÄ Pudasjärvellä tapahtui kello onnettomuus, jossa KKK-supermarketin sisäkatto ja kaikki siihen kiinnitetyt lämpö-, kylmälaite- ja vesiputket, ilmanvaihtokanavat sekä sähköjohdot hyllyineen putosivat. Myymälä oli suljettu noin 20 minuuttia aikaisemmin, joten päivän viimeiset asiakkaat olivat poistuneet hetkeä aikaisemmin. Onnettomuushetkellä myymälässä oli kaksi siivoojaa, jotka työskentelivät myymälän eri päissä. He kuulivat myymälän lihatiskin puoleisen pään katosta napsahtelua ja voimistuvaa ryminää. Sen jälkeen katto ja siinä roikkuvat somistelevyt alkoivat nytkähdellä alaspäin. Tällöin toinen siivoojista juoksi takaoven kautta ulos ja toinen suojautui tuulikaappiin. Siivoojien päästyä suojaan sisäkatto asennuksineen irtosi koko myymälän m 2 kerrosalan alueelta. Putoaminen tapahtui siivoojien kertoman mukaan noin minuutissa, mutta pienempiä romahduksia tapahtui vielä päivienkin kuluttua. Onnettomuudesta aiheutui noin 7 Mmk vahingot. Onnettomuuden syy oli se, että sisäkattoa ja siihen tehtäviä ripustuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa kukaan rakennus- ja suunnittelutyössä mukana olleista ei kiinnittänyt riittävästi tai lainkaan huomiota kokonaisuuteen. Jokainen osapuoli keskittyi vain omaan työhönsä eikä puuttunut muuhun. Kaikki aliurakoitsijat olivat kokeneita ja ammattitaitoisiksi tiedettyjä, mikä mahdollisesti vaikutti siihen, että kaiken uskottiin olevan kunnossa. Sisäkattoon ja ripustuksiin liittyvä suunnittelu ja toteutus oli jaettu, kuten rakennusalalla on yleistä, useille eri yrityksille. Välitön tekninen syy oli se, että sisäkaton 50x50 mm rimojen ja kattoristikoiden välisen naulaliitoksen kapasiteetti ei ollut riittävä sisäkatosta aiheutuvien kuormien kannattamiseen. Liitoksissa oli pääsääntöisesti kaksi 90x3,1 mm konenaulaa, jolloin liitosten ominaiskapasiteetiksi ripustuskuormia vastaan saadaan rakennusalan normien mukaan laskettuna 326 N/m 2. Tutkintalautakunnan laskelmien mukaan tietyllä tutkitulla alueella ripustuskuormia oli sisäkaton omapaino mukaan laskettuna keskimäärin 447 N/m 2. Lisäksi sisäkaton pienille alueille kohdistui suuria, ripustuksista aiheutuvia, pistemäisiä kuormia. Kelvolliselta rakenteelta edellytetään, että varmuuskertoimet huomioituna kapasiteetin tulee olla yli 1,5-kertainen kuormiin nähden. Toteutettu naulaliitos oli suunnitelmien vastainen, sillä rakennesuunnittelija oli suunnitellut liitokseen kolme 100x3,4 mm lankanaulaa. Suunniteltu liitos ei ollut kuitenkaan tarkoituksenmukainen, sillä lähes kaikilla työmailla käytetään nykyisin konenauloja, joista pisimmät ovat käytännössä 90 mm pituisia. Lisäksi riman ja kattoristikon liitosalue on niin pieni, että normien mukaan siihen ei voi kiinnittää kolmea naulaa. Suunnitellun naulaliitoksen ominaiskapasiteetti ripustuskuormia vastaan olisi ollut 677 N/m 2, joka ei sekään olisi ollut riittävä pistemäisiä kuormia vastaan. Tutkimuksissa kävi ilmi, että konenaulojen kapasiteetista on alalla epätietoisuutta, minkä vuoksi tutkintalautakunta suosittaa paineilmanaulaimella ammuttavien naulojen tutkimuksen lisäämistä. Samalla Suomen rakentamismääräyskokoelmaan tulisi lisätä ohjeet siitä, miten kyseisiin nauloihin tulisi suunnittelutyössä suhtautua. Tutkintalautakunta suosittaa myös, että sallittavat ripustuskuormat tulisi vaatia merkittäväksi rakennusten käyttö- ja huolto-ohjeisiin. Lisäksi rakennusvalvonnan resursseja tulisi lisätä, teknisen avun saantia helpottaa ja lupakäytäntöjä yhdenmukaistaa. Lisäksi tutkintalautakunta esittää paloluokka- ja pääsuunnittelijavaatimusten täsmentämistä. II5 SUMMARY COLLAPSING OF CEILING OF SUPERMARKET AT PUDASJÄRVI, FINLAND, ON 27 DECEMBER, 2000 On 27 December 2000 at hours an accident occurred in a KKK Supermarket at Pudasjärvi, Finland. In the accident the ceiling of the supermarket and the heating pipes, refrigerationapparatus pipes, water pipes, ventilation ducts, electric wires and shelves fixed in the ceiling, collapsed. The last customers had left a while ago as the supermarket had been closed about 20 minutes before the accident. At the time of the accident there were two cleaning ladies in the supermarket, working in its different ends. They heard a clicking sound and then a steadily strengthening crashing sound from the ceiling in the meat counter end of the market. Then the ceiling and the dressing boards hanging therefrom started to jerk downwards. At this moment one of the cleaning ladies ran outside through the back-door while the other one hid in a wind box. The cleaning ladies having escaped safely, the ceiling with its installations collapsed over the entire 1710 m 2 surface area of the market. According to the cleaning ladies, the collapsing occurred in about one minute, with further minor collapses taking place even several days thereafter. The corresponding damage and loss were assessed at about FIM 7 million. The accident was caused by a total negligence or insufficient consideration of the entity in the planning, design and building of the ceiling and the mountings and suspensions therein. All participating workers and experts only carried out their own specific tasks without worrying about the remaining questions. In fact all subcontractors were known as experienced and highly professional, which probably contributed to the general conviction of everything being in order. As is the regular practice in building business, the planning, design and realization of a ceiling and its mountings and suspensions were contracted to several different enterprises. The direct technical cause of the accident was the insufficient capacity of the nail joint between the 50x50 mm ceiling strips and the roof trusses, to carry the loads of the ceiling. As a rule the nail joints featured two 90x3.1 mm machine nails that ensure the joints a specific capacity of 326 N/m 2 to resist suspension loads, as calculated in conformity with the norms and standards adopted in the building business. However according to the calculations made by the Accident Investigation Board of Finland, in a certain studied area the suspension loads including the dead weight of the ceiling, totalled 447 N/m 2 on average. In addition some smaller areas of the ceiling were charged by important concentrated loads generated by the suspensions. An adequate structure necessarily has to feature an over 1.5-fold capacity as related to the loads, with consideration of the safety coefficients. The nail joints had been realized as contrary to the plans, as the planner of the