Source: http://docplayer.fi/3669955-Eero-makkonen-teollisuusjatevesien-seuranta-ja-hallinta-tapauskohteena-jyvaskylan-seutu.html
Timestamp: 2016-10-28 23:44:53+00:00
Document Index: 9700927

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐EERO MAKKONEN TEOLLISUUSJÄTEVESIEN SEURANTA JA HALLINTA TAPAUSKOHTEENA JYVÄSKYLÄN SEUTU
Download "EERO MAKKONEN TEOLLISUUSJÄTEVESIEN SEURANTA JA HALLINTA TAPAUSKOHTEENA JYVÄSKYLÄN SEUTU"
1 EERO MAKKONEN TEOLLISUUSJÄTEVESIEN SEURANTA JA HALLINTA TAPAUSKOHTEENA JYVÄSKYLÄN SEUTU Diplomityö Tarkastaja: professori Jukka Rintala Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 3. joulukuuta 20142 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelma MAKKONEN, EERO: Teollisuusjätevesien seuranta ja hallinta tapauskohteena Jyväskylän seutu Diplomityö, 109 sivua, 25 liitesivua Kesäkuu 2015 Pääaine: Vesi- ja jätehuoltotekniikka Työn tarkastaja: professori Jukka Rintala Avainsanat: teollisuusjätevesi, teollisuusjätevesisopimus, jätevedenpuhdistamo, viemäriverkosto, resurssitehokkuus Teollisuusjätevesien laatu ja määrä voivat poiketa huomattavasti verrattuna tyypilliseen talousjäteveteen. Teollisuusjätevedet voivat aiheuttaa häiriöitä jätevedenpuhdistamolla ja viemäriverkostossa, turvallisuusriskin vesihuoltolaitoksen työntekijöille sekä vaikuttaa purkuvesistön tilaan. Haitallisten vaikutusten vähentämiseksi teollisuusjätevesien lähteiden tunnistaminen, teollisuusjätevesien seuranta ja niiden hallinta on tärkeää. Vesihuoltolaitos voi solmia toiminnanharjoittajien kanssa teollisuusjätevesisopimuksen, jossa sovitaan muun muassa viemäriin johdettavan jäteveden laadun ja määrän rajoituksista, korotetun jätevesimaksun perimisestä jäteveden laadun perusteella sekä teollisuusjätevesien tarkkailusta. Tämän diplomityön tavoitteena oli kartoittaa Jyväskylän seudun merkittävimmät teollisuusjätevesikuormittajat, solmia teollisuusjätevesisopimuksia, luoda alueen vesihuoltolaitoksille yhtenäisiä teollisuusjätevesikäytäntöjä ja parantaa teollisuusjätevesien seurantaa. Työlle oli tarve Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla havaittujen häiriöiden, tulokuormituksen poikkeuksellisen vaihtelun ja uuden ympäristöluvan velvoitteiden vuoksi. Diplomityössä teollisuusjätevesikuormittajia kartoitettiin yritysten ympäristölupien ja jätevesianalyysien perusteella, laadittiin alueen vesihuoltolaitoksille teollisuusjätevesisopimuksen mallipohja liitteineen sekä annettiin ohjeita sopimuksen laadintaan ja sopimusneuvotteluihin. Teollisuusjätevesien seurannan parantamiseksi suunniteltiin jätevesinäytteiden tulosten tiedonhallintajärjestelmää, tarkasteltiin jatkuvatoimisen UV-vis - spektrometrimittauksen soveltuvuutta jätevedenpuhdistamon tulevan jäteveden laadun seurannassa sekä suunniteltiin käytäntöjä vesihuoltolaitosten suorittamille teollisuusjätevesi- ja verkostonäytteenottoon. Lisäksi luotiin käytäntöjä vesihuoltolaitosten ja ympäristöviranomaisten yhteistyön tiivistämiseksi ja haastateltiin toiminnanharjoittajia teollisuusjätevesikäytäntöjä koskien. Diplomityössä luoduissa teollisuusjätevesikäytännöissä korostetaan vesihuoltolaitoksen ja toiminnanharjoittajan yhteistyötä ja molempia hyödyttävän pitkäaikaisen kumppanuuden merkitystä. Teollisuusjätevesisopimusten solmiminen on vesihuoltolaitokselle asiakkuuden hallintaa, jossa keskeisessä roolissa ovat sopimusneuvottelut. Yhteistyössä toiminnanharjoittajan kanssa pyritään parantamaan teollisuusjäteveden laatua ja ratkaisemaan mahdollisia ongelmia. Kehittämällä toiminnanharjoittajan resurssitehokkuutta teollisuusjätevesikuormitus pienenee, millä voidaan saavuttaa myös kustannussäästöjä.3 ii ABSTRACT TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Master s Degree Programme in Environmental and Energy Technology EERO MAKKONEN: Control and Management of Industrial Wastewaters Case Jyväskylä Region Master of Science Thesis, 109 pages, 25 Appendix pages June 2015 Major: Water and Waste Engineering Examiner: Professor Jukka Rintala Keywords: industrial wastewater, industrial wastewater contract, wastewater treatment plant, sewer system, resource efficiency The composition of industrial wastewaters can deviate from the composition of typical domestic wastewater significantly and the amount of industrial wastewaters discharged to the sewer can be considerable. Industrial wastewaters can cause disturbances at a wastewater treatment plant and in sewer network. They can also cause a health risk for water utility workers and affect the condition of the receiving watercourse. To reduce the harmful effects, it is important to identify the sources of industrial wastewaters and to control them. Water utilities can conclude an industrial wastewater contract with companies discharging industrial wastewaters to the sewer system. In the contract they can agree, for example, on the restrictions of the quality and quantity of wastewater, and on monitoring of the industrial wastewaters. The objectives of this Master s Thesis were to determine the most significant sources of industrial wastewater in the Jyväskylä region (Finland), to conclude industrial wastewater contracts, and to improve the control of industrial wastewaters. The need for this study arose from disturbances and a surge in the loading at the wastewater treatment plant of Nenäinniemi, and from the obligations of the new environmental permit. In this thesis, environmental permits and wastewater analyses of companies were used to identify the sources of industrial wastewaters. The basis for the industrial wastewater contract including its appendices were also created. Moreover, the instructions were devised for formulating the contract and for the contract negotiations. A data management system was developed for the results of wastewater analyses in order to improve the control of industrial wastewaters. In addition, the continuous UV-vis spectrometer was studied whether it would be able to monitor the wastewater quality at the wastewater treatment plant. Moreover, the instructions for sewage and industrial wastewater sampling were given, and practices for closer cooperation between water utilities and environmental authorities were planned. Finally, the representatives of the companies were interviewed concerning the industrial wastewater practices. In this thesis, the significance of long-term partnership between water utilities and companies is emphasized. In cooperation, they can strive to improve the quality of the industrial wastewater, and to solve possible problems related to wastewaters. The quality of industrial wastewaters can be improved by enhancing the effectiveness of the company resources which may generate cost also savings.4 iii ALKUSANAT Tämä Tampereen teknillisen yliopiston diplomityö tehtiin liittyen projektiin Normaaleista asumajätevesistä poikkeavien jätevesien seuranta ja hallinta Jyvässeudulla. Erityinen tarve projektille aiheutui Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon uudesta ympäristöluvasta sekä viime vuosina yllättäen kasvaneista tulokuormituksista ja ajoittaisista häiriöistä. Projekti toteutettiin Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n, Jyväskylän Energia Oy:n sekä Laukaan, Muuramen ja Uuraisten kuntien (myöhemmin vesihuoltolaitokset) välisenä yhteistyöprojektina. Projektiin osallistuivat myös Keski-Suomen ELYkeskus ja Jyväskylän ympäristönsuojeluviranomaiset. Kaikilta projektin osapuolilta osallistui edustajat projektityöryhmään sekä projektin ohjausryhmään. Projektityöryhmä vastasi projektin käytännön toteutuksesta sekä seurasi tämän diplomityön edistymistä. Projektityöryhmän kanssa pidettiin kuukausittain kokouksia. Ohjausryhmän tehtävänä oli seurata projektin etenemistä ja tavoitteiden saavuttamista sekä tehdä lopulliset päätökset. Ohjausryhmän kokouksia pidettiin projektin aikana yhteensä kolme kertaa. Diplomityössä esitetyt useat tulokset perustuvat projektityöryhmän ja ohjausryhmän kokouksissa käytyihin keskusteluihin sekä sovittuihin linjauksiin ja päätöksiin. Projektissa saatiin apua myös HSY:ltä, VVY:ltä ja Tampereen Vedeltä, joiden kanssa pidettiin Jyväskylässä teollisuusjätevesiaivoriihi. Teollisuusjätevesien näytteenottoon ja seurantaan liittyen käytiin tutustumassa HSY:n käytäntöihin. Tärkeänä lähteenä oli VVY:n ja HSY:n julkaisema Teollisuusjätevesiopas. Kiitokset tästä työstä ja hyvästä yhteistyöstä kuuluvat kaikille projektityöryhmän ja ohjausryhmän jäsenille sekä muille projektiin osallistuneille. Erityiset kiitokset työn konkreettisista ohjeista sekä antoisista vesihuoltoon liittyvistä keskusteluista esitän JS- Puhdistamon toimitusjohtajalle ja tämän työn ohjaajalle Petri Tuomiselle. Kiitokset myös muille JS-Puhdistamon työntekijöille mukavista kahvitauoista, joiden aikana opin paljon jätevedenpuhdistamon käytännön toiminnasta ja päivittäisestä työstä. Jyväskylän Energian Päivikki Komsille myös erityiskiitos avusta projektin käytännön töiden kanssa. Kiitos työn tarkastajalle Jukka Rintalalle vinkeistä ja ohjeista. Sannalle ja Ellalle kuuluu suuri kiitos opiskelujen aikaisesta avusta, ystävyydestä sekä antoisista hetkistä harjoitustöiden ja arkisen aherruksen parissa. Suurin henkinen tuki ja turva on minulla löytynyt aina kotoa. Kiitos siis perheelleni ja erityisesti Jessille ymmärryksestä myöhään venyneistä illoista kirjoitusprosessin aikana sekä rakkaudestasi. Tampereella, Eero Makkonen5 iv SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO TEOREETTINEN TAUSTA Teollisuusjätevesiä koskeva lainsäädäntö ja ohjeistukset Vesihuoltolaki 119/ Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä 888/ Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/ Ympäristönsuojelulaki 527/2014 ja asetus ympäristösuojelusta 713/ MMM:n asetus lannoitevalmisteista 24/ Veden ja viemäröinnin yleiset toimitusehdot Teollisuusjätevesien laatu, vaikutukset ja seuranta Tyypillisen talousjäteveden laatu Teollisuusjätevesien ominaisuuksia ja vaikutuksia jätevedenpuhdistamon toimintaan ja viemäriverkostoon Jäteveden määrän ja laadun rajoitukset Eri toimialojen jätevesien ominaispiirteitä Teollisuusjätevesien seuranta Jäteveden laadun jatkuvatoiminen mittaus Teollisuusjätevesisopimus Sopimusosapuolet Teollisuusjätevesisopimus Korotetun jätevesimaksun kaava Teollisuusjätevesikäytännöt Ruotsissa ja Saksassa KOHDEKUVAUS JA MENETELMÄT Kohdekuvaus Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo Jätevedenpuhdistamon kuormitus Jätevedenpuhdistamolla havaittuja häiriöitä Vaaralliset ja haitalliset aineet Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Jyväskylän seudun teollisuus Teollisuusjätevesikuormittajien kartoittaminen Teollisuusjätevesikuormittajien priorisointi Teollisuusjätevesien kuormitus ja seuranta Teollisuusjätevesisopimus Toiminnanharjoittajien haastattelut ja teollisuusjätevesien seuranta TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU Priorisoidut yritykset... 676 4.2 Teollisuusjätevesien kuormitus Teollisuusjätevesisopimus ja sopimuksen liitteet Teollisuusjätevesisopimus Jäteveden laadun ja määrän rajoitukset Tarkkailuohjelma Korotettu jätevesimaksu Teollisuusjätevesisopimusneuvottelut Toiminnanharjoittajien haastattelut Vesihuoltolaitosten ja ympäristöviranomaisten yhteistyö Näytteenottotietojen hallintajärjestelmä Teollisuusjätevesien seuranta ja verkostomittaukset Vesihuoltolaitosten omavalvonta Verkostonäytteenotto Jäteveden laadun jatkuvatoiminen mittaus JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET LÄHTEET LIITTEET v7 vi LYHENTEET JA MERKINNÄT AOX BAT BOD 7 BREF BTEX-yhdisteet COD Cr COHIBA ELY-keskus EOX E-PRTR EQS HSY In-Situ JE JS-Puhdistamo Kok.-N Kok.