structure had equipped the joint with three 100x3.4 mm French nails. However in practice the planned joint failed to be viable, as in our days almost all work sites use machine nails with a maximum length of up to 90 mm. Furthermore the joint area between the strip and the roof truss is not big enough - in terms of the relevant norms and standards - to permit three nails to be fixed therein. The spe- III6 cific capacity of the designed nail joint to resist suspension loads would have been 677 N/m 2 which would also have been insufficient for the carrying of the concentrated loads. The investigations conducted yielded an uncertainty prevailing in the building business as for the capacity of the machine nails. Therefore the Accident Investigation Board recommends further studies to be made on nails shot by a pneumatic nail machine. Furthermore the Building Regulations in Finland (Suomen rakentamismääräyskokoelma) should also include instructions for an assessment of the nails in question in the planning and design phase. Moreover the Accident Investigation Board recommends that the resources engaged in supervision of building work be increased, possibly needed technical support be ensured, and the licence granting practices be harmonized. Finally the Accident Investigation Board proposes that the requirements adopted in the fire resistance rating and the responsibilities of the principal planner, be defined in detail. IV7 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... I TIIVISTELMÄ... II SUMMARY... III 1 TAPAHTUMAT Yleiskuvaus Tapahtumapaikka Myymälärakennus Tapahtumaolosuhteet Tapahtumat Vahingot Henkilövahingot Aineelliset vahingot PELASTUSTOIMINTA, TIEDOTTAMINEN JA RAIVAUS Pudasjärven palolaitoksen toiminta Hälytykset Toiminta onnettomuuspaikalla Palokunnan osallistuminen onnettomuuden tutkintaan Onnettomuudesta tiedottaminen Onnettomuuspaikan raivaus ja myymälän korjaus ONNETTOMUUDEN TUTKINTA Tutkinnan aloittaminen Paikkatutkimukset Rakennukseen liittyvät asiakirjat Rakennusvalvonta-asiakirjat Piirustukset ja laskelmat Muut asiakirjat Poliisitutkinta Muut tutkimukset ANALYYSI Rakennuksen suunnittelu ja toteuttaminen Rakennushankkeen osapuolet Sisäkaton kiinnitystyön ja siihen tehtyjen ripustusten koordinointi Sisäkaton kiinnitys V8 4.2.1 Suunniteltu naulaliitos Toteutettu naulaliitos Naulauksen laatu Sisäkattoon tehtyjen ripustusten aiheuttamat kuormat Muut sisäkattovaurioon mahdollisesti vaikuttaneet seikat Pelastustoiminnan analysointi ONNETTOMUUDEN SYYT MUITA SUOMESSA TAPAHTUNEITA SISÄKATTOVAURIOITA TUTKINTALAUTAKUNNAN SUOSITUKSET Naulaliitoksia koskevien normien päivittäminen Suurimpien sallittujen katon hyötykuormien määrittäminen Rakennusvalvonnan tehostaminen Naulalevyristikoiden käyttö P2-luokan rakennuksissa Pääsuunnittelijavaatimusten täsmentäminen Muita ehdotuksia ja huomioita LIITTEET Liite 1. Lausunnot Liite 2. Leikkauskuva myymälärakennuksen yläpohjarakenteesta Liite 3. Seuraukset tällaisen onnettomuuden tapahtuessa myymälän aukioloaikana Liite 4. VTT:n laskelmat ristikoiden taipumista aiheutuvista voimista LÄHDELIITELUETTELO VALOKUVALIITE VI9 1 TAPAHTUMAT 1.1 Yleiskuvaus KKK-supermarketin myymälätilan sisäkatto ja siihen kiinnitetyt LVISA 1 -asennukset hyllyineen putosivat Pudasjärvellä kello Kauppa oli suljettu noin 20 minuuttia aikaisemmin, joten asiakkaille ei aiheutunut vaaraa. Myymälässä oli onnettomuushetkellä kaksi siivoojaa, jotka kuitenkin ehtivät suojautua. 1.2 Tapahtumapaikka Onnettomuus tapahtui Pudasjärven kunnassa, joka sijaitsee Oulun läänissä, Pohjois- Pohjanmaan maakunnan koillisosassa. Myymälärakennus on Pudasjärven keskustan tuntumassa, osoitteessa Sähkötie 1 (kuva 1). Kuva 1. Pudasjärven KKK-supermarketin sijainti. Figure 1. Location of Pudasjärvi KKK Supermarket. 1 LVISA = lämpö, vesi, ilmanvaihto, sähkö ja automaatio. 110 1.3 Myymälärakennus Myymälärakennukselle on myönnetty Pudasjärven kunnan valvontalautakunnassa rakennuslupa arkkitehtisuunnitelmien perusteella , jonka jälkeen suunnittelua jatkettiin ja rakentaminen aloitettiin. Urakoitsija luovutti rakennuksen tilaajan käyttöön Kyseessä on yksikerroksinen ullakollinen puurunkoinen rakennus, jonka yläpohja on puuristikkorakenteinen. Ulkoseinissä on puu/tiiliverhous (kuva 2). Rakennuksen kerrosala on m 2 ja tilavuus m 3. Rakennuksen paloluokka on P2 ja suojaustaso 2 eli rakennuksessa on automaattinen paloilmoitin ja tavallinen alkusammutuskalusto. Konehuone sijaitsee väestönsuojan päällä. Myymälätilan sisäkorkeus on kuusi metriä. Kuvassa 3 on esitetty myymälärakennuksen pohjapiirros. Kuva 2. Noin kuukausi onnettomuuden jälkeen otettu kuva Pudasjärven KKKsupermarketin ulkopuolelta. Katto koostuu kahdesta eri kokoisesta, eri tasossa olevasta ja vastakkaisiin suuntiin kallistetuista lappeista. Katon osien välissä kulkee rakennuksen pitkittäissuuntainen pilareilla tuettu liimapuupalkki. Sisäpuolinen katto on yhtenäinen ja vaakatasossa. Kattovaurio ei näy myymälän ulkopuolelle. Figure 2. Exterior of Pudasjärvi KKK Supermarket about one month after the accident. The roof structure consists of two different-size slanting parts inclining in opposite directions on different levels. Between the roof parts there is a pillar-supported laminated beam travelling in the longitudinal direction. The monolithic ceiling again is horizontal. The damage is not visible on the exterior of the building. 211 Kuva 3. Pudasjärven KKK-supermarketin pohjapiirros. Sisäkatto ja LVISA-asennukset hyllyineen irtosivat koko ulkoseinien rajaamalta alueelta. Alimmas ne tulivat myymälän keskiosassa. Figure 3. Layout of Pudasjärvi KKK Supermarket. The ceiling and the heating pipes, refrigerationapparatus pipes, water pipes, ventilation ducts, electric wires and shelves collapsed over the entire area delimited by the external walls. Deepest down they collapsed in the centre part of the supermarket. 312 Kuva 4. Pudasjärven KKK-supermarketin rakennuslupapiirustuksista otettu poikkileikkaus. Kuvasta poiketen rakennuksen ulkoseinillä ei ole pilari-palkkirakennetta ja kattoristikot ovat erilaiset. Figure 4. Cross-section of Pudasjärvi KKK Supermarket as yielded by the relevant building licence drawings. Unlike the structure in the figure, the exterior walls of the building do not feature a columnrafter structure, and the roof trusses are different. 