-P MMM OP OP 1 EO OP 2 EO PAH POP-yhdiste Prioriteettiaine Stma SSP Svenskt Vatten Talousjätevesi TBT Adsorboituvat orgaaniset halogeenit (Adsorbable Organohalogens) Paras käyttökelpoinen tekniikka (Best Available Technique) Biokemiallinen hapenkulutus 7 vuorokauden aikana (Biochemical Oxygen Demand) BAT-vertailuasiakirja (BAT Reference Document) Bentseeni-, tolueeni-, etyylibentseeni- ja ksyleeniyhdisteet (Benzene, Toluene, Ethylbenzene and Xylene compounds) Kemiallinen hapenkulutus, hapetus suoritetaan dikromaatilla (Chemical oxygen demand) Eräs Itämeren rantavaltioiden projekti (Control of Hazardous Substances in the Baltic Sea Region) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uuttuvat orgaaniset halogeenit (Extractable Organohalogens) Euroopan päästörekisteri (European Pollutant Release and Transfer Register) Ympäristönlaatunormi (Environmental Quality Standard) Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Väliaineessa Jyväskylän Energia Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Kokonaistyppi Kokonaisfosfori Maa- ja metsätalousministeriö Oktyylifenoli Oktyylifenolimonoetoksilaatti Oktyylifenolidietoksilaatti Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) Pysyvät orgaaniset yhdisteet (Persistent Organic Pollutant) EY:n vesipuitedirektiivissä (2000/60/EY) vesiympäristölle vaaralliseksi yksilöidyt aineet Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Viemärilaitosten riskienhallintajärjestelmä (Sanitation Safety Plan) Ruotsin vesi- ja jätevesiyhdistys Asuntojen ja laitosten jätevesiä, jotka ovat peräisin pääasiassa ihmisten aineenvaihdunnasta ja kotitalouksien toimista (VNa 888/2006) Tributyylitina8 vii Teollisuusjätevesi Teollisuustuotantoon ja muuhun elinkeinon harjoittamiseen käytetyn kiinteistön jätevettä, joka ei ole talousvettä tai hulevettä (VNa 888/2006) TOC Orgaaninen kokonaishiili (Total Organic Carbon) UV-vis Ultaviolettisäteily ja näkyvä valo (Ultraviolet-Visible) VNa Valtioneuvoston asetus VNp Valtioneuvoston päätös VOC Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Volatile Organic Compound) VVY Vesilaitosyhdistys WEA Jätevesien ominaisuuksien ja laadun kokonaisvaikutusten arviointi (Whole Effluent Assessment) Yhdyskuntajätevesi Talousjätevettä taikka talous- ja teollisuusjäteveden tai huleveden seosta YSA Ympäristönsuojeluasetus9 1 1 JOHDANTO Teollisuudessa ja muussa elinkeinotoiminnassa muodostuu jätevesiä, joiden määrä ja laatu voivat poiketa huomattavasti normaaleista asuma- eli talousjätevesistä. Näitä jätevesiä kutsutaan teollisuusjätevesiksi, mutta niitä muodostuu myös muun muassa palveluyrityksissä. Teollisuusjätevesien koostumus ja määrä riippuvat yrityksen toimialasta ja koostumus vaihtelee myös toimialan sisällä eri toimijoiden ja tuotantolaitoksien välillä (Metcalf & Eddy 2014, s. 222). Teollisuusjätevedet saattavat vaikuttaa merkittävästi jätevesiviemäriverkoston kuntoon sekä jätevedenpuhdistamon toimintaan. Teollisuusjätevesien määrä ja laatu vaihtelevat tyypillisesti toiminnanharjoittajan tuotannon mukaan, jolloin viemäriin johdettavan teollisuusjätevesikuormituksen vaihtelut saattavat vaikuttaa merkittävästi jätevedenpuhdistamon toimintaan. Erityisesti niin kutsutut huippukuormat saattavat aiheuttaa häiriöitä jätevedenpuhdistamon aktiivilieteprosessin biologiselle toiminnalle. (Metcalf & Eddy 2014, s. 222) Teollisuudesta johdetaan jäteveteen myös muun muassa raskasmetalleja ja vesieliöille haitallisia aineita, jotka päätyvät joko jätevedenpuhdistamon purkuvesistöön, mikä voi vaikuttaa vesiympäristön tilaan, tai puhdistamolietteeseen, mikä voi hankaloittaa lietteen jatkokäyttöä. Viemäriverkostossa esimerkiksi teollisuusjätevesien sisältämät suuret kiintoaineen ja rasvan pitoisuudet saattavat aiheuttaa tukoksia, alhainen ph korroosiota ja rikkiyhdisteet hajuhaittoja. Räjähdysvaaralliset ja myrkylliset aineet aiheuttavat työturvallisuusriskin vesihuoltolaitoksen työntekijöille. (Svenskt Vatten 2012, s ; VVY & HSY 2011, s ) Jätevedenpuhdistamon ja viemäriverkoston toiminnan varmistamiseksi tulee tuntea jätevedenpuhdistamon toiminta-alueella muodostuvien teollisuusjätevesien määrä ja laatu sekä ainekuormitukset (Metcalf & Eddy 2014, s. 222). Häiriöitä aiheuttavien kuormitusten ja haitallisten aineiden johtamista viemäriin pyritään vähentämään solmimalla teollisuusjätevesisopimuksia. Teollisuusjätevesisopimus on vesihuoltolaitoksen ja teollisuusjätevesiä viemäriin johtavan toiminnanharjoittajan välinen sopimus, jossa voidaan muun muassa asettaa toiminnanharjoittajalle päästörajoituksia, sopia korotetusta jätevesimaksusta teollisuusjätevesien laadun mukaan sekä teollisuusjätevesien tarkkailusta. (VVY & HSY 2011, s. 4) Työn tavoitteena on antaa ohjeita vesihuoltolaitoksen edustajalle teollisuusjätevesisopimuksen laadintaan, sopimusneuvotteluihin ja teollisuusjätevesien tarkasteluun sekä parantaa teollisuusjätevesien seurantaa ja hallintaa. Työn alussa esitetään taustatietoa10 2 teollisuusjätevesiin liittyvästä lainsäädännöstä ja kuvataan teollisuusjätevesien ominaisuuksia ja vaikutuksia sekä eri toimialoille tyypillisiä jätevesikuormituksia. Lisäksi kirjallisuuden avulla tutustutaan teollisuusjätevesisopimuksessa sovittaviin kohtiin sekä Ruotsin ja Saksan teollisuusjätevesikäytäntöihin. Kohdekuvauksessa ja menetelmissä esitetään lähtökohtia tälle työlle ja kuvaillaan työn toteutusta. Tuloksissa esitetään merkittävimpien teollisuusjätevesikuormittajien kartoittamisessa sekä teollisuusjätevesien kuormituslaskennassa tehtyjä huomioita. Teollisuusjätevesisopimuksen ja sen liitteiden laadintaan annetaan ohjeita ja kuvataan teollisuusjätevesisopimusneuvotteluissa sovellettavia käytäntöjä. Seuraavaksi esitetään toiminnanharjoittajien haastatteluissa esille tulleita tärkeimpiä näkökulmia teollisuusjätevesikäytäntöihin ja käytäntöjä vesihuoltolaitosten ja ympäristöviranomaisten yhteistyön kehittämiseksi. Sen jälkeen tarkastellaan teollisuusjätevesien analyysitulosten seurannan helpottamiseksi kehiteltyä toiminnanharjoittajien jätevesien tarkkailutulosten tiedonhallintajärjestelmää. Teollisuusjätevesien seurannan parantamiseksi työssä käsitellään myös jätevedenpuhdistamon tulevan jäteveden laadun mittaamista jatkuvatoimisella mittauksella sekä esitetään ohjeita vesihuoltolaitosten suorittamien teollisuusjätevesi- ja verkostonäytteenottoihin. Viimeisessä luvussa tarkastellaan työn johtopäätöksiä sekä annetaan suosituksia jatkotoimenpiteille.11 3 2 TEOREETTINEN TAUSTA Tässä luvussa esitellään taustatietoa kirjallisuuslähteistä teollisuusjätevesiin liittyvistä asioista, kuten lainsäädännöstä ja teollisuusjätevesien tyypillisistä ominaisuuksista ja vaikutuksista sekä teollisuusjäteveden laadun ja määrän rajoituksista. Tämän jälkeen tarkastellaan teollisuusjätevesien seurannan käytäntöjä ja teollisuusjätevesisopimuksen sisältöä. Lopuksi tarkastellaan Ruotsin ja Saksan teollisuusjätevesikäytäntöjä. Luvun tarkoituksena on antaa erityisesti teollisuusjätevesisopimuksen laatijalle tietoa huomioon otettavista asioista teollisuusjätevesiä tarkasteltaessa. 2.1 Teollisuusjätevesiä koskeva lainsäädäntö ja ohjeistukset Teollisuusjätevesisopimusta laadittaessa tulee ottaa huomioon monia lainsäädännön velvoitteita. Suomen lainsäädännössä on asetettu muun muassa vesihuoltoa ja ympäristöä koskevia säädöksiä, jotka koskevat oleellisesti myös teollisuusjätevesiä. Suomen kansallisen lainsäädännön lisäksi tulee teollisuusjätevesiä tarkasteltaessa ottaa huomioon myös EU:n lainsäädäntö sekä tiettyjä toimialoja koskevat asetukset ja muut ohjeistukset (Taulukko 2.1). Taulukko 2.1 Teollisuusjätevesiä koskevaa lainsäädäntöä ja muita ohjeita. Lainsäädäntö/ohjeistus Erityisesti teollisuusjätevesiä koskeva Vesihuoltoa ja ympäristö koskeva lainsäädäntö Vesihuoltolaki (L /119) VNa (Valtioneuvoston asetus) yhdyskuntajätevesistä (A /888) VNa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (A /1022) Vesihuollosta perittävien maksujen periaatteet. Oikeutus periä korotettua maksua jäteveden laadun perusteella. Termien talousjätevesi, teollisuusjätevesi ja asukasvastineluku määritelmät. Kielto johtaa asetuksessa mainittuja vaarallisia ja haitallisia aineita viemäriin sekä useille aineille annettu ympäristölaatunormeja. Asetuksessa mainittujen aineiden esiintymiseen teollisuusjätevesissä tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ympäristönsuojelulaki Määritelty toiminnot, jotka vaativat ympäristöluvan. (L /527) ja VNa ympäristönsuojelusta (A /713) periaatteet sekä parhaan käyttökelpoisen tekniikan Toiminnanharjoittajien velvollisuudet ja noudatettavat (BAT) määrittely. Jätteitä koskeva lainsäädäntö Jätelaki (L /646) Vaatimus siirtoasiakirjoista, vaarallisen jätteen määritelmä, jätteen tuottajan ja haltijan vastuut.12 4 VNa jätteistä (A /179) Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) asetus lannoitevalmisteista (A /24) EU:n CLP-asetus (A /1272) EU:n asetus Euroopan päästörekisteristä (E-PRTR) (A /166) EU:n sivutuoteasetus (A /1069) ja sen täytäntöönpanoasetus (A /142) Jätteen vaaraominaisuudet ( lähtien komission asetuksen (EU) (A /1357) mukaan), öljyjätteen käsittelyn vaatimukset Puhdistamolietteen laatua koskeva lainsäädäntö Lannoitevalmisteiden (sis. puhdistamolietteen) haitallisten metallien enimmäispitoisuudet EU lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset Kemikaalien luokittelu ja merkinnät. Erityisesti vesiympäristölle vaaralliseksi luokiteltuihin aineisiin kiinnitettävä huomiota teollisuusjätevesiä tarkasteltaessa. Velvoitetaan jätevedenpuhdistamoita raportoimaan asetuksessa listattujen aineiden päästöjä. Listattuihin aineisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota teollisuusjätevesiä tarkasteltaessa. Eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyvaatimukset. Määrättyjen sivutuotteiden johtaminen viemäriin kielletty. Vaatimuksia toimialojen, kuten teurastamon, jätevesien esikäsittelymenetelmille. Tukholman yleissopimus 2001 POPyhdisteistä (SYKE 2013) käyttöä ja päästöjä rajoittava maailmanlaajuinen yleis- POP-yhdisteiden (pysyvien orgaanisten yhdisteiden) sopimus. Eräitä toimialoja koskevat asetukset ja ohjeet Valtioneuvoston päätös (VNp) ( /112) hammashoidon amalgaamipitoisista jätevesistä ja jätteistä VNa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (A /444) VNa polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (A /750) VNa kaatopaikoista (A /331) Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) ja BAT- vertailuasiakirjat (BREF) (SYKE 2015) Suomen rakentamismääräyskokoelma D1 (2007) Veden ja viemäröinnin yleiset toimitusehdot (Jyväskylän Energia Oy 2015) Hammashoitoloiden jätevedet johdettava viemäriin amalgaamierottimien kautta. Öljyiset jätevedet johdettava öljynerottimeen. Vaatimuksia öljynerottimelle. Ehdot energiantuotantolaitoksen jätevesien käsittelylle ja johtamiselle. Vaatimukset kaatopaikkavesien hallinnasta, käsittelystä ja tarkkailusta Määritelty joillekin toimialoille parhaan käyttökelpoisen tekniikan kriteerit. Muut Määräyksiä ja ohjeita kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoille, kuten rasvan- ja öljynerottimien vaatimukset ravintoloille Viemäriin johdettavan jäteveden laadun rajoitukset13 Vesihuoltolaki 119/2001 Vesihuoltolaki (L /119) koskee asutuksen vesihuoltoa ja siihen verrattavissa olevaa toimintaa. Vesihuoltolain (L /119) 10 :n mukaan vesihuoltolaitos voi kieltäytyä liittämästä kiinteistöä viemäriin, jos kiinteistöstä viemäriin johdettavan jäteveden laatu tai määrä vaikeuttaa vesihuoltolaitoksen toimintaa. Vesihuoltolain (L /119) 18 :ssä säädetään viemäröinnistä perittävistä maksuista. Maksuilla tulee pystyä kattamaan vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksujen suuruudessa voidaan ottaa huomioon jäteveden poikkeuksellinen laatu tai määrä. Lisäksi maksujen tulee olla sellaiset, että niillä edistetään jäteveden määrän vähentämistä ja ehkäistään haitallisten aineiden johtamista viemäriin. (L /119) Valtioneuvoston asetus yhdyskuntajätevesistä 888/2006 Valtioneuvoston asetuksessa yhdyskuntajätevesistä on määritelty vesihuoltoon liittyviä termejä. Asetuksessa (A /888) tarkoitetaan: 1) talousjätevedellä asuntojen ja laitosten jätevesiä, jotka ovat peräisin pääasiassa ihmisten aineenvaihdunnasta ja kotitalouksien toimista; 2) teollisuusjätevedellä teollisuustuotantoon ja muuhun elinkeinon harjoittamiseen käytetyn kiinteistön jätevettä, joka ei ole talousjätevettä tai hulevettä; 3) yhdyskuntajätevedellä talousjätevettä taikka talous- ja teollisuusjäteveden tai huleveden seosta; 4) asukasvastineluvulla (avl) yksi sellaista vuorokausikuormitusta, jonka seitsemän vuorokauden biokemiallinen hapenkulutus (BHK 7 ) on 70 g happea (O 2 ); asukasvastineluku lasketaan puhdistamolle vuoden aikana tulevan suurimman viikkokuormituksen vuorokautisesta keskiarvosta poikkeuksellisia tilanteita lukuun ottamatta Valtioneuvoston asetus vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista 1022/2006 Valtioneuvoston asetuksella vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (vaarallisten aineiden asetus) (A /1022) säädetään EU:n vesipuitedirektiivin mukaisista prioriteettiaineista. Vesiympäristölle vaarallinen aine tarkoittaa liitteen 1 A, B ja C kohdassa lueteltuja aineita, jotka ovat vesipuitedirektiivin (2000/60/EY) mukaisia vaarallisia prioriteettiaineita. Vesiympäristölle haitallinen aine on asetuksen liitteen 1 C ja D kohdassa lueteltuja aineita, joita ei ole yksilöity vaarallisiksi aineiksi. Nämä aineet voivat aiheuttaa pintavesien pilaantumista. (A /1022)14 6 Valtioneuvoston asetuksen vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (jäljempänä vaarallisten aineiden asetus) (A /1022) mukaan liitteen 1A aineita (Taulukko 2.2) ei saa päästää vesihuoltolaitoksen viemäriin. Tästä voidaan kuitenkin poiketa, mikäli toiminnanharjoittaja kykenee osoittamaan, että jätevesi sisältää niin vähän kyseessä olevaa ainetta, ettei sen päästämisestä viemäriin voi aiheutua haittaa vesihuoltolaitoksen toiminnalle eikä pintaveden pilaantumisen vaaraa. (A /1022) Taulukko 2.2 Aineet, joita ei saa päästää pintaveteen eikä vesihuoltolaitoksen viemäriin (A /1022, liite 1). Nimi CAS-numero 1. 