1.4 Tapahtumaolosuhteet Tapahtuma-aikaan satoi kevyttä pakkaslunta, jota kertyi päivän aikana noin 5 cm. Ilman lämpötila oli -12 C ja suhteellinen kosteus 91 %. Tuuli oli heikkoa. Lunta oli maassa illalla noin 10 cm. Lumen vesiarvoksi myymälärakennuksen katolla mitattiin 9,3 kg/m Tapahtumat Keskiviikko oli joulun pyhien jälkeen ensimmäinen arkipäivä, joten Pudasjärven KKK-supermarket oli avoinna kello Myymälä suljettiin kello 21.00, jonka jälkeen viimeiset asiakkaat poistuivat. Myymälää suljettaessa henkilökunnasta paikalla oli kaksi kassatyöntekijää ja kaksi siivoojaa. Kassatyöntekijät tekivät päivän työnsä loppuun ja poistuivat myymälän varaston ja takaoven kautta noin kello Siivoojista toinen työskenteli kassojen läheisyydessä ja toinen myymälän toisessa päässä lihatiskin luona. Kellon ollessa lihatiskin luona työskennellyt siivooja kuuli napsahtelua ja sen jälkeen jonkinlaista ryminää. Ryminään hän ei suuremmin kiinnittänyt huomiota, koska sitä saattoi kuulua muulloinkin, jos toinen siivooja siirtelee tavaroita. Sen sijaan katon suunnasta kuuluva napsahtelu kuulosti oudolta. Nopeasti napsahtelun alkamisen jälkeen juomahyllyjen lähellä oleva vihreä friisi 2 alkoi nytkähdellä alaspäin samaan tahtiin juomahyllyn ja maitokaapin yläpuolelta kuuluvien napsahdusten kanssa. Siivooja poistui myymälästä nopeasti varastoon ja sitä kautta ulos. Varaston läpi juostessaan hän kuuli myymälästä erittäin kovaäänistä ryminää ja pauketta. 2 Myymälätilan kattoon, pääsääntöisesti seinien vierustoille oli kiinnitetty eri värisiä kennolevystä valmistettuja somistelevyjä, joita kutsutaan friiseiksi. 413 Kassan luona työskennellyt siivooja kuuli kattovaurion alkaessa myymälän toisesta päästä ryminää. Hän katsoi pitkin myymälän käytävää kohti maitohyllyä, mutta ei havainnut heti mitään erityistä. Ryminä kuitenkin jatkui, minkä vuoksi hän katsoi samaan suuntaan uudelleen ja näki maitohyllyn yläpuolella, lähellä myymälän keskilinjaa, olleen vihreän friisin nytkähtelevän alaspäin ja kallistuvan oikealle. Ryminä ja pauke voimistuivat ja katto alkoi tulla alaspäin keskellä rakennusta myymälän takaosassa. Siivoja ajatteli ensin poistuvansa nopeasti takaovesta, myymälän ja varaston läpi. Katon vajoaminen kuitenkin kiihtyi, minkä vuoksi siivooja päättikin juosta ulko-oven lähelle tuulikaappiin. Tuulikaapissa hän meni penkin alle suojaan, koska ei päässyt lukitusta ulko-ovesta ulos. Myymälässä jatkui kova meteli, sillä ryminän lisäksi hälyttimet kytkeytyivät päälle. Ulos paennut siivooja meni tapahtuman jälkeen myymälän pääsisäänkäynnin luokse katsoakseen ikkunasta sisälle. Hän näki myymälän sisäkaton romahtaneen ja joidenkin putkien tulleen katosta myymälätilaan. Nähtyään, että toinen siivooja on kunnossa ja kyyhöttää lukitun tuulikaapin nurkassa, hän lähti juosten noin 300 metrin päässä olevalle poliisiasemalle ilmoittamaan tapahtuneesta. Tuulikaappiin suojautunut siivooja odotti, että katon vajoaminen loppuu ja lähti sen jälkeen toista keskikäytävää pitkin myymälän toiseen päähän ja edelleen varaston kautta ulos. Sisäkatto oli jäänyt hyllyjen varaan, mutta muun muassa valaisimia, sähkökaapelihyllyjä ja ilmanvaihtokanavia oli tullut lattialle asti. Sen vuoksi hän joutui välillä ryömimään. Ilmassa oli tällöin runsaasti muun muassa katon eristeenä olleen puhallusvillan pölyä, joka vaikeutti hengittämistä. Lattioilla oli lisäksi rikkoutuneista putkista valunutta vettä. Myös tämä siivooja juoksi ulos päästyään poliisiasemalle, jossa toinen siivooja oli jo ilmoittanut tapahtuneesta poliisille. Siivoojien kertoman mukaan sisäkaton romahtaminen tapahtui arviolta alle minuutissa. Sen jälkeen pienempiä jälkiromahduksia tapahtui vielä useiden päivienkin kuluttua. 1.6 Vahingot Henkilövahingot Rakennuksen tiloissa oli tapahtumahetkellä kaksi siivoojaa. Molemmat havaitsivat ajoissa katon vaurioitumisen alkavan, joten he ehtivät suojaan putoavan katon alta. Henkilövahinkoja ei siis aiheutunut Aineelliset vahingot Kattoristikoista irtosivat 50x50 mm kokoiset 600 mm jaolla olleet rimat, niiden välissä ollut 50 mm mineraalivilla, höyrynsulkumuovi ja sen päällä ollut noin 250 mm kerros puhallusvillaa. Edelleen irtosivat rimoihin 400 mm jaolla kiinnitetyt 22x100 mm laudat ja lautoihin kiinnitetty polyester-pinnoitettu poimulevy (pelti). Sisäkattorakenteen mukana alas putosivat myymälän valaisimet, ilmanvaihtokanavat, kylmälaitteiden putket hyllyineen, sähköjohdot hyllyineen, vesijohdot, lämpöputket ja myymälän sisustukseen kuuluvat friisit ja opastetaulut. Myös myymälän lattialla olleet hyllystöt ja kylmälaitteet vaurioi- 514 tuivat siten, että ne vaihdettiin uusiin. Pelti, sisäkaton puutavara, villa ja kaikki niihin kiinnitetyt LVISA- ja muut laitteet toimitettiin osin kaatopaikalle ja osin muualle hyötykäyttöön, eli kaikki jouduttiin uusimaan. Kattoristikot ja vesikatto eivät vaurioituneet. Onnettomuudesta aiheutui noin 7 miljoonan markan välittömät kokonaiskustannukset, joista 1,8 Mmk oli myyntivaraston menetyksiä, 2,5 Mmk katon korjauskustannuksia, 1,5 Mmk myymälälaitteiden vaurioita ja 2 Mmk keskeytyskustannuksia. Supermarket avattiin jälleen käyttöön15 2 PELASTUSTOIMINTA, TIEDOTTAMINEN JA RAIVAUS 2.1 Pudasjärven palolaitoksen toiminta Hälytykset Oulun hätäkeskukselle tuli hälytys KKK-supermarketin automaattiselta paloilmoittimelta kello Hälytys välittyi Pudasjärven kunnan palolaitokselle, josta onnettomuuspaikalle hälytettiin palokunnan osalähtö. Lähtöön kuului yksi sammutusyksikkö ja johtoauto, joiden henkilövahvuus oli yhteensä Paikalle kello saavuttuaan esimiespäivystäjä totesi, että kaupan sisäkatto oli pudonnut lähes kokonaan. Koska tällöin ei vielä ollut tietoa siitä, oliko kohteen sisällä ketään ja aineelliset vahingot vaikuttivat suurilta, hän käski hälyttämään paikalle myös palopäällikön. Palopäällikkö saapui kohteeseen kello 21.35, jolloin hän otti johtovastuun. Samalla hän sai tiedon myös siitä, että myymälää siivoamassa olleet siivoojat olivat päässeet omin avuin ulos ja edelleen poliisilaitokselle. Koska tulipalovaara myymälässä oli ilmeinen, palopäällikkö hälytti paikalle vielä kaksi yksikköä. Tällöin paikalle hälytettyjen yksiköiden määrä vastasi palokunnan peruslähtöä, kun paikalla oli kolme sammutusyksikköä, johtoauto ja tarkastusauto, joiden kokonaisvahvuus oli Hätäkeskus ilmoitti asiasta kiinteistöhuollolle kello 21.28, poliisille kello 21.38, sähkölaitokselle kello 21.40, vesiosuuskunnalle ja paloinfo 4 -järjestelmällä tiedotusvälineille kello Toiminta onnettomuuspaikalla Kun oli todettu, että sisään myymälään ei ollut jäänyt ketään, pelastustoiminnan johtajana toiminut Pudasjärven palopäällikkö (P1) antoi yksiköille tehtäväksi ehkäistä lisävahinkoja, lähinnä