1,2- dikloorietaani (1,2-etyleenikloridi) aldriini dieldriini endriini isodriini DDT ei ole 6. (para-para-ddt) heksaklooribentseeni, yksilöity vaaralliseksi 8. heksaklooributadieeni, yksilöity vaaralliseksi 9. heksakloorisykloheksaani (gamma-isomeeri, lindaani), yksilöity vaaralliseksi hiilitetrakloridi pentakloorifenoli tetrakloorieteeni (tetrakloorietyleeni) triklooribentseeni (1,2,4-triklooribentseeni) trikloorieteeni (trikloorietyleeni) trikloorimetaani (kloroformi) Asetuksen liitteen 1 B kohdassa on annettu suurimmat sallitut päästöraja-arvot pintavesiin elohopealle ja sen yhdisteille sekä kadmiumille ja sen yhdisteille aineille. Liitteen 1 C kohdassa on esitetty Euroopan yhteisön tasolla ja kohdassa D kansallisessa menettelyssä määritetyt vesiympäristölle vaaralliset ja haitalliset aineet sekä niiden ympäristönlaatunormit. (A /1022, liite 1) Ympäristönlaatunormi (EQS) on vesiympäristölle vaarallisen tai haitallisen aineen pitoisuus pintavedessä, sedimentissä tai eliöstössä, jota ei saa ylittää ihmisen terveyden tai15 7 ympäristön suojelemiseksi. Ympäristölaatunormeja on annettu erikseen sisämaan pintavesille ja muille pintavesille sekä ne on voitu määritellä hetkellisenä maksimipitoisuutena tai vuosikeskiarvona. (A /1022) Vaarallisten aineiden asetuksessa (A /1022) esitettyihin aineisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota teollisuusjätevesisopimusta laadittaessa. Näiden aineiden käyttöä voidaan selvittää pyytämällä toiminnanharjoittajaa täyttämään liitteen 1 mukainen kyselylomake, jossa toiminnanharjoittaja ilmoittaa haitallisten ja vaarallisten aineiden käytöstä. (VVY & HSY 2011, s. 10) EU:n prioriteettiainelistaa on päivitetty Euroopan parlamentin direktiivillä 2013/39/EU, joka tulee sisällyttää kansalliseen lainsäädäntöön viimeistään (VVY 2013). Tämän takia vaarallisten aineiden asetukseen on suunniteltu muutoksia, johon liittyen odotetaan parhaillaan lausuntoja. Asetuksen muutosehdotuksen mukaan liitteen 1 kohdassa D esitettyjen aineiden listalta poistettaisiin eräitä aineita, kuten bronopoli ja tribenuroni-metyyli sekä listaan lisättäisiin eräitä aineita, kuten bisfenoli A. Lisäksi joidenkin aineiden ympäristönlaatunormeja ollaan päivittämässä. (Ympäristöministeriö 2014) Ympäristönsuojelulaki 527/2014 ja asetus ympäristösuojelusta 713/2014 Ympäristösuojelulain (L /527) tavoitteita ovat muun maussa ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja päästöjen vähentäminen. Ympäristösuojelulain 6 :n mukaan toiminnanharjoittajalla on selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaikutuksista ja -riskeistä. Lain 7 :n mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus ehkäistä ja rajoittaa ympäristön pilaantumista. Lisäksi 8 :ssä säädetään, että luvanvaraisessa tai rekisteröitävässä toiminnassa tulee käyttää parasta käyttökelpoista tekniikkaa (BAT) ja toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja niiden vaikutuksia tulee tarkkailla. BAT on määritelty ympäristönsuojelulaissa seuraavasti (L /527): 1) mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoisia tuotanto- ja puhdistusmenetelmiä ja toiminnan suunnittelu-, rakentamis-, ylläpito-, käyttö- sekä lopettamistapoja, joilla voidaan ehkäistä toiminnan aiheuttama ympäristön pilaantuminen tai tehokkaimmin vähentää sitä ja jotka soveltuvat ympäristölupamääräysten perustaksi; 2) tekniikka on teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoista silloin, kun se on saatavissa käyttöön yleisesti ja sitä voidaan soveltaa asianomaisella toiminnan alalla kohtuullisin kustannuksin. Ympäristönsuojeluasetuksessa (YSA) (A /713) säädetään muun muassa toiminnoista, joilta vaaditaan ympäristölupa, sekä ympäristölupahakemuksen rakenteesta, sen käsittelystä ja ympäristöluvan sisällöstä. Ympäristösuojeluasetuksen (A16 /713) 41 :ssä säädetään vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavien teollisuusjätevesien asianmukaisesta esikäsittelystä. Asetuksen 42 :ssä vaaditaan päästörajaarvojen asettamisesta teollisuusjätevesille, jotka sisältävät asetuksen liitteen 1 aineita (Taulukko 2.3). Taulukko 2.3 Ympäristönsuojeluasetuksen (A /713) 41 :n vaatimukset vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavien teollisuusjätevesien esikäsittelylle ja asetuksen liitteessä 1 esitetyt aineet, joille on annettava päästöraja-arvot. 41 Teollisuusjätevedet on esikäsiteltävä asianmukaisella tavalla: 1) vesihuoltolaitoksen päästöistä ympäristöön kohdistuvien haittojen estämiseksi ja muiden purkuvesistöä koskevien säännösten vaatimusten täyttämiseksi; 2) lietteen turvallisen, ympäristön kannalta hyväksyttävän hyödyntämisen ja loppukäsittelyn varmistamiseksi; 3) viemäriverkon ja puhdistamojen työntekijöiden terveyden suojelemiseksi; 4) jäteveden ja lietteen käsittelyprosessien toiminnan vaikeutumisen estämiseksi; 5) viemäriverkon, puhdistamoiden ja niihin liittyvien laitteiden vaurioitumisen estämiseksi. YSA liite 1: Tärkeimmät vesistön pilaantumista aiheuttavat aineet päästöjen raja-arvoja asetettaessa: 1) orgaaniset halogeeniyhdisteet ja aineet, jotka vesiympäristössä voivat muodostaa sellaisia yhdisteitä; 2) organofosforiyhdisteet; 3) orgaaniset tinayhdisteet; 4) aineet ja valmisteet, joilla osoitetaan olevan karsinogeenisia, mutageenisia tai lisääntymiseen vaikuttavia ominaisuuksia; 5) pysyvät hiilivedyt ja pysyvät sekä biokertyvät myrkylliset orgaaniset aineet; 6) syanidit ja fluoridit; 7) metallit ja niiden yhdisteet; 8) arseeni ja sen yhdisteet; 9) biosidit ja kasvinsuojeluaineet; 10) suspendoituneet aineet; 11) rehevöitymistä aiheuttavat aineet, erityisesti nitraatit ja fosfaatit; 12) happitasapainoon epäedullisesti vaikuttavat aineet. Laadittaessa teollisuusjätevesisopimusta tulee kiinnittää erityistä huomiota YSA (A /713) liitteessä 1 esitettyihin aineisiin. Teollisuusjätevesisopimuksen laadinnassa tulee myös huomioida vesiympäristölle aiheutuvien haittojen mahdollisuus ja ehkäistä niitä. (VVY & HSY 2011, s. 12) MMM:n asetus lannoitevalmisteista 24/11 Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista (A /24) säädetään lannoitevalmisteiden tyyppinimistä ja niille asetetuista vaatimuksista. Asetuksessa annetaan ehtoja jätevesilietteen käytölle maataloudessa. Teollisuusjätevesien kannalta merkittävin ehto on asetuksen liitteessä IV annetut haitallisten metallien enimmäispitoisuudet lannoitevalmisteissa (Taulukko 2.4). (A /24) Asetuksen muutoksessa (A /12) annetaan ehtoja ja rajoituksia myös puhdistamolietettä sisältävien lannoitevalmisteiden käyttökohteista.17 9 Taulukko 2.4 Haitallisten metallien enimmäispitoisuudet lannoitevalmisteissa (A /24). Alkuaine Enimmäispitoisuus (mg/kg kuiva-ainetta) Arseeni, As 25 Elohopea, Hg 1,0 Kadmium, Cd 1,5 Kromi, Cr 300 Kupari, Cu 600 Lyijy, Pb 100 Nikkeli, Ni 100 Sinkki, Zn 1500 Teollisuusjätevesisopimuksen ehtoja laadittaessa ja asetettaessa teollisuusjäteveden laadulle raja-arvoja tulee ottaa huomioon asetetut metallien raja-arvot puhdistamolietteen käytölle maataloudessa. Metalleja kertyy jätevedenpuhdistamon lietteeseen. (VVY & HSY 2011, s. 16) Veden ja viemäröinnin yleiset toimitusehdot Veden ja viemäröinnin yleiset toimitusehdot täydentävät kiinteistön liittymissopimusta ja ne toimitetaan liittyjälle liittymäsopimusta tehdessä. Yleisiä toimitusehtoja voidaan soveltaa osittain myös teollisuusjätevesisopimusta tehtäessä, vaikka yleiset toimitusehdot on suunnattu ensisijaisesti tavallisille liittyjille. (VVY & HSY 2011, s. 4) Yleisissä toimitusehdoissa on määritelty muun muassa vesihuollon maksujen määräytymisestä, kiinteistön vesihuoltolaitteistoista sekä vesihuoltoyhtiön ja liittyjän vastuista. Näiden lisäksi viemäriin johdettavan jäteveden määrälle ja laadulle asetetaan rajoituksia. Asiakas ei saa johtaa viemäriin sellaisia jätevesiä, jotka ovat vahingollisia viemäriverkostolle, jätevedenpuhdistamon toiminnalle tai vastaanottovesistölle. Viemäriin ei myöskään saa johtaa bensiiniä, liuottimia tai palo- ja räjähdysvaarallisia aineita tai muuta vaarallista jätettä. Lisäksi viemäriin ei saa johtaa (Jyväskylän Energia Oy 2015): esineitä, tekstiilejä, metalleja, hiekkaa, multaa, lasia, kumia, muovia, rasvaa, öljyä tai muita sellaisia yhdyskunta- tai teollisuusjätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemärin tukkeutumista tai vaikeuttaa viemärivesien käsittelyä tai ainetta, joka reagoidessaan viemäriveden kanssa voi aiheuttaa tukkeutumista, myrkkyjä, syöpymistä tai viemäriveden merkittävää lämmön nousua, myrkkyjä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita, happoja tai viemäriyhtiön rakenteita syövyttäviä aineita, viemärivettä, jonka ph-luku (happamuusarvo) yleisen viemärin liitoskohdassa on pienempi kuin 6,0 tai suurempi kuin 11,18 10 suurta hetkellistä vesimäärää tai suurta määrää vettä, jonka lämpötila ylittää + 40 C, viemäriyhtiön tai purkuvesistön kannalta muita vahingollisia tai myrkyllisiä aineita tai aineita, jotka häiritsevät viemäriverkoston tai jätevedenpuhdistamon toimintaa tai vaarantavat työntekijöiden terveyden. 2.2 Teollisuusjätevesien laatu, vaikutukset ja seuranta Teollisuusjätevesien määrä ja laatu vaihtelevat riippuen toimialasta sekä toiminnanharjoittajasta. Myös yksittäisen toiminnanharjoittajan teollisuusjätevedet vaihtelevat tuotannon mukaan sekä mahdollisesti kausiluontoisesti. Tämän takia on usein vaikea määritellä toiminnanharjoittajan teollisuusjäteveden määrää ja laatua normaalituotannossa. Teollisuusjätevesien kuormitushuiput saattavat aiheuttaa häiriöitä erityisesti pienillä jätevedenpuhdistamoilla. (Metcalf & Eddy 2004, s. 188) Vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavien teollisuusjätevesien tulee olla käsiteltävissä jätevedenpuhdistamolla (Svenskt Vatten 2012, s. 12). Siksi on syytä selvittää toiminnanharjoittajan teollisuusjätevesien määrä ja laatu sekä niiden vaihteluvälit. Selvityksen perusteella voidaan asettaa mahdollisia raja-arvoja sekä arvioida jätevesien esikäsittelyn tarvetta. Teollisuusjätevesien tarkkailulla sekä laatuvaatimuksilla pystytään estämään jätevedenpuhdistamon toimintahäiriöitä. (Metcalf & Eddy 2004, s. 188) Tyypillisen talousjäteveden laatu Talousjätevedet ovat pääasiassa peräisin ihmisten aineenvaihdunnasta ja kotitalouksien toimista (A /888). Ne sisältävät muun muassa orgaanista ainetta, ravinteita, kiintoainetta, rikkiyhdisteitä ja rasvaa. Teollisuusjätevesien merkitystä jätevedenpuhdistamon toiminnalle voidaan arvioida vertaamalla teollisuusjätevesien kuormitusta tyypillisen talousjäteveden sisältämään kuormitukseen (Taulukko 2.5). (VVY & HSY 2011, s. 30).19 11 Taulukko 2.5 Tyypillisen talousjäteveden kuormitusarvoja. Parametri Lähde A /209 DWA (2013a, s. 16) Metcalf & Eddy (2014, s. 216) (3 BOD 7 (g/as/d) 50 (70 (1 ) 69 ( (2 COD (g/as/d) Ei esitetty 120 Ei esitetty Kokonaisfosfori (g/as/d) 2,2 1,8 0,8 1,2 Kokonaistyppi (g/as/d) 14 Ei esitetty Ei esitetty Kiintoaine (g/as/d) Ei esitetty (1 A /888 (2 BOD 7 = BOD 5 *1,15 (3 Tyypillinen talousjätevesi Ruotsissa Talousjätevedet voivat sisältää myös useita ympäristölle haitallisia aineita. Talousjätevesi voi sisältää esimerkiksi pesu- ja puhdistusaineista peräisin olevia fosfaatteja ja klooriyhdisteitä, vaatteiden käsittelyyn käytettyjä palonestoaineita ja tekstiilien viimeistelyaineita sekä ihmisten aineenvaihdunnan kautta kulkeutuneita lääkeaineita (VVY & HSY 2011, s. 30). Talousjätevesistä, hulevesistä