tulipalon syttyminen. Yksiköt vartioivat kohdetta ulkopuolelta ovien ja ikkunoiden läpi siihen asti kunnes sähkö, vesi ja lämpö oli kytketty pois. Sisään ei voinut heti mennä, sillä pienempiä sortumia tapahtui vielä kymmenien minuuttien jälkeenkin. Lisäksi epävarmuutta aiheutui siitä, että kylmälaitteiden jäähdytysaineena käytettävän kylmäkaasuseoksen ominaisuuksista ja vuodoista ei ollut varmaa tietoa. Sen vuoksi palopäällikkö käski palotarkastajaa (P2) selvittämään, mikä on kylmälaitteiden tila ja paljonko kylmäkaasua on päässyt vuotamaan myymälätilaan. Asia saatiin selvitettyä noin tunnissa, kun paikalle pyydettiin laiteasentaja, joka asensi putkistoon sulut. Tällöin selvisi, että 3 4 Esimerkiksi merkinnällä tarkoitetaan pelastusalalla sitä, että henkilövahvuuteen ei kuulu yhtään päällystöviranhaltijaa, kaksi kuuluu alipäällystöön ja kolme miehistöön. Paloinfo on hätäkeskusten käyttämä tiedottamisjärjestelmä, joka lähettää matkapuhelinverkon tekstiviestinä keskeisimmille tiedotusvälineille tiedon niitä mahdollisesti kiinnostavista tapahtumista. Järjestelmä on otettu käyttöön, kun pienimpiä hätäkeskuksia lakkautettiin eikä keskitetyillä hätäkeskuksilla ollut mahdollisuuksia vastata lukuisiin tiedotusvälineiden kyselyihin. Järjestelmä lienee kaikkien osapuolten kannalta toimiva. 716 kauppanimeltään Forane FX70 nimistä kylmäkaasuseosta oli päässyt ilmaan noin 150 kg, joka on noin puolet kokonaismäärästä. Kylmäkaasuseos ei ole hengitettynä vaarallista, mutta sen ominaisuutena on hapen syrjäyttäminen ilmasta. Muita kylmäaineeseen liittyviä vaaroja ovat nesteytetyn kaasun iholle suihkuamisesta aiheutuva paleltumavammavaara ja lämpöhajoamisessa vapautuvat palavat ja myrkylliset höyryt. Tuote ei ole kemikaalilainsäädännön mukainen vaarallinen aine. Kohde saatiin teknisesti vaarattomaksi noin tunnin kuluessa, jonka jälkeen palokunta jatkoi vielä kohteen vartiointia niin, että viimeinen yksikkö poistui kello Palokunnan poistuttua kohde- ja palovartiointia jatkoi vartiointiliike, sillä murto- ja paloilmoitinjärjestelmät olivat rikkoutuneet kattovaurion yhteydessä. Palokunta oli heti paikalle saapumisen jälkeen tehnyt havainnon, että myymälän sisäänkäynnin vieressä oli uuden vuoden juhlintaan tarkoitettuja ilotulitteita, jotka eivät olleet varastoituna SFS standardin edellyttämässä ilotulitteille tarkoitetussa kaapissa. Ilotulitteet aiheuttivat lisäonnettomuusvaaran, jonka palokunta torjui kantamalla ilotulitteet pikaisesti pois sortuma-alueelta. Ilotulitekauppias kuljetti tulitteet muualla sijaitsevaan turvalliseen varastoon. Palopäällikkö oli käynyt kaupassa muutamaa tuntia ennen onnettomuutta ja sopinut seuraavana päivänä tehtävästä ilotulitteiden tarkastuksesta. Tuolloin ilotulitteet olivat vielä asianmukaisesti varastoituna. Ilotulitteiden kauppias oli kuitenkin kuljettanut kaupan sulkemisen jälkeen paikalle lisää ilotulitteita täydentääkseen varastoa seuraavaa päivää varten. Hän jätti laatikot varastointikaapin viereen ja lähti käymään muualla. Kun ilotulitekauppias palasi myöhemmin illalla paikalle tarkoituksenaan siirtää tulitteet kaappiin, katto oli jo romahtanut ja ilotulitteet kannettu ulos. Ilotulitteiden kauppiaalla oli myyntiin tarvittavat luvat. Palokunta palasi onnettomuuspaikalle vielä seuraavana päivänä ja totesi tilanteen olevan stabiili Palokunnan osallistuminen onnettomuuden tutkintaan Tutkintalautakunta aloitti paikkatutkimukset noin puolenpäivän aikaan , jolloin Pudasjärven palopäällikkö oli mukana ja auttoi tutkimuksissa. Hänet nimettiin myöhemmin tutkintalautakunnan asiantuntijaksi. Illan ja yön aikana palokunta auttoi tutkinnassa siten, että se rakensi puutavarasta tukia pudonneen sisäkaton alle ja irrotti sisäkatosta noin 6 m 2 koepalan. Koepalasta voitiin tutkia tarkemmin sisäkaton kiinnityksen rakennetta. Sisäkattoon tehdystä aukosta voitiin myös nähdä kattoristikoiden alapaarteiden alapintoja, mikä muutoin oli mahdotonta. 817 Palokunta auttoi tutkimuksissa myös , jolloin se muun muassa järjesti tutkintalautakunnalle henkilönostimen alapaarteiden ja rimojen välisen liitoksen tarkempaa tutkimista varten. 2.2 Onnettomuudesta tiedottaminen Oulun hätäkeskuksen paloinfo-järjestelmä lähetti tiedon kattovauriosta keskeisille tiedotusvälineille kello Sen jälkeen Suomen tietotoimisto uutisoi asian, joten seuraavan aamun eli sanomalehdet kirjoittivat asiasta lyhyesti. Onnettomuustutkintakeskus sai tiedon onnettomuudesta Oulun lääninhallitukselta kello 8.20, jonka jälkeen päätettiin perustaa tutkintalautakunta. Ennen tutkintalautakunnan kokoontumista tiedotusvälineiden kysymyksiin vastasivat Pudasjärven palopäällikkö sekä onnettomuuspaikalla aamusta asti ollut lautakunnan poliisijäsen. Aamupäivän aikana tiedotusta päätettiin jaksottaa siten, että tutkintalautakunta antaa lehdistötiedotteen kello mennessä. Lehdistötiedotteessa kerrottiin lyhyesti mitä oli tapahtunut ja se, että molemmat rakennuksessa olleet siivoojat selvisivät onnettomuudesta vahingoittumattomina. Lisäksi tiedotteessa kerrottiin lyhyesti, miten tutkinta on käynnistetty ja miten sitä jatketaan. Tiedotteen antamisen jälkeen tutkintalautakunnan puheenjohtaja jatkoi tiedottamista vastaamalla tiedotusvälineiden onnettomuuteen liittyviin kysymyksiin. Ennen tutkintalautakunnan lehdistötiedotetta Onnettomuustutkintakeskus antoi erillisen lehdistötiedotteen, jossa ilmoitettiin tutkintalautakunnan kokoonpano. Tämän tutkintaselostuksen julkaisupäivänä tutkintalautakunta antoi tiedotusvälineille lehdistötiedotteen, jossa kerrottiin tutkintaselostuksen valmistumisesta ja esitettiin sen sisältö tiivistettynä. 2.3 Onnettomuuspaikan raivaus ja myymälän korjaus Onnettomuutta seuraavana päivänä myymälään tuotiin sähkölämmittimiä lisävahinkojen estämiseksi. Myymälässä olleiden elintarvikkeiden siirto aloitettiin ja kaikki saatiin siirretyksi mennessä. Samaan aikaan, eli 2.1. aloitettiin myös pudonneen sisäkaton alapuolinen tuenta, joka tehtiin purun ja raivauksen helpottamiseksi. Tällöin muun muassa kylmälaitteet voitiin jättää vielä paikoilleen myymälään. Tuenta oli valmis 19.1., jonka jälkeen pudonneen katon päällä oli mahdollista kulkea. Puhallusvillan imu aloitettiin ja pudonneen katon purku Purkutyö saatiin päätökseen 2.2. Uuden sisäkaton rakentaminen aloitettiin ja myymälä otettiin jälleen käyttöön18 3 ONNETTOMUUDEN TUTKINTA 3.1 Tutkinnan aloittaminen Onnettomuustutkintakeskuksen päivystäjä sai puhelimitse tiedon onnettomuudesta Oulun lääninhallituksen pelastusosastolta kello Ilmoituksen perusteella Onnettomuustutkintakeskus tulkitsi onnettomuuden suuronnettomuuden vaaratilanteeksi ja päätti perustaa tutkintalautakunnan. Tutkintalautakunnan tuleva puheenjohtaja tavoitettiin Kuusamosta, jolloin hän lähti kohti onnettomuuspaikkaa. Oulun lääninhallituksesta lähti paikalle rakennusalan tutkinnon suorittanut pelastusylitarkastaja ja paikalla olivat jo pudasjärveläinen komisario ja palopäällikkö. Tutkintalautakunta ja tutkintaan osallistunut palopäällikkö kokoontuivat ensi kerran puolenpäivän aikaan ja aloittivat paikkatutkinnan. 