ja viemärin vuotovesistä jätevedenpuhdistamolle päätyy myös metalleja (Vieno 2014a, s. 191) Teollisuusjätevesien ominaisuuksia ja vaikutuksia jätevedenpuhdistamon toimintaan ja viemäriverkostoon Vesihuoltolaitosten jätevedenpuhdistamot on suunniteltu tyypillisesti käsittelemään lähinnä talousjätevesiä ja poistamaan jätevedestä kiintoainesta, fosforia, typpeä sekä orgaanista ainetta. Vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavat teollisuusjätevedet saattavat sisältää aineita, jotka vaikuttavat jätevedenpuhdistamon ja viemäriverkoston toimintaan (Taulukko 2.6). Eräät jäteveden sisältämät aineet saattavat aiheuttaa korroosiota, tukoksia ja räjähdysvaaran viemäriverkostossa sekä häiriöitä jätevedenpuhdistamon biologisessa puhdistusprosessissa. Lisäksi jotkin aineet saattavat vaikuttaa purkuvesistön tilaan ja puhdistamolietteen laatuun sekä aiheuttaa työturvallisuusriskin vesihuoltolaitoksen työntekijöille. (Svenskt Vatten 2012, s. 11) Monet jäteveden fysikaaliset ominaisuudet vaikuttavat jäteveden kemiallisiin ja biologisiin ominaisuuksiin. Erityisesti ph ja lämpötila vaikuttavat useisiin kemiallisiin reaktioihin ja mikrobien aktiivisuuteen. (Metcalf & Eddy 2014, s. 60) Olosuhdetekijöiden ja aineiden yhteisvaikutusten takia haitallisten aineiden vaikutuksia ympäristössä on vaikea arvioida. Toisten aineiden yhteisvaikutus voi olla haitallisempi ja toisten haitattomampi verrattuna siihen, mitä aineet yksittäin aiheuttaisivat (Svenskt Vatten 2012, s. 12).20 12 Taulukko 2.6 Eri aineiden ja parametrien mahdollisia haitallisia vaikutuksia jätevedenpuhdistamon ja viemäriverkoston toimintaan (Metcalf & Eddy 2014; Laitinen et al 2014; Svenskt Vatten 2012; VVY & HSY 2011). Aine/parametri Haitallisia vaikutuksia viemäriverkoston toimintaan Haitallisia vaikutuksia jätevedenpuhdistamon toimintaan Virtaama Hydraulisen kapasiteetin ylitys Hydraulisen kapasiteetin ylitys Orgaaninen aine Hajuhaitat, korroosio Puhdistuskapasiteetin ylitys, hapenkulutus Typpi Hajuhaitat, betonin korroosio Puhdistuskapasiteetin ylitys, hapenkulutus Fosfori Kemikaalikustannukset Kiintoaine Jäteveden virtaushäiriöt Aktiivilietteen heikko laskeutuminen, lietteen määrä ja laatu, käyttökustannukset Lämpötila Hapettomat olosuhteet, hajuhaitat, korroosio Mikrobien toiminnan lasku (alhainen lämpötila) ph Korroosio Biologisen prosessin häiriöt Rikkiyhdisteet Hajuhaitat, betonin korroosio ja halkeilu, työturvallisuusriski Työturvallisuusriski, lietteen mädätyksen häiriöt, kaasumoottorin vahingot Rasvat Tukokset ja ahtaumat Hapen kulutus, ylikuormitus Mineraaliöljyt Tukokset Biologisen prosessin häiriöt Syanidi Nitrifikaation inhibitio Raskasmetallit Biologisen prosessin häiriöt, nitrifikaation inhibitio, heikko lietteen laatu Haitalliset aineet Työturvallisuusriski Biologisen prosessin häiriöt, nitrifikaation inhibitio, heikko lietteen laatu Jätevesien käsiteltävyyteen jätevedenpuhdistamolla vaikuttavia aineiden ominaisuuksia ovat myrkyllisyys ja ympäristövaarallisuus, bioakkumulaatio eli biokertyminen, biohajoavuus sekä nitrifikaatioinhibitio. Aine luokitellaan ympäristölle vaaralliseksi, jos se on sekä myrkyllinen että huonosti hajoava tai biokertyvä. Yleensä aineen aiheuttamat vaikutukset riippuvat sen pitoisuudesta, sillä riittävän suurena pitoisuutena kaikki aineet voivat olla vaarallisia. (Svenskt Vatten 2012, s ) Jäteveden virtaama Viemäriin johdettavan jäteveden virtaama on tärkeä parametri viemäriverkostoa ja jätevedenpuhdistusprosesseja mitoitettaessa, minkä takia virtaama ja sen vaihtelut tulee tuntea. Jätevedenpuhdistamolle tuleva virtaama vaihtelee muun muassa vuorokauden ajan, viikonpäivän ja vuodenajan mukaan. Virtaama riippuu esimerkiksi kotitalouksien vedenkulutuksesta, sääolosuhteista sekä teollisuuden tuotantorytmistä. (Metcalf & Eddy 2004, s )21 13 Teollisuusjätevesien virtaamien arvioimiseksi on tutustuttava teollisuuslaitoksen toimintoihin, sillä jätevesien muodostuminen on usein riippuvaista laitoksen tuotannosta ja käytetyistä tuotantoprosesseista. Yleensä teollisuuslaitosten teollisuusjätevesivirtaama on melko tasaista, mutta virtaamat voivat vaihdella tuotantokatkoksien ja huoltojen takia. Teollisuusjätevesien määrä saattaa vaihdella myös kausittain toimialasta riippuen. Tyypillisesti teollisuusjätevesien virtaama kasvaa, kun tuotanto lisääntyy tai tuotantolaitos laajenee. Teollisuusjätevesien hetkelliset huippuvirtaamat voivat aiheuttaa häiriöitä erityisesti pienillä jätevedenpuhdistamoilla. (Metcalf & Eddy 2004, s. 180; s. 188) Orgaaninen aine Jäteveden orgaanisen aineen määrää voidaan mitata biokemiallisena hapenkulutuksena (BOD), kemiallisena hapenkulutuksena (COD) ja orgaanisena kokonaishiilenä (TOC). BOD-arvo indikoi helposti biohajoavan orgaanisen aineen aiheuttamaa hapenkulutusta ja COD-arvoon sisältyy myös vaikeasti hajoavan orgaanisen aineen aiheuttamaa hapenkulutusta. (Von Sperling & De Lemos Chernicharo 2005, s ) TOC:n määritys on BOD:n ja COD:n mittaukseen verrattuna nopea, mutta kallis menetelmä (Metcalf & Eddy 2014, s. 123). Mikro-organismit hajottavat jäteveden orgaanista ainesta, mikä kuluttaa veteen liuennutta happea (Von Sperling & De Lemos Chernicharo 2005, s. 37). Korkean orgaanisen aineen pitoisuuden seurauksena viemäriverkostossa voi muodostua hapettomia olosuhteita, joista saattaa aiheuttua hajuhaittoja, räjähdysvaarallisen metaanin muodostumista ja korroosiota (VVY & HSY 2011, s. 37). Jos teollisuusjätevedet sisältävät paljon orgaanista ainetta, teollisuusjätevesistä aiheutuva kuormitus voi ylittää jätevedenpuhdistamon kapasiteetin ja ilmastusaltaiden hapetustehon. Erityisesti orgaanisen kuormituksen suuret vaihtelut voivat aiheuttaa häiriöitä biologiselle puhdistusprosessille. Jos jätevedenpuhdistamolla on typenpoistoprosessi, tarvitaan prosessiin runsaasti orgaanista hiiltä, joten paljon helposti hajoavaa orgaanista ainetta sisältämät teollisuusjätevedet, esimerkiksi elintarviketeollisuudesta, voivat olla myös hyödyksi puhdistamolle. (VVY & HSY 2011, s. 37) Jäteveden BOD/COD -suhde indikoi jäteveden biologisesta hajoavuudesta ja siten sen käsiteltävyydestä jätevedenpuhdistamolla. Mitä alhaisempi BOD/COD -suhde on, sitä heikommin jätevesi hajoaa. Alhainen BOD/COD -suhde saattaa osoittaa myös jäteveden sisältävän myrkkyjä, jotka inhiboivat biokemiallista hapenkulutusta. (Svenskt Vatten 2012, s.12; VVY & HSY 2011, s. 48) BOD/COD -suhteen avulla voidaan arvioida teollisuusjätevesien käsiteltävyyttä. Tyypillisen käsittelemättömän jäteveden BOD/COD - suhde on 0,35 0,65 (SFS-EN ). Ruotsin luonnonsuojeluviraston ohjeistuksessa (Naturvårdsverket 1989, s. 31) esitetään helposti ja huonosti hajoavan aineksen BOD/COD -suhteen raja-arvoksi 0,43. Teollisuusjätevesioppaan (VVY & HSY 2011, s.22 14 48) mukaan suhteen ollessa yli 0,5 jäteveden orgaaninen aine on helposti hajoavaa eikä jätevesi ole todennäköisesti myrkyllistä. Jäteveden tyypillinen BOD/TOC -suhde ennen käsittelyä on 1,2 2,0 (Metcalf & Eddy 2014, s. 125). Typpi ja fosfori Typpi ja fosfori ovat välttämättömiä ravinteita jätevedenpuhdistamon biologisen prosessin mikro-organismeille. Niitä kuitenkin tulee puhdistamolle ylimäärin ja siten ravinteet voivat päätyä purkuvesistöön ja aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä. (Metcalf & Eddy 2014, s. 92) Rehevöitymisen seurauksena vesistöjen hapenkulutus lisääntyy ja huono happitilanne voi johtaa kalakuolemiin. Tyypillisesti fosfori on Suomen sisävesissä minimiravinne eli fosfori rajoittaa biomassan kasvua. (Laitinen et al. 2014, s ) Fosforia poistetaan jätevedenpuhdistamoilla yleensä kemiallisesti ja biologinen typenpoisto tapahtuu aktiivilietealtaassa. (Laitinen et al. 2014, s ) Typpi voi olla jätevedessä useassa eri muodossa kuten orgaanisena typpenä, ammoniakkina (NH 3 ), ammoniumtyppenä (NH 4 + ), nitriittinä (NO 2 - ) tai nitraattina (NO 3 - ) (Metcalf & Eddy 2014, s. 93). Jäteveden typpipitoisuus määritetään usein kokonaistyppenä, joka on typen edellä mainittujen muotojen summa. (Von Sperling & De Lemos Chernicharo 2005, s ) Talousjätevesissä suurin osa typestä on tyypillisesti ammoniumtyppenä ja orgaanisena typpenä. Orgaaniset typpiyhdisteet muuntuvat osittain viemäriverkostossa ammonifikaatioprosessissa ammoniakiksi. Ammoniumtypen ja ammoniakin tasapaino riippuu ph:sta siten, että ph:n ollessa alle 8 ammoniumtyppi on vallitseva. Noin ph:ssa 9,5 ammoniumionin ja ammoniakin osuus on yhtä suuri ja ph:ssa 11 ammoniakki on vallitseva. Nitrifikaatioprosessissa ammoniakki hapettuu nitriitiksi ja edelleen nitraatiksi. Denitrifikaatioprosessissa nitraatti pelkistyy tyyppikaasuksi anoksisissa olosuhteissa. (Von Sperling & De Lemos Chernicharo 2005, s ) Ammoniakki on myrkyllistä kaloille jo alhaisina pitoisuuksina (Von Sperling & De Lemos Chernicharo 2005, s. 46) ja korkea ammoniumionipitoisuus inhiboi nitrifikaatiota ja aiheuttaa betonin korroosiota (Svenskt Vatten 2012, s. 22) Nitrifikaatioprosessi kuluttaa jätevedessä ja vesistössä happea (Laitinen et al. 2014, s. 15) ja typpiyhdisteet voivat aiheuttaa hajuhaittoja (Gostelow et al. 2001). Jäteveden sisältämä fosfori on joko epäorgaanisessa muodossa (poly- tai ortofosfaatteina) tai sitoutuneena orgaanisiin yhdisteisiin. Polyfosfaatit sisältävät useampia fosforimolekyylejä ja ne hajoavat hitaasti hydrolyysissä ortofosfaateiksi. Mikro-organismit käyttävät ortofosfaatteja metaboliaansa. (Metcalf & Eddy 2014, s. 96) Erityisesti lihanjalostus- ja lannoiteteollisuuden jätevedet, kaatopaikkojen suotovedet ja biokaasulaitosten rejektivedet voivat sisältää paljon typpeä ja fosforia. Pesuaine- ja fos-23 15 forihappopäästöjen seurauksena jätevedenpuhdistamolle tuleva fosforipitoisuus saattaa vaihdella nopeasti, minkä vuoksi voi olla vaikea saavuttaa hyvää fosforinpoistotehokkuutta saostuskemikaalien syöttötarpeen vaihdellessa. Korkea tulevan jäteveden fosforikuorma nostaa jätevedenpuhdistamon saostuskemikaalien syötön tarvetta ja siten käyttökustannuksia. (VVY & HSY 2011, s ) Mikro-organismit tarvitsevat kasvuunsa fosforia, typpeä ja hiiltä tietyssä suhteessa (Laitinen et al. 2014, s. 12). Tämän takia jätevedenpuhdistamon biologisen puhdistusprosessin toimiminen saattaa vaatia ravinteiden lisäämistä jäteveteen (Metcalf & Eddy 2014, s. 92). Kiintoaine Jäteveden kiintoaine voidaan luokitella esimerkiksi partikkelikoon (liuennut ja suspendoitunut kiintoaine), kemiallisten ominaisuuksien (haihtuva kiintoaine ja hehkutusjäännös) ja laskeutuvuuden (laskeutuva ja ei-laskeutuva kiintoaine) mukaan (Von Sperling & De Lemos Chernicharo 2005, s ). Kiintoaineen ominaisuuksien perusteella määräytyy sen vaikutukset vesihuollon prosesseihin (VVY & HSY 2011, s. 33). Viemäriverkostossa kiintoaine kertyy putkistoihin ja jätevesipumppaamoihin vaikeuttaen jäteveden virtausta. Jätevedenpuhdistamolla kiintoaine voi vaikuttaa aktiivilietteen laskeutumiseen ja lietteen käsittelyyn sekä sen määrään etenkin, jos kiintoaine ei ole biohajoavaa. Korkea kiintoainepitoisuus kasvattaa jätevedenpuhdistamon käyttökustannuksia. (VVY & HSY 2011, s. 34) Puhdistamolla kiintoaineen poisto on tärkeää, sillä kiintoaineeseen on yleensä sitoutuneena orgaanista ainesta ja ravinteita, jotka aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä. Purkuvesistössä jäteveden kiintoaine aiheuttaa myös veden samentumista sekä rantojen ja pohjan liettymistä. (Laitinen et al. 2014, s ) Lämpötila Jäteveden korkea lämpötila nopeuttaa biokemiallisia reaktioita ja vähentää liuenneen hapen määrää aiheuttaen hapettomia olosuhteita (Metcalf & Eddy 2014, s. 87) ja siten hajuhaittoja viemäriverkostossa sekä korroosiota (VVY & HSY 2011, s. 37). Korkea jäteveden lämpötila vahingoittaa muovia esimerkiksi tiivisteissä ja putkien liitoskohdissa. Lämpötila vaikuttaa myös haihtuvien yhdisteiden kaasuuntumiseen. (DWA 2013a, s. 15) Jäteveden alhainen lämpötila voi vaikuttaa rasvanerottimien toimintaan sekä hidastaa jätevedenpuhdistamon mikrobitoimintaa (VVY & HSY 2011, s. 34). ph Suurin osa mikrobeista elää noin ph alueella 6 9, minkä takia jäteveden ph:n muutokset voivat sekoittaa biologisen puhdistusprosessin (Metcalf & Eddy 2014, s. 90). Erityisesti typenpoistoprosessi on herkkä ph:n vaihtelulle (DWA 2013a, s. 15). Viemäriverkostossa alhainen tai korkea jäteveden ph voi aiheuttaa putkistojen korroosiota (Svenskt Vatten 2012, s. 22).24 16 Sähkönjohtokyky Jäteveden ionien määrän kasvaessa myös sähkönjohtokyky kasvaa. Sähkönjohtavuudella voidaan arvioida liuenneen aineen pitoisuutta jätevedessä. (Metcalf & Eddy 2014, s. 89) Korkea sähkönjohtavuus voi lisätä raudan korroosioriskiä (Svenskt Vatten 2012, s. 25). Rikkiyhdisteet Viemäriverkossa anaerobisissa olosuhteissa jäteveden rikkiyhdisteistä muodostuu rikkivetyä (H 2 S) (De Belie et al. 2004). Rikkivety on helposti syttyvä ja räjähtävä kaasu normaalissa lämpötilassa ja -paineessa. Se on myös myrkyllinen jo alhaisissa pitoisuuksissa ja muodostaa riskin vesihuoltolaitoksen työntekijöille. (Christia-Lotter et al. 2007) Aerobisissa olosuhteissa rikkivedystä muodostuu edelleen rikkihappoa, joka syövyttää betonisia viemäriputkia (De Belie et al. 2004). Myös sulfaatti-ioneja sisältävä jätevesi voi reagoida sementin kanssa aiheuttaen betonipinnan halkeilua (Svenskt Vatten 2012, s. 22). Lisäksi rikkiyhdisteistä saattaa muodostua pahanhajuisia yhdisteitä, joista erityisesti rikkivety haisee epämiellyttävältä jo pieninä pitoisuuksina (Boon 1995). Lietteen mädätyksessä sulfaatit pelkistyvät sulfidiksi. Sulfidi voi inhiboida mikrobitoimintaa yli 200 mg/l pitoisuudessa. Lietteen mädätyksessä muodostuu metaanin ja hiilidioksidin lisäksi kaasuputkia syövyttävää rikkivetyä. Rikkivedyn palamistuotteet voivat vahingoittaa kaasumoottoria ja syövyttää lämmöntalteenottolaitteistoja. (Metcalf & Eddy 2014, s. 98) Rasvat Jäteveden sisältämä rasva jähmettyy viemäriverkostossa alhaisissa lämpötiloissa aiheuttaen ahtaumia ja tukoksia. Rasvojen hajoaminen aktiivilietealtaassa kuluttaa paljon happea ja jätevedenpuhdistamoilla korkea rasvakuormitus voi aiheuttaa biologisen prosessin ylikuormituksen. (Svenskt Vatten 2012, s. 22) Rasva ei ole selvästi määritelty käsite ja edustavan näytteen ottaminen voi olla usein hankalaa (Svenskt Vatten 2012, s. 22), minkä takia rasvapitoisuuden määrittäminen saattaa olla vaikeaa. Rasvapitoisuuden määrityksessä voidaan kuitenkin hyödyntää standardia SFS 3010 (1994). Rasvan päätymistä viemäriverkostoon voidaan vähentää gravimetrisellä rasvanerottimella. Tyypillisesti ravintoloiden ja elintarviketeollisuuden, kuten meijerien ja teurastamoiden, jätevedet voivat sisältää paljon rasvaa (Svenskt Vatten 2012, s. 22). Mineraaliöljyt Mineraaliöljyt ovat hiilivetyjä, joissa on kappaletta hiilimolekyylejä (C 10 C 40 ) (A /331, liite 3). Joissakin yhteyksissä mineraaliöljyistä käytetään myös nimitystä kokonaishiilivedyt (Tampereen Vesi 2011). Mineraaliöljyt luokitellaan niiden hiilivetyjakeiden mukaan keskitisleisiin (C 10 C 21 ) ja raskaisiin öljyjakeisiin (C 21 C 40 ) (A25 /214, liite). Viemäriverkostossa mineraaliöljyt saattavat aiheuttaa tukoksia ja jätevedenpuhdistamolla heikentää biologisen prosessin toimintaa (VVY & HSY 2011, s. 43). Syanidi Syanidit ja erityisesti vapaat syanidi-ionit, joita vapautuu vetysyanidista ja muista syanoyhdisteistä, ovat eliöille myrkyllisiä (Donato et al. 2007). Syanidit kulkeutuvat helposti ympäristössä (VVY & HSY 2011, s. 46), inhiboivat nitrifikaatiota (Svenskt Vatten 2012, s 23) ja aiheuttavat häiriöitä biologisessa puhdistusprosessissa (Dash et al. 2009a) sekä vesieliöiden kuolemia (Dash et al. 2009a). Syanidia voi päätyä jäteveteen metallien pintakäsittelystä ja kaivosteollisuudesta (Dash et al. 2009b). Syanidia voi päätyä jäteveteen myös väriaineteollisuudesta ja filmin kehityksestä (VVY & HSY 2011, s. 46). Metallit Useat metallit ovat ihmiselle ja eläville organismeille välttämättömiä ravinteita pieninä pitoisuuksina (Metcalf & Eddy 2014, s. 111), mutta monet metalleista ovat eliöille myrkyllisiä jo alhaisina pitoisuuksina ja voivat inhiboida jätevedenpuhdistamon biologista puhdistusprosessia ja nitrifikaatiota (Von Sperling & De Lemos Chernicharo 2005, s. 63). Useat raskasmetallit kertyvät eliöiden kudoksiin ja rikastuvat ravintoketjussa ylöspäin (Svenskt Vatten 2012, s. 14). Jätevedenpuhdistamolla raskasmetalleja kertyy jätevedestä lietteeseen ja voi sitä kautta päätyä luontoon (Kelly et al. 2004), minkä takia jätevesilietteen metallipitoisuuksille on asetettu rajoituksia (A /24). (Taulukko 2.7)26 18 Taulukko 2.7 Jätevesiin päätyvien metallien ominaisuuksia, mahdollisia lähteitä ja kertyminen puhdistamolietteeseen (Metcalf & Eddy 2014; Svenskt Vatten 2012; Vieno 2014a). Metalli Välttämätön ravinne eliöille Ominaisuudet Mahdollisia lähteitä Arseeni ei Biokertyvä Vesieliöille myrkyllinen Mutageeninen Karsinogeeninen Elohopea ei Erittäin myrkyllinen Biokertyvä Hopea ei Myrkyllinen Biokertyvä Kadmium ei Myrkyllinen Karsinogeeninen Biokertyvä Kromi (VI) kyllä Myrkyllinen Karsinogeeninen Kudoksia syövyttävä Kupari kyllä Myrkyllinen Biokertyvä Nitrifikaatiota inhiboiva Lyijy kyllä Myrkyllinen Biokertyvä Nikkeli kyllä Myrkyllinen korkeina pitoisuuksina Vesieliöille myrkyllinen Metalliteollisuus Puun kyllästämöt Polttoprosessit Paperi-, metalli- ja kloorialkaliteollisuus Kaatopaikat Amalgaamipaikat Grafiikkateollisuus Useat kulutustavarat Metalliteollisuus Maalit Autopesulat Metalliteollisuus Autopesulat Metalliteollisuus Painoteollisuus Autopesulat Maaliteollisuus Elektroniikkateollisuus Metalliteollisuus Elektroniikkateollisuus Saostuskemikaalit Sinkki kyllä Mahdollisesti biokertyvä Metalliteollisuus Kaatopaikat Tina ei Orgaaniset tinayhdisteet vesieliöille myrkyllisiä ja biokertyviä PVC-muovit Maalit Biosidit Kertyminen puhdistamolietteeseen % 93 % 81 % % % 89 % 9 % 75 % Arseeni ei ole eliöille välttämätön ravinne. Se on mutageeninen, karsinogeeninen ja vesieliöille myrkyllinen sekä se kertyy eliöihin eli on biokertyvää. Arseenia käytetään metallien seostamisessa metalliteollisuudessa. Muita arseenin lähteitä ovat puun kyllästämöt ja erilaiset polttoprosessit. Jätevedenpuhdistamolla arseenista sitoutuu lietteeseen %. (Metcalf & Eddy 2014, s ; VVY & HSY 2011, s. 39) Elohopea ei ole eliöille välttämätön ravinne. Se on erittäin myrkyllistä (Metcalf & Eddy 2014, s ). Mikrobitoiminnan seurauksena elohopea muuttuu metyylielohopeaksi, joka on ympäristölle erityisen haitallista sen myrkyllisyyden sekä voimakkaan biokertymisen takia (Svenskt Vatten 2012, s. 15). Elohopeaa päätyy ympäristöön erityi-27 19 sesti ilmalaskeumana. Jätevedenpuhdistamoille elohopeaa päätyy hulevesien lisäksi paperi-, metalli- ja kloorialkaliteollisuudesta (Mehtonen et al. 2012, s. 373) sekä kaatopaikkojen suotovesistä ja hampaiden amalgaamipaikoista (Vieno 2014a, s. 24). Vienon (2014a, s. 125) tutkimuksessa jätevedenpuhdistamolla tulevan jäteveden elohopeakuormituksesta 93 % sitoutuu lietteeseen. Hopea on myrkyllinen (Metcalf & Eddy 2014, s. 112) ja biokertyvä metalli. Hopea voi jo alhaisissa pitoisuuksista häiritä eliöiden energia-aineenvaihduntaa. (Svenskt Vatten 2012, s. 15) Hopeapitoisuudet jätevesilietteessä ovat laskeneet valokuvauksen digitalisoiduttua, sillä hopeaa on aiemmin käytetty grafiikka- ja kuvatuotannossa. Hopeaa käytetään kulutustavaroissa, kuten urheiluvaatteissa ja elektronisissa laitteissa. (VVY & HSY 2011, s. 40) Kadmium ei ole eliöille välttämätön ravinne. Se on myrkyllinen ja karsinogeeninen (Metcalf & Eddy 2014, s. 113) sekä biokertyvä. Kadmium käytetään laseissa, PVCmuovin stabilointiaineena, pintakäsittelyaineissa, maaleissa sekä paristoissa. Jätevesiin sitä päätyy muun muassa maalien väriaineista, autopesuloista (Svenskt Vatten 2012, s. 14) ja teräksen pintakäsittelystä (Nakari et al. 2012, liite). Vesistöön kadmiumia päätyy myös paperiteollisuudesta (Mehtonen et al. 2012, s. 406). Vienon (2014a, s. 127) mukaan kadmiumpitoisuus oli keskimääräistä korkeampi niiden suomalaisten jätevedenpuhdistamoiden tulevassa jätevedessä, joiden viemäröintialueella oli lentokenttä, satama, metalli- tai painoteollisuutta. Huomattavasti korkeampi pitoisuus mitattiin jätevedenpuhdistamolla, jonka viemäröintialueella oli sinkintuotantolaitos (Vieno 2014a, s ). Vienon (2014a, s. 125) tutkimuksessa jätevedenpuhdistamon tulevan jäteveden kadmiumkuormituksesta 81 % sitoutui lietteeseen. Kromi esiintyy luonnossa kolmenarvoisena kationina tai kuudenarvoisena anionina, joista kolmenarvoinen kromi on yleisempi jätevesissä. Kuudenarvoinen kromi (Cr 6+ ) on karsinogeeninen ja kudoksia syövyttävä (Metcalf & Eddy 2014, s. 112) sekä useille eliöille myrkyllinen. Kromia päätyy jäteveteen muun muassa metalliteollisuudesta ja pintakäsittelylaitoksilta sekä autopesuloista. (Svenskt Vatten 2012, s. 15) Jätevedenpuhdistamolla kromista sitoutuu lietteeseen % (VVY & HSY 2011, s. 46). Kupari on myrkyllinen ja nirtrifikaatiota inhiboiva sekä mahdollisesti biokertyvä. Jäteveteen kuparia päätyy muun muassa autojen pesuvesistä ja metalliteollisuudesta (Svenskt Vatten 2012, s ) sekä painotaloista ja värjäämöistä. Kuparista % sitoutuu jätevedenpuhdistamolla lietteeseen. (VVY & HSY 2011, s. 46) Lyijy on myrkyllinen (Metcalf & Eddy 2014, s. 112) ja mahdollisesti biokertyvä (Svenskt Vatten 2012, s. 14). Vienon (2014a, s. 127) mukaan jätevedenpuhdistamoilla, joiden viemäröintialueella oli lentokenttä, satama, metalli- tai painoteollisuutta, tulevan jäteveden lyijypitoisuus oli keskimääräistä korkeampi. Lyijyä voi päätyä jätevesiin28 20 myös autojen ja lattioiden pesuvesien mukana (Svenskt Vatten 2012, s. 14) sekä maalija elektroniikkateollisuudesta (VVY & HSY 2011, s. 41). Vienon (2014a, s. 125) tutkimuksessa jätevedenpuhdistamon tulevan jäteveden lyijykuormituksesta 89 % sitoutui lietteeseen. Nikkeli on korkeina pitoisuuksina myrkyllinen metalli (Svenskt Vatten 2012, s. 15) ja osa nikkeliyhdisteistä on vesieliöille erittäin myrkyllisiä. (VVY & HSY 2011, s. 41) Nikkeliä käytetään muun muassa metalli-, elektroniikka- ja kaivosteollisuudessa (TTL 2014). Jätevedenpuhdistamoille nikkeliä tulee saostuskemikaalien epäpuhtautena ja konepajateollisuudesta (Svenskt Vatten 2012, s. 15). Nikkelipitoisuus oli keskimääräistä korkeampi niillä jätevedenpuhdistamoilla, joiden viemäröintialueella oli lentokenttä, satama, metalliteollisuutta tai pintakäsittelylaitoksia (Vieno 2014a, s. 24; ). Vienon (2014a, s. 125) tutkimuksessa jätevedenpuhdistamon tulevan jäteveden nikkelikuormituksesta 9 % sitoutui lietteeseen. Sinkki on mahdollisesti biokertyvä metalli ja sinkkipyritioni on vesieliöille myrkyllistä (Svenskt Vatten 2012, s. 15). Sinkkiä päätyy jätevedenpuhdistamolle sinkintuotannosta ja pintakäsittelylaitoksilta sekä kaatopaikkojen suotovesistä (Vieno 2014a, s. 32). Sinkkipitoisuus oli keskimääräistä korkeampi niiden suomalaisten jätevedenpuhdistamoiden tulevassa jätevedessä, joiden viemäröintialueella oli satama, lentokenttä, paino- tai elintarviketeollisuutta. Vienon (2014a, s ) tutkimuksen mukaan puhdistamolle tulevan jäteveden sinkkikuormituksesta sitoutui lietteeseen keskimäärin 75 %. Tina on melko haitaton metalli, mutta orgaaniset tinayhdisteet, kuten tributyylitina (TBT), ovat vesieliöille erittäin myrkyllisiä ja biokertyviä. Orgaanisia tinayhdisteitä käytetään muun muassa PVC-muoveissa, maaleissa ja biosideinä. (Svenskt Vatten 2012, s. 15) Kansainvälinen merenkulkujärjestö on kieltänyt TBT:tä sisältävien venemaalien käytön maailmanlaajuisesti (Nakari et al. 2012, liite 1). Orgaaniset haitta-aineet ja muut haitalliset aineet Haitalliset aineet ovat kemikaaleja, yhdisteitä ja aineita, jotka aiheuttavat tai joiden epäillään aiheuttavan haitallisia vaikutuksia ihmisiin tai ympäristöön (Laitinen et al. 2014, s. 15). Haitallisiin aineisiin lukeutuu useita erilaisia yhdisteitä ja niiden ominaisuudet sekä myrkyllisyys vaihtelevat, mihin vaikuttavat erityisesti aineen biohajoavuus, haihtuvuus, myrkyllisyys ja biokertyvyys. (Svenskt Vatten 2012, s. 14) Haitallisia aineita päätyy jäteveteen teollisuuden päästöistä ja maataloudesta sekä vähäisissä määrin talousjätevesistä (Metcalf & Eddy 2014, s. 132). Orgaaniset haitta-aineet voivat aiheuttaa häiriöitä jätevedenpuhdistamolla, työturvallisuusriskin vesihuoltolaitoksen työntekijöille sekä terveyshaittoja ihmisissä ja vesieliöissä (Metcalf & Eddy 2014, s ; Svenskt Vatten 2012, s ; VVY & HSY 2011, s ). (Taulukko 2.8)29 21 Taulukko 2.8 Haitallisia aineita, niiden ominaisuuksia ja vaikutuksia sekä päästölähteitä ja käyttökohteita (Metcalf & Eddy 2014, s ; Svenskt Vatten 2012, s ; VVY & HSY 2011, s ). Aine Ominaisuuksia ja vaikutuksia Käyttökohteet Bromatut palonestoaineet (BFR) Myrkyllisiä, biokertyviä, pysyviä Monet kotitalouksien kulutustuotteet Fenolit Vesieliöille myrkyllisiä Liuotin-, puhdistus- ja desinfiointiaineet Ftalaatit