3.2 Paikkatutkimukset Tutkintalautakunta tutustui ensin yleisesti rakennukseen ja siihen, mitä oli tapahtunut. Tällöin käytiin muun muassa rakennuksen ullakkotilassa ristikoiden alapaarteiden päällä olevalla kulkusillalla, josta katon vaurioituneen osan rakenne oli mahdollista nähdä. Tällöin todettiin, että koko ristikon alapuolinen sisäkattorakenne villoineen oli irronnut kattoristikoista. Sisäkatto oli pudonnut kohdasta riippuen noin 0,5-4,0 metrin päähän ristikoista ja vajoaminen jatkui vielä seuraavinakin päivinä. Alhaaltapäin katsottuna pudonnut katto oli lähes yhtenäinen, joten ristikoiden alapaarteiden alapinnan ja siihen kiinnitetyn puutavaran liitosta ei vielä tässä vaiheessa voitu tutkia tarkemmin. Tilannearvion jälkeen oli selvää, että tärkeä osa tutkintaa tulee olemaan sisäkattoon ripustettujen kuormien määrittäminen. Sen vuoksi tutkintalautakunta aloitti myymälätilan järjestelmällisen tutkinnan ja dokumentoinnin, jolloin kaikki nähtävissä olevat ripustetut kuormat kirjattiin. Samalla kiinnitettiin huomiota kaikkiin muihin seikkoihin, joilla on voinut olla vaikutusta onnettomuuteen. Valo- ja videokuvauksen suoritti tutkintalautakunnan pyynnöstä Pudasjärven kihlakunnan poliisi. Illalla tutkintalautakunta pyysi Pudasjärven palokuntaa irrottamaan alas pudonneesta katosta yhden poimulevyn, sen kohdalla olevat laudat ja 50x50 mm rimat. Katosta irrotettiin yhden pellin eli 0,9x6,0 m 2 kokoinen koepala, josta jäi kattoon saman kokoinen aukko. Koepalasta todettiin, että 50x50 mm rimat oli kiinnitetty kattoristikoihin pääsääntöisesti kahdella 90 mm pituisella kampanaulaa muistuttavalla sähkösinkityllä liimakärkisellä konenaulalla. Naulassa olleet poimut olivat tosin niin loivat ja täynnä liimaa, että kyseistä naulaa ei voida pitää kampanaulana. Myöhemmin tutkinnassa kävi kuitenkin ilmi, että suurin osa liitoksista olikin tehty sileällä kuumasinkityllä liimakärkisellä naulalla, joten koepala ei antanut todellista kuvaa naulaliitoksista. Puutavarasta todettiin silmämääräisesti, että ristikoissa, rimoissa ja laudoissa käytetty puutavara oli erittäin laadukasta. Kattoon tehdystä aukosta oli mahdollista tutkia ristikoiden alapaarteita hieman laajemmaltakin alueelta. Tällöin todettiin, että alapaarteisiin oli pääsääntöisesti osunut kaksi naulaa, ja että mitään ripustuksia ei oltu tehty kattoristikoista. Siitä voitiin päätellä, että 1019 muun muassa ilmanvaihtokanavat, sähköjohtojen ja kylmälaiteputkien hyllyt oli kiinnitetty todennäköisesti pellin alla olleisiin lautoihin tai rimoihin. Myöhemmin todettiin, että kaikki kiinnitykset oli tehty noin 50 mm pituisilla täkkipulteilla tai ruuveilla välittömästi pellin alla olevaan laudoitukseen. Kun kaikki tuolloin nähtävissä olleet yksityiskohdat oli dokumentoitu, paikkatutkinnat lopetettiin Tutkintalautakunta palasi onnettomuuspaikalle , jolloin vaurioitunut sisäkatto oli tuettu alapuolelta, puhallusvilla oli poistettu osin ja purkutyöt oli aloitettu. Tällöin 50x50 mm rimojen naulakiinnitystä oli mahdollista tutkia lähes koko katon alueelta. Tutkintalautakunta kartoitti, mitä ja kuinka monta naulaa liitoksissa oli käytetty ja kuinka hyvin naulat olivat osuneet kattoristikoihin. Tutkimuksia tehtiin pääasiassa konehuoneen läheisyydessä, jossa sisäkattoon ripustetut kuormat olivat suurimmat ja josta sortuma oli myymälässä työskennelleiden siivoojien mukaan alkanut. Lisäksi tutkintalautakunta teki vetokokeita satunnaisesti kattoristikoihin kiinni jääneille nauloille ja tutki edelleen kattoa kuormittavia ripustuksia, jotka eivät aikaisemmin olleet nähtävissä. Rimojen ja kattoristikoiden välisissä liitoksissa todettiin käytetyn kahta erilaista konenaulatyyppiä. Toinen, yleisemmin käytetty, oli tunnetun valmistajan (Senco) sileä kuumasinkitty liimakärkinen 90x3,1 mm naula. Noin 150 m 2 alueella oli käytetty todennäköisesti Kaukoidässä valmistettua poimutettua liimakärkistä sähkösinkittyä 90x3,1 mm naulaa. Alue, jolla poimutettua naulaa oli käytetty on esitetty kuvassa 5. Kuva 5. Vinoviivoitetulla alueella oli käytetty rimojen ja kattoristikoiden välisessä liitoksessa poikkeavaa naulatyyppiä. Asialla ei kuitenkaan todennäköisesti ollut vaikutusta onnettomuuteen. Figure 5. In the striped area an exceptional nail type was used in the joints between the strips and the roof trusses. But this fact had probably no effect whatsoever on the accident. Paikkatutkimuksissa tutkintalautakuntaa avustivat Oulun alueen teknisen rikostutkimuskeskuksen tutkijat. 1120 3.3 Rakennukseen liittyvät asiakirjat Rakennusvalvonta-asiakirjat Tutkintalautakunta sai Pudasjärven rakennusvalvontatoimistosta sinne arkistoituja piirustuksia, joissa oli arkkitehtipiirustukset ja muun muassa yläpohjan rakenneleikkaus, jossa on esitetty rakennesuunnittelijan suunnittelema naulaliitos (liite 2.). Lisäksi arkistoituna oli piirustus rakennuslupaan liittyvistä piirustuksista poikkeavasta yläpohjan rakenteesta, jossa kipsilevy on rakennuksen jäykistämisen vuoksi korvattu poimulevyllä (kuva 6). Rakennusvalvontatoimistossa ei ollut rakennukseen liittyviä rakennelaskelmia. Tutkintalautakunta vertasi rakennusvalvontatoimistossa arkistoituna olleita piirustuksia Keskolta saatuihin piirustuksiin ja totesi, että pääpiirustuksia lukuun ottamatta piirustusten uusimmat versiot oli toimitettu rakennusvalvontatoimistoon. Rakennusvalvonta-asiakirjoista kävi ilmi, että helsinkiläinen arkkitehtitoimisto oli hakenut päivätyllä hakemuksella Kesko Oy:n puolesta lupaa rakentaa myymälärakennus ja siihen liittyvät paikoitus- ja lastaustilat. Tätä ennen Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus oli myöntänyt Kesko Oy:lle poikkeuslupapäätöksen, joka mahdollisti rakennuskaavasta poikkeavan rakentamisen. Rakennuslupa myönnettiin Pudasjärven kunnan valvontalautakunnassa Ennen luvan myöntämistä lausunnon lupahakemuksesta olivat antaneet Pudasjärven kunnan terveystarkastaja ja palotarkastaja. Rakentamisen aloituspalaveri pidettiin , jonka jälkeen aloitettiin rakentaminen. Tuolloin rakennusvalvontatoimistoon toimitettiin ilmoitukset siitä, kuka toimii työmaan vastaavana työnjohtajana ja kuka vesi- ja viemärityönjohtajana. Rakennusvaiheessa rakennusvalvontaviranomainen teki seuraavat katselmukset: Päivämäärä Katselmus Valmiusaste Perustuskatselmus 40 % Rakennekatselmus 50 % Rakennekatselmus 60 % Käyttöönottokatselmus 95 % Käyttöönottokatselmus 99 % Loppukatselmus 100 % Lisäksi rakennuksella tehtiin väestösuojan käyttöönottotarkastus , jolloin paikalla oli Pudasjärven rakennustarkastaja ja palopäällikkö. 12 Näytä lisää