Halogenoidut yhdisteet (AOX- ja EOX-yhdisteet) Nonyylifenolit ja oktyylifenolit Vesieliöille myrkyllisiä, karsinogeenisia Voimakkaita hapettimia, karsinogeenisia Myrkyllisiä vesieliöille PAH-yhdisteet Karsinogeenisia, myrkyllisiä, biokertyviä Perfluorioktaanisulfonaatit (PFOS) Polyklooratut bifenyylit (PCB) VOC-yhdisteet Myrkyllisiä vesieliöille, pysyviä Myrkyllisiä, biokertyviä, pysyviä Terveysriskejä, karsinogeenisia, häiriöitä puhdistamolla, räjähdysvaarallisia, hajuhaittoja Muovien pehmitin, PVCmuovit, kaatopaikkavedet Klooriyhdisteiden käyttö, orgaaniset liuottimet, torjunta-aineet, jäähdytyslaitteet Puhdistus- ja pesuaineet, liimat ja maalit, metallien työstö, Palaminen, öljynjalostamon sivutuote, energiantuotanto, liikenne Puhdistus- ja kyllästysaineet, metalli pinnoitteet, maalit Pilaantuneet maa-alueet, rakennusteollisuus Pinta- ja pohjavedet, autopesulat Pysyvien orgaanisten aineiden käyttöä (POP-yhdisteet) on rajoitettu maailmanlaajuisella Tukholman sopimuksella. EU:n vesipuitedirektiivissä on listattu EU:n prioriteettiaineet, jotka ovat implementoitu Suomen lainsäädäntöön vaarallisten aineiden asetuksella (Vieno 2014a, s. 6). Haitallisten ja vaarallisten aineiden esiintymistä jätevedessä ja vesistöissä sekä niiden ominaisuuksia tutkitaan nykyään paljon (Laitinen et al. 2014, s. 15). Vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavien haitallisten aineiden päästöjen aiheuttajalla on vastuu päästöjen selvittämisestä ja hallinnasta (Karvonen et al. 2012, s. 17). Teollisuusjätevesiä tarkasteltaessa tulee kiinnittää huomiota raskasmetallien ja syanidin lisäksi erityisesti adsorboituviin ja uuttuviin orgaanisiin halogeeneihin (AOX ja EOX), kloorattuihin ja halogenoituihin hiilivetyihin sekä BTEX-yhdisteisiin (bentseeni-, tolueeni-, etyylibentseeni ja ksyleeniyhdisteet). Näiden aineiden vaikutukset eliöihin riippuvat lähinnä aineen pitoisuudesta. (DWA 2013a, s. 16) Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla -hankkeessa (Vieno 2014a) tutkittiin 42 vesiympäristölle haitalliseksi ja vaaralliseksi luokiteltujen tai luokitelluiksi ehdotettujen aineiden pitoisuuksia yksittäisissä näytteissä 64 suomalaisella jätevedenpuhdistamolla.30 22 Monien haitallisten aineiden pitoisuudet olivat jo jätevedenpuhdistamon tulevassa jätevedessä alle määritysrajan. Useimmilla puhdistamoilla lähtevän jäteveden pitoisuudet alittivat tutkittujen haitallisten aineiden ympäristölaatunormit (EQS). Kuitenkin seuraavien aineiden EQS-arvo ylittyi eräillä jätevedenpuhdistamoista: nonyylifenolit- ja etoksilaatit, oktyylifenoli, dietyyliheksyyliftalaatti (DEHP) ja dibutyyliftalaatti, tributyylitina (TBT), kadmium, lyijy, nikkeli, heksabromosyklododekaani (HCDB), perfluoro-oktaanisulfonaatti (PFOS). (Vieno 2014a) Jäteveden määrän ja laadun rajoitukset Teollisuusjätevesien haitallisia vaikutuksia viemäriverkoston kuntoon, jätevedenpuhdistamon toimintaan ja ympäristön tilaan ehkäistään asettamalla raja-arvoja vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavan jäteveden laadulle ja määrälle. Rajoituksia asetettaessa teollisuusjätevesille voidaan tehdä riskikartoitus, jossa otetaan huomioon jätevedenpuhdistamon puhdistuskapasiteetti, viemäriverkoston rakenne sekä teollisuusjätevesien määrä, laatu ja viipymä viemäriverkostossa. (VVY & HSY 2011, s. 30) Jäteveden määrä Toiminnanharjoittajalta viemäriverkostoon johdetun jäteveden määrää voi olla tarpeen rajoittaa, jos jätevedenpuhdistamon tai viemäriverkoston hydraulinen kapasiteetti uhkaa ylittyä teollisuusjätevesivirtaaman seurauksena. Erityisesti äkilliset ja huomattavat virtaamahuiput voivat vaikuttaa jätevedenpuhdistamon toimintaan tai viemäriverkoston virtaaman maksimikapasiteetti saattaa ylittyä. Teollisuusjätevesisopimuksessa enimmäisvirtaama annetaan yleensä maksimivuorokausi- tai maksimituntivirtaamana. Huippuvirtaamien tasaamiseksi voidaan toiminnanharjoittaja velvoittaa esimerkiksi tasausaltaan rakentamiseen tai vaihtoehtoisesti vesihuoltolaitos tai jätevedenpuhdistamo voi hoitaa virtaamahuippujen tasaamisen, jolloin sovitaan erikseen kustannusten jaosta toiminnanharjoittajan kanssa. (VVY & HSY 2011, s ) Jäteveden määrää käytetään toiminnanharjoittajalta perittävien jätevesimaksujen laskutuksessa sekä jätevesistä aiheutuvan kuormituksen laskennassa. Jäteveden määrä lasketaan tyypillisesti ostetun vesimäärän mukaan, mutta tietyissä tilanteissa toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa mittaamaan teollisuusjäteveden määrää. (VVY & HSY 2011, s. 21) Teollisuusjätevesioppaan (VVY & HSY 2011, s. 21) mukaan teollisuusjäteveden virtaamamittaus on aiheellista, kun: - merkittävä osa ostetusta vedestä sitoutuu valmistettaviin tuotteisiin31 23 - yrityksen jätevesistä vain osa on teollisuusjätevesiä ja loput tavallisia saniteettijätevesiä, jolloin on ollut järkevää viemäröidä nämä jätevedet erikseen - toiminnanharjoittaja poistaa valmistusprosessissaan raaka-aineen mukana tullutta vettä, jolloin jätevesimäärä on suurempi kuin myyty vesimäärä - toiminnanharjoittaja käyttää osaksi tai kokonaan omaa vesilähdettä. Jos jäteveden laskutus määräytyy ostetun veden mukaisesti, laskutuksessa voidaan toiminnanharjoittajalle hyvittää tuotteeseen sitoutuva veden osuus (VVY & HSY 2011, s. 21), mikäli toiminnanharjoittaja pystyy luotettavasti laskennallisesti tai erillisellä vesimittarilla osoittamaan tuotteeseen sitoutuvan veden osuuden. Joillakin vesihuoltolaitoksilla edellä mainittu laskutus toteutetaan, jos tuotteeseen sitoutuu % vedestä (VVY & HSY 2011, s. 21). Jäteveden laadun rajoitukset Perinteiset jäteveden käsittelymenetelmät on tarkoitettu pääasiassa vähentämään jäteveden ravinne- ja kiintoainekuormaa eikä niitä ole siten tarkoitettu poistamaan jätevedestä haitallisia aineita (Nakari et al. 2012, s. 36). Tämän takia teollisuusjäteveden haitallisille aineille on syytä asettaa päästörajoituksia tai -kieltoja. Jätevesivirtaamaltaan vähäistenkin toiminnanharjoittajien teollisuusjätevedet voivat aiheuttaa häiriöitä jätevedenpuhdistamolla korkeiden pitoisuuksien vuoksi. (Laitinen et al. 2014, s ). Myös teollisuusjäteveden orgaanisen aineen, ravinteiden ja kiintoaineen määrälle voidaan asettaa rajoituksia, jos jätevedenpuhdistamon puhdistuskapasiteetti voi ylittyä tai biologinen puhdistusprosessi häiriintyä kuormitushuippujen takia (VVY & HSY 2011, s ). Valtioneuvoston asetuksessa vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista (A /1022; Alaluku 2.1.3) on annettu rajoituksia ja kieltoja teollisuusjäteveden laadulle. Jos puhdistettujen jätevesien haitta-ainepitoisuudet ylittävät luonnonvesille asetut ympäristölaatunormit (EQS-arvot), tulisi erityisesti näiden aineiden päästöjä jätevesiin vähentää rajoituksin tai kielloin (Nakari et al. 2012, s. 36). Vesihuoltolaitoksen yleisissä toimitusehdoissa on annettu vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavan veden määrälle ja laadulle rajoituksia (Alaluku 2.1.6). Myös joidenkin toimialojen BAT-vertailuasiakirjoissa on esitetty jäteveden enimmäispäästötasoja tietyille aineille ja parametreille (Karvonen et al. 2012, s. 23). Lainsäädännössä ja muissa ohjeistuksissa annettujen rajoituksien lisäksi useat suomalaiset vesihuoltolaitokset ovat asettaneet rajoituksia vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavalle jätevedelle. Suomalaisten vesihuoltolaitosten asettamat rajoitukset perustuvat ympäristöministeriön (1992) työryhmän mietinnössä esitettyihin ohjearvoihin. Ohjearvoja on annettu epäorgaanisille aineille, kuten raskasmetalleille, sekä viemäriverkostolle haitallisille jäteveden parametreille ja aineille. Epäorgaanisten aineiden ohjearvoja on32 24 perusteltu jätevedenpuhdistamoiden puhdistusprosessien, lietteenkäsittelyn ja jätevesilietteen hyötykäytön varmistamisella sekä ympäristölle haitallisten aineiden vesistöön päätymisen estämisellä. Viemäriverkostolle haitallisten aineiden ja parametrien ohjearvot perustuvat aineiden ja parametrien tunnettuihin vaikutuksiin eri materiaaleihin sekä mahdollisten tukkeumien aiheuttamiseen viemärissä. (Ympäristöministeriö 1992, liite 1) Ympäristöministeriön (1992) työryhmä esitti mietinnössään myös muita teollisuusjätevesiä koskevia ohjeistuksia ja perusteluita. Mietinnössä todettiin, että epäorgaanisten aineiden haitallisuus syanidia ja kromaattikromia (Cr 6+ ) lukuun ottamatta riippuu aineiden kokonaismääristä, minkä takia päästöehdot pitäisi esittää kokonaiskuormituksina. Viemäriverkostolle haitallisten aineiden ja parametrien osalta ratkaisevaa on niiden pitoisuudet tai arvot jätevedessä. (Ympäristöministeriö 1992, s. 17) Ympäristöministeriön ohjeraja-arvot ja eri vesihuoltolaitoksien jäteveden laadulle asettamat pitoisuusrajaarvot eivät poikkea toisistaan merkittävästi (Taulukko 2.9). Taulukko 2.9 Viemäriin johdettavien jätevesien pitoisuusraja-arvoja suomalaisilla vesihuoltolaitoksilla ja ympäristöministeriön (1992) ohjeistuksessa. Muista poikkeavat raja-arvot korostettu. eo = ei ole asetettu raja-arvoa. Mietintö 71/1992 HSY Kouvolan Vesi Tampereen Vesi Hyvinkään Vesi Lahti Aqua Kymen Vesi Arseeni mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Elohopea mg/l 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Hopea mg/l 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 Kadmium mg/l 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 Kokonaiskromi mg/l 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 Kromi VI mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Kupari mg/l 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,5 Lyijy mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Nikkeli mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Sinkki mg/l 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 Tina mg/l 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Seleeni mg/l 1,0 eo eo eo 1,0 eo eo Magnesium mg/l 300 eo eo eo 300 eo eo Fluoridi mg/l eo eo eo eo eo 50 eo ph Lämpötila C Sulfaatti, sulfiitti, tiosulfaatti mg/l (summa-arvo) Sulfidi mg/l 5 eo eo eo 5 eo eo Kokonaissyanidi mg/l 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Kokonaishiilivedyt (C 10 -C 40 )/ mg/l Mineraaliöljyt Rasvat mg/l 150 eo eo eo eo Ammoniakki, ammonium mg/l 40 eo eo eo 50 eo eo Lähde Ympäristöministeriö 1992 HSY 2012 Kouvolan Vesi 2014 Tampereen Vesi 2011 Hyvinkään Vesi 2012 Lahti Aqua 2007 Kymen Vesi 201533 25 Arseenin, elohopean, kadmiumin, kromaattikromin (Cr 6+ ), lyijyn sekä kokonaissyanidin raja-arvot ovat samat kaikilla tarkastelluilla vesihuoltolaitoksilla. Hyvinkään Vesi on ainoa tarkastelluista vesihuoltolaitoksista, joka on antanut jäteveden rajoituksia ohjeistuksessaan kuormitusrajoina (g/d) (Hyvinkään Vesi 2012). Useat vesihuoltolaitokset ovat asettaneet rajoituksia myös VOC-yhdisteiden johtamiselle vesihuoltolaitoksen viemäriin. Alla on ote Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) jäteveden raja-arvot ohjeistuksesta (HSY 2012): 1. Erittäin helposti syttyvät, helposti syttyvät ja veteen liukenemattomat VOCyhdisteet (esim. dietyylieetteri, petrolieetteri, sykloheksaani) Ei saa johtaa viemäriin. 2. Klooratut VOC-yhdisteet (esim. trikloorietyleeni, tetrakloorietyleeni, kloroformi ja hiilitetrakloridi). Ei saa johtaa viemäriin. 