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen Lisätiedot Sisäkattojen putoamiset Järvenpäässä ja Kittilässä syyskesällä 2010
Tutkintaselostus D5/2010Y Sisäkattojen putoamiset Järvenpäässä ja Kittilässä syyskesällä 2010 Tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi eikä Lisätiedot Junamiehen loukkaantuminen vaihtotyössä Haminan ratapihalla
Tutkintaselostus C 6/2000 R Junamiehen loukkaantuminen vaihtotyössä Haminan ratapihalla 7.8.2000 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Lisätiedot Marketin sisäkaton putoaminen Jyväskylässä 26.4.2001
Tutkintaselostus B 1/2001 Y Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta Lisätiedot Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011
Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011 Case: Tavaratalo Hong Kong:in tulipalo Rasmus 28.9.2011 1 28.9.2011 2 28.9.2011 3 Hong Kong tavaratalon palo 23.12.2010 kello 16 Vantaa -23 astetta 28.9.2011 Lisätiedot Kokemuksia Keskossa, case Pudasjärvi
Rakenteellinen turvallisuus- Keskon kokemuksia, rakennuttajapäällikkö Ruokakesko Oy, Kauppapaikat ja kauppiastoiminnot Kokemuksia Keskossa, case Pudasjärvi Supermarketin sisäkaton putoaminen Pudasjärvellä Lisätiedot S I S Ä I L M A T U T K I M U S
Kiratek Oy Jyrki Pulkki, puh. 0207 401 011 6.6.2011 S I S Ä I L M A T U T K I M U S Simonkallion Koulu Simonkalliontie 1, 01350 Vantaa 2 Sisällysluettelo 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 2. TUTKIMUKSET... 3 Lisätiedot MS GRACHTBORG, kansiluukkunosturionnettomuus Kokkolan satamassa 11.8.2007
Tutkintaselostus D8/2007M MS GRACHTBORG, kansiluukkunosturionnettomuus Kokkolan satamassa 11.8.2007 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Lisätiedot RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA
RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat... Lisätiedot Vaaratilanne junaliikenteessä Kirkkonummen ja Masalan asemien välillä 21.3.1996
Tutkintaselostus C 2/1996 R Vaaratilanne junaliikenteessä Kirkkonummen ja Masalan asemien välillä 21.3.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta Lisätiedot Talonrakennus TOT 13/03. Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Rakennusmies.
TOT-RAPORTTI 13/03 Purkutyömaalla betonipalkki putosi rakennusmiehen päälle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Koulun korjausrakennuskohteessa purettiin ovea karmeineen. Yläpuolinen palkki putosi Lisätiedot Rakennusvalvonnan rooli rakennusturvallisuuden varmistamisessa
Rakennusvalvonnan rooli rakennusturvallisuuden varmistamisessa Johtava rakennustarkastaja Päivi Niemi 15.9.2014 MRL 117 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset a) Rakenteiden lujuus ja vakaus b) Paloturvallisuus Lisätiedot ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI
00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi Lisätiedot Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40. Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO
Ympäristölautakunta 40 23.04.2015 PAIMION KAUPUNGIN (VÄHÄNIITUNTIE 1) RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 40 Hakija Paimion kaupunki PL 50 21531 PAIMIO Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä Tilan nimi Lisätiedot Robinson R-44 -helikopterin pakkolasku Valkealassa 3.9.2007
Tutkintaselostus D4/2007L Ultrakevyen lentokoneen pakkolasku Pudasjärven lentopaikalla 3.2.2007 OH-U454 Ikarus C42B Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan Lisätiedot Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä
ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Onnettomuustutkinta turvallisuuden Lisätiedot Icopal Kattohuolto Turvallinen kumppani katon talvihuoltoon
Lumikuormien riskikartoitus Lumenpudotus Lämmityskaapeleiden asennukset, tarkastukset ja korjaukset Höyrytyspalvelut Icopal Kattohuolto Turvallinen kumppani katon talvihuoltoon Valitse turvallinen kumppani Lisätiedot Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset
www.turvallisuustutkinta.fi SPPL, Kouvola 30.10.2014 Turvallisuustutkinnan havainnot ja suositukset Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien Lisätiedot MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI
MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND
ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Kalle Brusi, Onnettomuustutkintakeskus Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vanajan kirkko Hautausmaantie, 13110, Hämeenlinna Raporttipäivä: 14.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 12.06.2014 2 (14) Vanajan kirkko Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400 Lisätiedot Tervetuloa! 14.1.2016
Tervetuloa! 14.1.2016 Viranomaisvalvonta rakentamisessa Maankäyttö- ja rakennuslaki 124 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, Lisätiedot ASUINKIINTEISTÖN OMAVALVONTA
Omavalvonnan lakitausta Omavalvonta on pelastuslain 379/2011 78 mukaista valvontaa. Tämän omavalvontalomakkeen täyttäminen ja palauttaminen annettujen ohjden mukaisesti on velvoittavaa. Vastaajan tulee Lisätiedot Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus
Rakennuslautakunta 53 03.06.2014 Rakennuslautakunta 59 01.07.2014 Lupa nro 2014-192 / Lappeenrannan Arvokiinteistöt Oy, rakennuslupahakemus 187/10.03.00.04.00/2014 RAKLA 53 Valmistelija/lisätiedot: Rakennustarkastaja Lisätiedot Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015
Suuren jännevälin NR yläpohja Puupäivä 2015 Tero Lahtela Suuren jännevälin NR yläpohja L = 10 30 m L < 10 m Stabiliteettiongelma Kokonaisjäykistys puutteellinen Yksittäisten puristussauvojen tuenta puutteellinen Lisätiedot KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI Liljantie 2 01300 VANTAA
KUKKOPILLIN PÄIVÄKOTI 01300 VANTAA ASIANTUNTIJALAUSUNTO VESIVUOTOJÄLJISTÄ W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 3-4 4 1 0 0 JOENSUU 17.2.2004 Lisätiedot Isännöitsijätoimisto Tili-Kiinti Oy ISA Haarniskatie 6 D, 00910 Helsinki, puh. (09) 325 6221, faksi (09) 328 1696 isannointi@tili-kiinti.inet.
1 ( 6 ) ILMOITUS HUONEISTON KORJAUSTÖISTÄ pvm. / 201 Ilmoitus on jätettävät isännöitsijätoimistoon hyvissä ajoin ennen suunnitellun korjaustyön aloittamista (vähintään 2 viikkoa ennen töiden aloitusta Lisätiedot Maatalousrakennusten turvallisuustutkimus 2006
Rakennusta koskevat tiedot 1(6) 1. Rakennusvuosi: 2. Rakennuksen käyttötarkoitus: Sikala Pihatto Parsinavetta Siipikarjakasvattamo, Maneesi Konehalli Varasto Muu, mikä? 3. Rakennuksen lämmitys: Kylmä, Lisätiedot Lupatunnus 12-0072-R 12.06.2012 32
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PL 111 570101 SAVONLINNA RAKENNUSPAIKKA Anttola, 246-402-0001-0049 Kitkantie 6, 58410 HAAPAKALLIO Kiinteistön nimi AAPELINMÄKI pinta-ala 4000 m² Rakentamismääräykset Lisätiedot Ruokakaupan sisäänkäyntikatoksen sortuminen Helsingissä 23.3.2013
Raportti alustavasta tutkinnasta Y2013-E1 Ruokakaupan sisäänkäyntikatoksen sortuminen Helsingissä 23.3.2013 kuva: poliisi Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien Lisätiedot RIL 248-2013. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen
RIL 248-2013 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen 2 RIL 248-2013 JULKAISIJA JA KUSTANTAJA: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry MYYNTI: Lisätiedot LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS
Rakennuslautakunta 35 03.07.2012 LUPA NRO 2012-448 / UPM-KYMMENE OYJ:N RAKENNUSLUPAHAKEMUS RAKLA 35 Rakennuslupa nro 2012-448 Rakennuspaikka: 405-32-1-8 Pinta-ala 2210456.0 Puuportintie 186 53200 LAPPEENRANTA Lisätiedot Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville
Lapuan myöntämä EU tuki SOLUTION asuinalueille omakoti- tai rivitaloa rakentaville Pakollinen liite rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja toiseen hakuvaiheeseen / Compulsory supplement the construction Lisätiedot Uusi asunto-osakeyhtiölaki
OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat Lisätiedot Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014
Viranomaislautakunta 17 12.05.2014 Viranomaislautakunta 21 18.06.2014 OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSLUPAAN 14-0016-R/ AS OY METSOHOVIN KATETUT TERASSIT/VASTINE VALITUKSEEN 244/00.02.02/2014 VOLTK 17 Juhani Riuttanen Lisätiedot OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE
OHJEITA KUNNAN PIENTALORAKENTAJILLE Oma koti kullan kallis! Mustasaaren kunnan puhelinvaihde 327 7111 Keskustie 4, 65610 MUSTASAARI TONTIN HANKINTA KUNNAN TONTIT Kunnan tontteja voidaan ostaa. Ensin on Lisätiedot SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJALEVYT. -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000. Laskenta- ja kiinnitysohjeet. Runkoleijona.
SUOMEN KUITULEVY OY Heinola/Pihlava TUULENSUOJLEVYT -tyyppihyväksyntä n:o 121/6221/2000 Laskenta- ja kiinnitysohjeet Runkoleijona Tuulileijona Vihreä tuulensuoja Rakennuksen jäykistäminen huokoisella kuitulevyllä Lisätiedot Tontin pinta-ala: 2082m2
Rakennuslautakunta 23 20.05.2015 Rakennuslupahakemus R2-2015 (6. kaupunginosan korttelin 82 tontti 5, Alppitie 10A, olohuoneen ja eteistilan laajennus ja muutos sekä terassin laajennus, lupaa haetaan jo Lisätiedot Poliisin menettely esitutkinnassa
ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä Lisätiedot ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009
Rakentajailta 16.09.2014 Lupapäätös Rakennusvalvonta Juha Vulkko Rakennuslupapäätös Rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja. Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen ( 14 vrk oikaisuvaatimusaika Lisätiedot Espoon kaupunki Pöytäkirja 18. Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1
Rakennuslautakunta 26.01.2012 Sivu 1 / 1 6232/10.03.00/2011 18 Vaatimus rakennusluvan 2011-1366 rakennusvalvontamaksun nro 114701171 poistamiseksi, kiinteistö 51-280-3, Sotarovastintie 5, 00370 Helsinki Lisätiedot Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta Akonniemen satamaraiteella Varkaudessa 29.10.1996
Tutkintaselostus C 14/1996 R Säiliövaunujen suistuminen kiskoilta Akonniemen satamaraiteella Varkaudessa 29.10.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien Lisätiedot Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä
Tutkintaselostus C 26/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus 3.9.1997 Lappeenrannan lentoaseman läheisyydessä OH-HLT, Hughes 296C OH-CFQ, Cessna 172M OH-773, SZD-51-1 Kansainvälisen siviili-ilmailun Lisätiedot Vesibussi KING, karilleajo Helsingin saaristossa 18.8.2011
Tutkintaselostus C3/2011M Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta Lisätiedot Vaaratilanne junaliikenteessä Lielahdessa 10.9.1998
Tutkintaselostus C 14/1998 R Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta Lisätiedot PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R
Kaavoitus- ja rakennusjaosto 85 25.06.2015 PIRKANMAAN LAATUHALLIT OY, PUOLILÄMMIN HALLI, RAKENNUSLUPA NRO 15-77-R KAAVRAKJ 25.06.2015 85 ASIA Rakennuslupa nro 15-137-R RAKENNUSPAIKKA Herrala, 418-406-0002-0232 Lisätiedot MERKKIAINEKOE. Korjausrakentaminen
MERKKIAINEKOE Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Tiivistyskorjauksen laadunvalvonta, uusitut ikkunat TILAAJA Vantaan kaupunki KOHDE Lintukallionkuja 6, 01620 Vantaa 2(11) SISÄLTÖ 1. YHTEYSTIEDOT... 3 Lisätiedot RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet
RIL 142-2010 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Työtelineet ja putoamisen estävät suojarakenteet 2 RIL 142-2010 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi Kirjakauppa Lisätiedot Anlix Engineering & Innovation Electricity & Fire Safety
HUONEISTON MUUTOSTYÖ TAI PESUTILAKUNNOSTUS RAKENNUSSUUNNITELMA JA OSAKKEEN OMISTAJAN SITOUMUS Päiväys / 20 Taloyhtiö Osoite Huoneisto Osakkeenomistaja Puhelin Sähköposti KORJAUSHANKKEEN SISÄLTÖ: Pesutilakunnostus Lisätiedot CLT-Koetalon pystytyksen vaiheita
Elementtikuorman nosto autosta. Elementtien kokonaistilavuus n. 33 m 3. Kuorman päällä tuli myös kertopuupalkit. Elementtikuorma aukaistuna, jolloin kävi ilmi, että ensin tarvittava elementti oli alimmaisena. Lisätiedot TURVALLISUUSASIAKIRJA
Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: HIRVIKOSKEN KOULUN PURKU Hirvikoskentie 225 32200 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys Lisätiedot Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT
TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu Lisätiedot Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.
ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015 Lisätiedot OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle
OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta, Lisätiedot Lumieste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle räystästä siten, että lumikuormat siirtyvät kantaviin rakenteisiin.