3. Kloorivapaat VOC-yhdisteet (esim. tolueeni ja ksyleeni). Viemäriverkkoon johdettava jätevesi saa sisältää ko. yhdisteitä yhteensä enintään 3 mg/l. 4. Viemäriverkkoon johdettavan jäteveden kokonaishiilivetypitoisuus (C 10 -C 40 ) saa olla enintään 100 mg/l (Valtioneuvoston asetus 444/2010 nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista). Teollisuusjätevesistä tutkitaan yksittäisten aineiden pitoisuuksia, joille vesihuoltolaitos on saattanut asettaa raja-arvoja. Kuitenkin teollisuusjätevedet koostuvat useiden aineiden seoksesta eikä niiden yhteisvaikutuksia tunneta. Itämerten rantavaltioiden yhteisessä projektissa Control of Hazardous Substances in the Baltic Sea Region (COHIBA) annettiin suosituksia jätevesien toksisuustestaukselle (WEA, Whole Effluent Assessment), jolla arvioidaan jätevesien biologisia vaikutuksia. WEA:n käyttöä suositellaan kemiallisten analyysien lisäksi, jolloin pystytään helpommin tunnistamaan haitallisten aineiden lähde. (Nakari et al. 2012, s. 38) COHIBA-projektissa ehdotettiin Itämereen johdettavien jätevesien aiheuttamalle akuutille toksisuudelle seuraavia raja-arvoja: Daphnia magnan (vesikirppu) akuutissa toksisuustestissä 20 %:n liikkumattomuus 95 %:n testipitoisuudessa (48h altistus), 30 minuutin valobakteeritestissä 30 %:n inhibitio 80 %:n testipitoisuudessa, ja levän kasvunestymistestissä 30 %:n inhibitio 80 %:n testipitoisuudessa. (Nakari et al. 2012, s. 37)34 Eri toimialojen jätevesien ominaispiirteitä Tässä luvussa käsitellään Jyväskylän seudun merkittävimpien teollisuusjätevesikuormittajien jätevesien muodostumista, ominaispiirteitä, esikäsittelyä ja tarkkailua toimialoittain. Teollisuusjätevesioppaassa (VVY & HSY 2011) on esitetty suosituksia eri toimialojen teollisuusjätevesistä tutkittavista aineista ja parametreista (Liite 1). Elintarviketeollisuus Elintarviketeollisuuden jätevedet sisältävät tyypillisesti paljon orgaanista ainetta, kiintoainetta, fosforia, typpeä ja rasvaa, minkä lisäksi jätevesien ph saattaa vaihdella merkittävästi. Näitä parametreja tulee mitata viemäriin johdettavasta jätevedestä, minkä lisäksi esimerkiksi teurastamon jätevedestä tulee mitata lämpötila ja sähkönjohtavuus. (VVY & HSY 2011, s ) Vienon (2014a, s. 191) haitta-aineselvityksessä tutkituista aineista sinkin pitoisuus oli keskimääräistä korkeampi niillä jätevedenpuhdistamoilla, joiden viemäröintialueella oli elintarviketeollisuutta. EY:n sivutuoteasetus (A /1069) ja sen täytäntöönpanoasetus (A /142) asettavat ehtoja elintarviketeollisuuden, erityisesti teurastamoiden ja maitoalan laitosten, sivutuotteiden ja jätevesien käsittelylle. Esimerkiksi tiettyjä riskiainesta käsitelevissä laitoksissa on oltava 6 mm siivilät jäteveden esikäsittelyprosessin loppupäässä. Sivutuotteita, kuten veri ja maito, ei saa hävittää jätevesivirrassa. (A /142) Meijerien prosessit ja tuotannon jäteveden laatu riippuu valmistettavista tuotteista. Suurin osa meijerien jätevesistä aiheutuu tuotantotilojen ja kuljetusvälineiden pesuista. Pesuvesien mukana viemäriin päätyy maito- ja tuotejäämiä, joita voitaisiin myydä tai käyttää tuotannossa. Tämän takia meijereissä usein pyritään minimoimaan viemäriin päätyvän jäteveden määrää. (DWA 2013b, s. 34) Meijerien käsittelemättömissä jätevesien orgaanisen aineen (BOD mg/l), kokonaistypen ( mg/l) ja -fosforin ( mg/l) pitoisuudet ovat tyypillisesti korkeat. Lisäksi jätevedet sisältävät usein paljon rasvaa ja kalsiumia, jotka muodostavat jäteveden fosforin kanssa kalsiumfosfaatteja, jotka saostuvat viemäriin. (DWA 2013b, s. 35) Teurastamoissa tuotetaan lihan lisäksi myytäväksi kelpaavia sivutuotteita. Näiden lisäksi muodostuu jätettä, joista osa voidaan myydä esimerkiksi rehuksi ja osa tulee renderöidä. Teurastamoiden jätevedet muodostuvat kuljetusvälineiden ja karsinoiden pesuvesistä, verestä ja elimistön sisällöstä. Teurastamoiden jätevedet sisältävät tyypillisesti paljon orgaanista ainesta (BOD > 1000 mg/l), typpeä (Kok.-N > 150 mg/l), fosforia (Kok.-P > 15 mg/l) ja rasvaa (> 300 mg/l) sekä mahdollisesti AOX-yhdisteitä. Erityises-35 27 ti veri aiheuttaa paljon orgaanisen aineen ja typen kuormitusta viemäriin johdettaessa. (DWA 2013b, s ) Teurastamon toimialalta on tehty BAT-selvitys (SYKE 2015). Energiantuotanto Polttolaitoksissa jätevesiä muodostuu muun muassa suolanpoistossa, höyrykattiloiden peittauksessa, savukaasujen pesussa sekä prosessitilojen pesuista. Jätevesien laatu riippuu polttoaineesta ja savukaasupesuprosessista. Polttolaitoksen jätevedet johdetaan joko vesihuoltolaitoksen viemäriin tai suoraan vesistöön. (Jalovaara et al. 2003, s. 77; SYKE 2001, s ) BAT-selvitys on tehty sekä pienille (5 50 MW) että suurille polttolaitoksille. Selvityksissä on esitetty BAT:n mukaisia tekniikoita myös polttolaitoksien jätevesien käsittelyyn (SYKE 2015). Täyssuolanpoiston jätevedet voivat olla alkalisia tai happamia, minkä takia ne neutraloidaan ennen viemäriin johtamista. Prosessitilojen jätevedet voivat sisältää pieniä määriä öljyjä ja ne tulee johtaa öljynerottimen kautta viemäriin. Peittauksessa muodostuu jätevesiä esimerkiksi rasvanpoisto- ja happokäsittelyssä, passivoinnissa ja magnetiittikalvon muodostamisessa. Peittausvedet neutraloidaan ja niistä mahdollisesti saostetaan fluorideja ennen viemäriin johtamista. (Jalovaara et al. 2003, s. 77) Savukaasupesurin jätevedet tulee esikäsitellä, sillä ne sisältävät tyypillisesti kiintoainetta, sulfaatteja, raskasmetalleja ja muita haitallisia aineita. Esikäsittely voi koostua esimerkiksi ph:n säädöstä, raskasmetallien ja sulfaattien saostuksesta sekä selkeytyksestä. Suurten polttolaitosten BAT-selvityksen mukaan savukaasupesurien jätevesistä tyypillisesti tutkitaan ph, sähkönjohtavuus, lämpötila, COD, kiintoaine, kloori, fluori ja raskasmetallit (esimerkiksi Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Zn, V, Pb). (SYKE 2001, s ) Lisäksi energiantuotantolaitoksien nuohous- ja peittausvedet saattavat olla nitrifikaatiota inhiboivia (Svenskt Vatten 2012, s. 13; VVY & HSY 2011, s. 63). Alle 50 MW:n energiantuotantoyksiköille on annettu vaatimuksia jätevesien käsittelylle ja johtamiselle valtioneuvoston asetuksella (A /750). Asetuksessa velvoitetaan toiminnanharjoittaja selvittämään laitoksen jätevesien määrä ja laatu. Ennen viemäriverkostoon johtamista savukaasupesurin jätevedet ja lauhdevedet on neutraloitava, suodatettava ja selkeytettävä sekä nuohousvedet on neutraloitava ja selkeytettävä. Peittausvedet sekä täyssuolanpoiston jälkeen elvytysvedet on neutraloitava. Mahdollisesti öljyä sisältävät vedet tulee johtaa öljynerottimeen. (A /750) Teollisuusjätevesioppaassa (VVY & HSY 2011, s. 63) suositellaan energiatuotantolaitoksen jätevesistä tutkittavaksi ph, kiintoainepitoisuus, mineraaliöljyt, PAH-yhdisteet ja raskasmetallit. Huoltoasemat Huoltoasemilla muodostuu talousjätevesien lisäksi teollisuusjätevesiä autojen pesuvesistä, huoltohallien jätevesistä ja piha-alueen sadevesistä. Huoltohalleissa käytetään36 28 muun muassa liuottimia ja vesiympäristölle haitallisia aineita, jotka tulee kerätä erikseen. (VVY & HSY 2011, s. 68) Autojen pesuista voi jätevesiin päätyä pesukemikaaleja ja raskasmetalleja (Svenskt Vatten 2012, s ). Jakeluasemien kohteet, joista voi tulla polttoainevalumia kuten mittarikentät, tulee viemäröidä öljynerottimeen. Öljynerottimeen on johdettava myös pesu- ja huoltohallin jätevedet (A /444), mutta niihin ei saa johtaa muita hulevesiä. Johdettaessa jätevedet vesihuoltolaitoksen viemäriin öljynerottimen tulee olla standardin SFS-EN II-luokan mukainen, josta lähtevän jäteveden mineraaliöljypitoisuus on alle 100 mg/l. Öljynerottimen kunto on tarkistettava vähintään kerran vuodessa mittaamalla pohjalietteen määrä ja öljykerroksen paksuus sekä tarvittaessa öljynerotin on tyhjennettävä. Näistä tarkastuksista ja tyhjennyksistä tulee pitää kirjaa. (A /444) Lisäohjeita jakeluasemien viemäröinnin järjestämisestä, öljynerottimien vaatimuksista ja hyväksytyistä pesuaineista on esitetty standardissa SFS 3352 (2014). Jätehuolto Kaatopaikkojen suotovedet eli jätteiden läpi suotautuvat vedet johdetaan tyypillisesti käsiteltäväksi kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle. Kaatopaikan suotovesien fysikaalis-kemiallinen laatu saattaa olla heikko, mutta laatu vaihtelee paljon riippuen sademääristä. (Nakari et al. 2012, s. 36) Kaatopaikkojen jätevesien laatuun vaikuttavat myös esimerkiksi jätteen laatu, kaatopaikan ikä ja rakenne sekä jätteen hajoamisprosessit. Kaatopaikkavesissä on tyypillisesti runsaasti orgaanista ainesta, ammoniumtyppeä ja kloridia sekä sähkönjohtavuus on tyypillisesti korkea (Taulukko 2.10). (VVY & HSY 2011, s. 64) Taulukko 2.10 Yhdyskuntajätteiden kaatopaikkojen (vuoden 1987 jälkeen perustetut) jäteveden laatutietoja (Lehtonen & Pelkonen 1996; Jäppinen 1999, Marttinen et al. 2000, s. 26 mukaan). Parametri Keskiarvo Vaihteluväli ph 6,95 6,2 7,8 Sähkönjohtavuus (ms/m) COD Cr (mg/l) BOD 7 (mg/l) Ammoniumtyppi (mg/l) 130 5,7 360 Kokonaistyppi (mg/l) 130 3,7 390 Kokonaisfosfori (mg/l) 2,35 0,23 5,5 Kiintoaine (mg/l) 127 7,6 550 Alkaliteetti (mmol/l) Kloridi (mg/l) Karvonen et al. (2012, s. 32) mukaan yleisten kaatopaikkojen suotovesistä tehtyjen selvitysten perusteella kaatopaikkojen suotovesistä on löytynyt useita vesiympäristölle haitallisia aineita (Taulukko 2.11). Raskasmetalleja ja orgaanisia haitta-aineita voi olla erityisesti vaarallista jätettä sisältävillä kaatopaikoilla (VVY & HSY 2011, s. 64).37 29 Taulukko 2.11 Yhdyskuntien kaatopaikkojen suotovesistä löydettyjä vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineita, jotka on esitetty asetuksessa ( /1022) liitteessä 1C ja 1D (Karvonen et al. 2012, s. 32). Liitteen 1 C aineet Liitteen 1 D aineet Nikkeli, lyijy, kadmium, elohopea Dibutyyliftalaatti DEHP (di-2-etyyliheksyyliftalaatti) Bentsyylibutyyliftalaatti NP ja NPE (mono- ja dietoksylaatit) Resorsinoli TBT (tributyylitina) Etyleenitiourea Bromatut difenyylieetterit MCPA Bentseeni ja naftaleeni Tribenuronimetyyli PAH-yhdisteet; mm. antraseeni, fluoranteeni, bentso(a)pyreeni (Bentsotiatsoli-2-yylitio)- metyylitiosyanaatti (TCMTB) Diuroni Bentsotiatsoli-2-tioli (MBeT) OP/OPE (Oktyylifenolit/ Oktyylifenolietoksylaatit) Pentakloorifenoli Tetrakloorieteeni (tetrakloorietyleeni) Endosulfaani Haitallisten aineiden esiintyminen tulee selvittää laitoskohtaisesti, minkä mukaan kaatopaikan päästötarkkailuun sisällytetään aineet, joita selvityksessä on löydetty. Riippuen jätteen laadusta ja kaatopaikan koosta päästötarkkailu tulisi toteuttaa 4 12 krt/a. (Karvonen et al. 2012, s. 32) Teollisuusjätevesioppaassa (VVY & HSY 2011, s. 64) suositellaan kaatopaikoilta viemäriin johdettavista jätevesistä tutkittavan ainakin BOD, COD, kiintoaine, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori, ph, sähkönjohtokyky, raskasmetallit ja VOC-yhdisteet sekä tarvittaessa kloridi ja AOX. Kaatopaikkavesien hallinnasta, käsittelystä ja tarkkailusta on säädetty valtioneuvoston asetuksella (A /331). Asetuksen mukaan kaatopaikkaveden määrää ja sähkönjohtavuutta on seurattava viikoittain ja kaatopaikkavesien laatu tutkittava neljännesvuosittain. Näytteistä tutkittavat aineet ja parametrit määrätään kaatopaikalle sijoitetun jätteen laadun mukaan ympäristöluvassa. (A /331) Kompostointilaitosten jätevesien laatuun vaikuttaa kompostointimenetelmä ja kompostoitava aines. Kompostointilaitoksen jätevedet muodostuvat suurimmilta osin jälkikypsytyskentän jätevesistä ja laitoksen prosessivesistä. Kompostointilaitosten jätevedet sisältävät tyypillisesti paljon typpiyhdisteitä ja orgaanista ainetta. Jätevesistä suositellaan tutkittavan samat parametrit kuin kaatopaikalta. (VVY & HSY 2011, s. 64) Metalliteollisuus Metalliteollisuuden ala käsittää erilaisia toimintoja ja useissa metalliteollisuuden laitoksissa on monia eri metallin työstö- ja käsittelyvaiheita. Jätevesiä muodostuu esimerkiksi38 30 metallien työstössä, elektrolyysipinnoituksessa, peittauksessa, fosfatoinnissa, anodisoinnissa sekä maalauksessa (DWA 2013b, s. 71). Jätevedet voivat koostua muun muassa pintakäsittelyn huuhteluvesistä ja kylpyliuoksista, hiomajätteestä sekä liuottimista ja maaleista (VVY & HSY 2011, s. 56). Vienon (2014a, s. 191) mukaan jätevedenpuhdistamoilla, joiden viemäröintialueella oli metalliteollisuutta, jätevedenpuhdistamoiden tulevassa jätevedessä oli keskimääräistä enemmän elohopeaa, kadmiumia, nikkeliä ja tributyylitinaa (TBT). Niiden jätevedenpuhdistamoiden, joiden viemäröintialueella oli pintakäsittelylaitoksia, tulevan jäteveden nikkelipitoisuus oli keskimääräistä korkeampi (Vieno 2014a, s. 124). Pintakäsittelylaitoksilta voi päätyä jäteveteen myös kromia (Svenskt Vatten 2012, s. 15). Vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksessa (A /1022) esitetyistä aineista metalliteollisuudessa käytetään muun muassa dikloorimetaania, trikloorieteeniä ja tetrakloorieteeniä (Karvonen et al. 2012, s ). Raskasmetallien lisäksi metalliteollisuuden jätevedet voivat sisältää monia viemäriverkostolle ja jätevedenpuhdistamoille haitallisia aineita (Taulukko 2.12) (DWA 2013b, s. 72). Taulukko 2.12 Metalliteollisuuden prosesseista jäteveteen päätyviä aineita (DWA 2013b, s ). Parametri Syanidi, CN - Sulfidi, S 2- Vapaa kloori, Cl 2 - Nitriitti, NO 2 + Ammonium, NH 4 Fluoridi, F - Kemiallinen hapen kulutus, COD Fosfori Lähde Elektrolyyttinen rasvanpoisto, syanidointi Lisäsulfidi pinnoituskylvyissä, sulfidin saostus Jätevesien käsittely Patinointi, typpihappo käsittely Pintakäsittely, syanidin hapetus Ruostumattoman teräksen käsittely, elektrolyyttilisäys Orgaanisten aineiden käyttö pinnoituskylvyissä (rasva, öljy, tensidit) Fosfatointi, fosforihappo käsittely Metalliteollisuuden jätevedet tulee käsitellä ennen vesihuoltolaitoksen viemäriin johtamista. Esikäsittely koostuu monista eri vaiheista, kuten ph:n säädöstä, rasvan ja öljyn erottelusta, syanidien hapetuksesta, kromaatin pelkistyksestä, raskasmetallien saostuksesta ja laskeutuksesta tai flotaatiosta (DWA 2013b, s. 73). Metallien pinnoituksessa käytetyt kylpyliuokset ovat tyypillisesti erittäin väkeviä ja ne luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi (VVY & HSY 2011, s. 56). Metalliteollisuuden alalta on tehty BAT-selvitys koskien kuumasinkityslaitoksia, nikkelin, sinkin ja ferrokromin tuotantoa sekä kuparin ja sen sivutuotteena syntyvien jalometallien tuotantoa (SYKE 2015). Raudan ja teräksen valmistuksesta on julkaistu BATpäätelmät, joissa on annettu eri valmistusprosesseille jäteveden käsittelyn paras käyttö-39 31 kelpoinen tekniikka ja enimmäispäästötasot eri aineille ja parametreille BAT:a käytettäessä (EU /135). Teollisuusjätevesioppaan (VVY & HSY 2011, s ) suositusten mukaan metalliteollisuuden jätevesistä tulee tutkia kiintoaine, ph ja raskasmetallit sekä tarvittaessa VOC-yhdisteitä ja mineraaliöljyt. Fosfatointi- ja anodisointilaitosten jätevesistä tulee tutkia myös BOD, COD, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori sekä sähkönjohtavuus (VVY & HSY 2011, s. 57). Paperi- ja selluteollisuus Paperi- ja sellutehtailla jätevesiä muodostuu puun työstössä, massan valmistuksessa, sellun pesussa ja valkaisussa sekä paperin valmistuksessa (Pokhrel & Viraraghavan 2004). Jätevedet sisältävät tyypillisesti paljon orgaanista ainesta ja erityisesti COD-arvo on usein korkea (> 1000 mg/l) sekä BOD/COD -suhde alhainen (< 0,3), mikä johtuu jätevesien heikosti biohajoavasta aineksesta kuten ligniinistä (Kamali & Khodaparast 2015). Jäteveden kiintoainepitoisuus on tyypillisesti korkea (> 500 mg/l) ja jätevedet voivat sisältää muun muassa AOX-yhdisteitä ja fenoliyhdisteitä (Buyukkamaci & Koken 2010) ja muita VOC-yhdisteitä. AOX- ja muut klooriyhdisteet ovat yleensä peräisin sellun valkaisusta. (Pokhrel & Viraraghavan 2004) Metsäteollisuuden jätevedet on esikäsiteltävä ennen viemäriverkostoon johtamista. Teollisuusjätevesioppaassa suositellaan jätevedestä tutkittavan BOD, COD, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, kiintoaine, ph ja sähkönjohtokyky, minkä lisäksi voi olla tarpeen tutkia raskasmetallit ja AOX-yhdisteet. (VVY & HSY 2011, s. 60) Massa- ja paperiteollisuuden alalta on tehty BAT-selvitys (SYKE 2015). Massan, paperin ja kartongin valmistuksesta on julkaistu BAT-päätelmät, joissa on annettu BAT jäteveden käsittelyyn ja enimmäispäästötasot eri aineille ja parametreille BAT:a käytettäessä (EU /687). Pesulat Pesuloiden jätevesien ph, lämpötila sekä BOD- ja COD-arvot voivat olla korkeita. Jätevedet sisältävät pyykeistä irronnutta kiintoainesta ja rasvaa, kemikaaleja (pesuaineista) ja tekstiilien käsittelyaineita. (VVY & HSY 2011, s. 61) Pesuloiden jätevedet saattavat sisältää palonsuoja- ja torjunta-aineita, nonyylifenolietoksylaatteja, metalleja, öljyä ja rasvaa. Metalleja saattaa liueta koneista ja putkistoista. Pesuloissa käytettävien pesu- ja huuhteluaineiden sekä desinfiointiin ja valkaisuun käytetyn natriumhypokloriitin takia pesulan jätevedet saattavat olla vesieliöille myrkyllisiä tai nitrifikaatiota inhiboivia. Svenskt Vattenin (2012, s. 33) ohjeistuksen mukaan natriumhypokloriitti tulee korvata pyykin valkaisussa esimerkiksi vetyperoksidilla ja myös muiden käytettyjen kemikaalien tulisi olla ympäristöystävällisiä. Vienon (2014a, s. 191) mukaan jätevedenpuhdistamoilla, joiden viemäröintialueella oli pesula, tutkituista aineista oktyylifenoli (OP), ok-40 32 tyylifenolimonoetoksilaatin (OP 1 EO) ja oktyylifenolidietoksilaatin (OP 2 EO) pitoisuudet olivat keskimääräistä korkeampia. Teollisuusjätevesioppaan mukaan vesipesuloiden jätevesistä tutkitaan BOD, COD, kiintoaine, kokonaistyppi ja kokonaisfosfori, ph ja sähkönjohtokyky (VVY & HSY 2011, s. 61). Svenskt Vatten suosittelee näiden lisäksi metallien, öljyn ja joissakin tapauksissa nitrifikaatiota inhibioivien aineiden tutkimista (Svenskt Vatten, s. 33). Räjähdysainetehtaat Räjähdysainetehtaiden jätevedet sisältävät tyypillisesti paljon nitraatti-typpeä ja niissä voi olla myös typpihappoa ja rikkidioksidia. Teollisuusjätevesioppaan suosituksen mukaan räjähdeainetehtaan jätevesistä tutkitaan BOD, COD, kokonaistyppi, kokonaisfosfori, kiintoaine, raskasmetallit ja ph. (VVY & HSY 2011, s. 58) Räjähdysainetehtaan jätevesien käsittelemiseksi on käytetty ultrasuodatusta jäteveden sisältämän kiintoaineen poistamiseksi (Nuortimo 2002, liite 7). Kemianteollisuudesta on tehty BAT-selvitys Suomessa (SYKE 2015) Teollisuusjätevesien seuranta Teollisuusjätevesien laatua tulee tarkkailla säännöllisesti toteutetulla näytteenotolla, jonka periaatteista sovitaan teollisuusjätevesisopimuksessa (VVY & HSY 2011, s. 50). Näytteenotolla voi olla useita tavoitteita, kuten jätevesien sisältämien ainekuormien ja haitta-aineiden pitoisuuksien selvittäminen, jätevedelle annettujen pitoisuus- ja kuormitusraja-arvojen noudattaminen sekä korotetun jätevesimaksun määrittäminen. Päämääränä on turvata viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamon toiminta rajoittamalla haitallisten aineiden johtamista viemäriin. Näytteenotolla saadaan tietoa myös teollisuudesta tulevasta kuormituksesta, jota hyödynnetään jätevedenpuhdistamon ohjauksessa ja sen prosessien mitoituksessa. (ISO :1992, s. 1) Teollisuusjätevesitarkkailua suunniteltaessa on huomioitava useita tekijöitä (Taulukko 2.13).41 33 Taulukko 2.13 Teollisuusjätevesitarkkailua suunniteltaessa huomioitavia asioita (ISO :2012; ISO :1992; Karvonen et al. 2012; VVY & HSY 2011). Tarkkailuohjelmassa sovittavia kohtia Yleistä Näytteenottotapa Näytteiden käsittely Näytteenottopaikka Näytteenoton tiheys ja kesto Tutkittavat aineet Tarkkailuohjelman teossa huomioitavia asioita Toiminnanharjoittajan prosessit ja ympäristöluvan ehdot Tarkkailuohjelma tapauskohtainen Analyysit akkreditoidussa laboratoriossa Näytteet ottaa ulkopuolinen toimija Kertanäyte / aikapainotteinen kokoomanäyte / virtaamapainotteinen kokoomanäyte / jatkuvatoiminen mittaus Näytteenottovälineiden ja -astioiden materiaalin valinta tutkittavien aineiden mukaan Näytteiden kestävöinti, kuljetus ja säilytys Edustava näyte teollisuusjätevesistä (ei muita laimentavia jätevesiä) Merkataan ja dokumentoidaan tarkasti Esimerkiksi tarkastuskaivo tai erillinen näytteenottokaivo Tiheä näytteenotto, jos jätevesien laatu vaihtelee paljon Kokoomanäytteenoton kesto tunneista useisiin päiviin Tutkittavien aineiden ja parametrien mukaan Toiminnanharjoittajan kemikaalien ja prosessien mukaan Tiedossa olevan jäteveden laadun mukaan Lähes kaikilta BOD, COD, SS, kok.-p, kok.-n Teollisuusjätevesisopimuksessa tulee sopia toiminnanharjoittajan kanssa jätevesien laadun seurannasta. Tämä tarkkailuohjelma laaditaan teollisuusjätevesisopimuksen erilliseksi liitteeksi, jolloin sitä on helpompi muuttaa jälkikäteen. Tarkkailuohjelmassa määritellään näytteenottotapa ja -paikka sekä näytteenoton tiheys ja tutkittavat parametrit. Lisäksi on syytä sopia analyysitulosten jakelusta ja jätevesitarkkailun kustannusvastuusta. Niiden toimijoiden kanssa, joilla on ympäristöluvassa määritetty jätevesien tarkkailuohjelma, on suositeltavaa yhdistää ympäristöluvan ja teollisuusjätevesisopimuksen jätevesien tarkkailun vaatimukset. (VVY & HSY 2011, s. 22) Jätevesien tarkkailuohjelmat ovat tapauskohtaisia toiminnanharjoittajan mukaan. Jätevesinäytteen tulee edustaa normaalissa tuotantotilanteessa syntyvää jätevettä. Tarkkailuohjelmaa laadittaessa tulee selvittää toimijan prosessit ja jäteveden mahdollisesti sisältämät aineet. Näytteenottotapaa määritettäessä on syytä selvittää toiminnanharjoittajan tuotantorytmi ja jätevesien muodostumisen ajoittuminen, sillä mahdolliset kuormitushuiput tulee saada tarkkailuun mukaan. (VVY & HSY 2011, s ) Jätevesien tarkkailuohjelman lisäksi teollisuuslaitoksissa voidaan hyödyntää myös käyttötarkkailua. Käyttötarkkailua on suoritettava erityisesti toiminnanharjoittajilla, joilla merkittävä osa kokonaispäästöistä aiheutuu häiriöpäästöistä, joita käyttötarkkailun avul-42 34 la pystytään ennakoimaan, vähentämään ja arvioimaan poikkeuksellisia päästötilanteita. (Karvonen et al. 2012, s. 27) Näytteenottotapa Jätevesinäytteet ottaa toiminnanharjoittajan ulkopuolinen toimija, esimerkiksi konsultti tai vesihuoltolaitoksen edustaja, jolla on riittävä koulutus näytteenottoon. Näytteenottajan pätevyys voidaan osoittaa sertifioinnilla. (VVY & HSY 2011, s. 50) Analyysien luotettavuus varmistetaan käyttämällä akkreditoituja laboratorioita, joiden toimintaan sisältyy analyysien laadunvarmistus (Karvonen et al. 2012, s. 81). Jätevesinäytteet voidaan ottaa kerta- tai kokoomanäytteinä. Jäteveden laatua voidaan tarkkailla myös jatkuvatoimisella mittauksella, jota on esitelty tarkemmin luvussa (Svenskt Vatten 2012, s. 46) Kertanäytteessä koko näytetilavuus otetaan yhdellä kerralla ja sillä saadaan selville jäteveden hetkellinen laatu. Kertanäyte voi edustaa jäteveden laatua myös pidemmältä ajalta tapauksissa, joissa jäteveden laatu pysyy tasaisena ajasta riippumatta (ISO :1992, s. 7) esimerkiksi kohteissa, joissa jätevedet esikäsitellään panostoimisella puhdistusprosessilla. Kertanäytettä voidaan käyttää myös pienten jätevesikuormittajien tarkkailuun, joilla jätevesivirtaama on niin alhainen, että kokoomanäytteiden saaminen voi olla vaikeaa. Tiettyjen helposti haihtuvien ja helposti muuntuvien aineiden ja parametrien, kuten öljyn, rasvan, ph:n, sulfidin, kloorin, syanidin sekä VOC- ja PAHyhdisteiden, analysoinnissa kertanäyte saattaa olla ainoa mahdollisuus. Niiden avulla voidaan etsiä myös päästölähdettä viemäriverkostossa, jos jätevedenpuhdistamolla tai verkostossa on havaittu poikkeuksellisia jätevesiä. Lisäksi jäteveden laadun vuorokautista vaihtelua voidaan tutkia analysoimalla useita kertanäytteitä samasta paikasta yhden vuorokauden aikana. (VVY & HSY 2011, s ) Kokoomanäyte soveltuu jäteveden kokonaiskuormituksen ja keskimääräisen laadun selvittämiseen. Kokoomanäyte muodostuu yhdistämällä useita kertanäytteitä, jotka voivat olla käsin tai automaattisella näytteenottimella kerättyjä. Kokoomanäytteitä voidaan ottaa joko ajan tai virtaamaan suhteessa. (VVY & HSY 2011, s. 51) Molemmille menetelmille suositellaan yhden kertanäytteen tilavuudeksi ml, mutta yhden kertanäytteen tilavuus tulisi olla aina yli 50 ml (ISO :1992, s. 7). Ajan suhteessa otetut kokoomanäytteet saadaan yhdistämällä tietyn ajanjakson välein otetut samankokoiset kertanäytteet. Sen avulla voidaan arvioida jäteveden keskimääräistä laatua. (ISO :1992, s. 7) Tyypillisesti kokoomanäyte otetaan yhden vuorokauden kokoomanäytteenä aikaohjauksella toimivalla automaattisella näytteenottimella yhteen näyteastiaan, mutta näytteenottolaite voi kerätä jätevettä myös 24 pulloon, jolloin näyte otetaan tunneittain. Jos jäteveden laatu vaihtelee paljon, edustavan tuloksen saamiseksi näytteet tulee ottaa tiheämmin. Epäsäännöllinen jäteveden virtaama heikentää näytteen edustavuutta käytettäessä aikaohjattua kokoomanäytteenottoa, sillä mene-43 35 telmä ei ota huomioon virtaamassa tapahtuvia muutoksia. Tämän takia menetelmä soveltuu erityisesti keskisuurille jäteveden kuormittajille, joiden jätevesivirtaama on tasaista. (VVY & HSY 2011, s. 51) Virtaamapainotteinen kokoomanäyte muodostuu kertanäytteistä, jotka on otettu suhteessa jäteveden virtaamaan tai määrään. Kertanäytteet voidaan ottaa joko säännöllisesti virtaaman suhteen erikokoisin näyttein tai samankokoisin näyttein eri aikavälein otettuna tietyn jätevesimäärän välein. Virtaamapainotteista kokoomanäytettä suositellaan käytettäväksi erityisesti selvitettäessä ainekuormia. (ISO :1992, s. 7) Virtaamapainotteinen kokoomanäytteeseen saadaan mukaan myös kuormitushuiput ja sitä käytettään usein suurten jätevesikuormittajien jätevesitarkkailussa. Virtaamapainotteista mittausta käytettäessä tulee toiminnanharjoittajalla olla jäteveden virtausmittaus ja virtaamaohjattu automaattinen näytteenottolaite. Vesihuoltolaitos tai konsultti määrää kokoomanäytteenoton ajankohdan. (VVY & HSY 2011, s. 51) Näytteenoton tiedot tulee merkitä näytteenottopäiväkirjaan, jonka perusteella