PISKO LUMIESTEET Lumiesteillä estetään vaaratilanteet, joita lumen ja jään katolta putoaminen saattaa aiheuttaa. Lisäksi lumiesteillä voidaan suojata katolla sijaitsevia rakenteita. Lumiesteitä tulee käyttää Lisätiedot Haetaan poikkeusta rakennusoikeuden vähäiselle ylitykselle (12 m 2 )
Ympäristölautakunta 105 25.08.2015 AS OY JOUSITARHAN RAKENNUSLUPAHAKEMUS YMPLTK 105 Hakija As Oy Jousitarha C/Co Lemminkäinen Talo Oy Rauhankatu 11 A 20100 TURKU Rakennuspaikka: Kiinteistötunnus 577-493-0002-0044 Lisätiedot Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo
Rakennuslautakunta 15 03.03.2015 Rakennuslupahakemus nro 2015-36 / 36-huoneistoinen asuinkerrostalo 23/10.03.00.04.00/2015 RAKLA 15 Valmistelija/lisätiedot: rakennustarkastaja Päivi Salminen, puh. 040 Lisätiedot Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012
Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien Lisätiedot TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008. JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen
TESTAUSSELOSTE Nro VTT S 10713 08 8.12.2008 JOKKE parvekelasien tuulenpaineen, pysty ja vaakasuoran pistekuorman sekä iskunkestävyyden määrittäminen Tilaaja: Kelosta Oy TESTAUSSELOSTE NRO VTT S 10713 08 Lisätiedot Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi
Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko Lisätiedot KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015
29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko Lisätiedot 28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN. INERT OY Toinen Linja 3 00530 HELSINKI
28.3.2014 PALOTEKNINEN SELVITYS AS OY HAUKILAIVA, PALO-OSASTOINTI JUSSI SAARINEN INERT OY 00530 HELSINKI Sivu 1 5 1 YLEISTÄ 2 1.1 KOHTEEN TUNNISTETIEDOT 2 1.1.1 LAUSUNNON TARKOITUS 2 1.1.2 LAUSUNNON KATTAVUUS Lisätiedot Finnmap Consulting Oy SSM
1 Idänpuoleinen rakennusosa Liikuntasali Idänpuoleinen rakennusosa Kirjasto Liikuntasali Kuvat 1, 2. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää os. Varistontie 3, Vantaa sijaitsevan koulurakennuksen Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3690/06/2004 Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Turussa 9.8.2004 Tutkijaryhmä: Olli Tiainen ONNETTOMUUSTUTKINNAN TIIVISTELMÄ Onnettomuustapaus Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Lisätiedot RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )
Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie Lisätiedot Marketin sisäkaton putoaminen Sysmässä 27.4.2005
Tutkintaselostus B 2/2005 Y Marketin sisäkaton putoaminen Sysmässä 27.4.2005 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä Lisätiedot Vaihtotyöyksikön törmääminen kuormassa oleviin VAKvaunuihin Haminan satamassa 20.8.2002
Tutkintaselostus C 7/2002 R Vaihtotyöyksikön törmääminen kuormassa oleviin VAKvaunuihin Haminan satamassa 20.8.2002 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien Lisätiedot Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 107 09.10.2014. 107 Asianro 5559/10.03.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 107 Asianro 5559/10.03.00/2013 Teettämisuhan määrääminen täytäntöön pantavaksi / 778-424-9-57 / Simolantie 8, 77630 Lempyy / palaneen rakennuksen purkaminen ja Lisätiedot MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT
MUUTOS- JA KUNNOSSAPITOTYÖT Osakkeenomistajalla ilmoitusvelvollisuus kunnossapito- ja muutostöistä Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan on ilmoitettava huoneistonsa kunnossapito- ja muutostyöstä Lisätiedot Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen
Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on Lisätiedot TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO
TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöiden tarkastusmerkinnät huomautuksineen, Lisätiedot Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997
Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen Lisätiedot Työntekijän loukkaantuminen Kemissä 28.4.1997
Tutkintaselostus C 16/1997 R Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen kirkko Kirkkokuja 27, 14840, Tuulos Raporttipäivä: 25.04.2014 Tarkastuspäivä: 13.03.2014 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (11) Tuuloksen kirkko Lisätiedot RAKENNUSVALVONTA. Krista Niemi 27.2.2013
Krista Niemi 27.2.2013 Kosteudenhallinnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joilla pyritään estämään haitallisen kosteuden kertyminen rakennukseen Kosteudenhallinnan tavoitteena on Estää kosteusvaurioiden Lisätiedot Onnettomuustutkintaraportti
Onnettomuustutkintaraportti Dnro 6342/06/2002 Asuntovaunun tulipalo 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Onnettomuuden kuvaus 2 Onnettomuuden tutkinta 3 Tutkinnan tulokset 4 Säädösten ja määräysten noudattaminen Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki Lisätiedot fermacell Rakenteiden yleiskatsaus REI 60 EI 60 EI 30 -s1, d0 A 1 A 2 (BD 60) (BS 60)
Rakenteiden yleiskatsaus REI 60 K 60 2 K 10 1 (BD 60) (BS 60) EI 60 EI 30 A 2 -s1, d0 A 1 2 Sisällysluettelo Esineiden kiinnittäminen seinille ja sisäkattoon Asennus seinälle 3 Esineiden kiinnittäminen Lisätiedot D-TUTKINTA D3/2008Y. Alaslasketun sisäkaton putoaminen koulussa Espoossa 30.9.2008. Tapahtumatiedot. Tapahtumakuvaus. Analyysi
D-TUTKINTA D3/2008Y Alaslasketun sisäkaton putoaminen koulussa Espoossa 30.9.2008 Tapahtumatiedot Tapahtuma-aika Tiistaina 30.9.2008 noin klo 12.20 Tapahtumapaikka Martinkallion koulu, Martinkallio 2, Lisätiedot MS FORTE, pohjakosketus Kotkan edustalla 7.4.2008
Tutkintaselostus D4/2008M Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta tai vahingonkorvausvelvollisuutta. Lisätiedot Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro. Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja
EURAJOEN KUNTA YMPÄRISTÖTOIMI RAKENNUSVALVONTA RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Yksityiskohtainen tarkistuslista RAKENNUSKOHDE Rakennuslupanumero Rakennuspaikka Kylä/kunnanosa Osoite Tilan nimi/korttelin Lisätiedot Korjaushankkeen laadun haasteet
KORJAUSHANKKEEN LAADUN HAASTEET 12.11.2013 Esko Lindblad Valvontapäällikkö, rakennusterveysasiantuntija, rkm Suomen Sisäilmakeskus Oy 1 Case ullakkorakentaminen 5 kerroksinen kerrostalo rakennettu 1920 Lisätiedot 55 14.04.2015. Rakennuspaikka ÖVERBY, 257-496-0002-0207 Asentajantie 3, 02400 KIRKKONUMMI
Rakennus- ja ympäristölautakunta 55 14.04.2015 Oikaisuvaatimus 15-4-OIK viranhaltijapäätöksestä 23.2.2015 72 / Rakennuslupahakemus 15-22-B / Överby 496-2-207, 496-4-113-M-601 ja 496-2-112-M-603 / Konewatt Lisätiedot RAKENTEELLINEN SUOJAUS. Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa, joka toteutetaan valitsemalla tarkoituksenmukaiset rakenteet
SUOJAUKSET T-110.5610 Henkilöstö- ja toimitilaturvallisuus - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 14.3.2006 UHKAT VAHINGOT T-110.5610/Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää Lisätiedot As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4
As Oy Helsingin Lehtokaunokki Ilmapumpun asennus huoneistoon A4 Tilaaja: Aki Alanko Aika: 23.5.2011 klo 8:10-16:20 Urakoitsija: IlmalämpöCenter Oy / Jari Vainikainen Laite: Mitsubishi Electric FD25VABH Lisätiedot ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS
ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila Lisätiedot Lakiehdotus laajarunkoisten hallien rakenteellisesta turvallisuudesta
Lakiehdotus laajarunkoisten hallien rakenteellisesta turvallisuudesta Toimintaryhmä 17.12.2014 Rakennusneuvos Ympäristöministeriö Vastuu rakennusten rakenteellisesta turvallisuudesta on omistajalla MRL Lisätiedot 7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi VAARATILANNE
7. Vaaratilanteet, niiden vaikutukset ja toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi versio 2a j.m. Sivu 1/6 2.2.04 versio 2a j.m. Sivu 2/6 2.2.04 Esimerkit Päivittäiset onnettomuudet Huoneistopalo Välitön Lisätiedot JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011
JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax. Lisätiedot Kortteli 509 Tontti 11. Rivitalot. Tontin pinta-ala 2133,00 m² Rakennuspaikan. 400,00 m² kokonaiskerrosala
Sivu 1 Hakija KAUTTO JANNE/PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN Rinnekuja 3 AS 4 44120 ÄÄNEKOSKI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus Kaupunginosa/kylä 992-005-0509-0011 Tilan nimi RN:o Kortteli 509 Tontti 11 Rakentamistoimenpide Lisätiedot Viimeaikaiset kattosortumat mitä olemme oppineet? Tuomo Karppinen, Kai Valonen, Esko Värttiö Onnettomuustutkintakeskus etunimi.sukunimi@om.
Viimeaikaiset kattosortumat mitä olemme oppineet? Tuomo Karppinen, Kai Valonen, Esko Värttiö Onnettomuustutkintakeskus etunimi.sukunimi@om.fi Laki ja asetus onnettomuuksien tutkinnasta määrittelevät oikeusministeriön Lisätiedot Omakotitalon rakentajanopas
opas Omakotitalon rakentajanopas Muistathan, että rakennuslupa tulee hakea vuoden kuluessa kunnan tontin varaamisesta, ja rakentaminen tulee aloittaa kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä. Asiantuntijat Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute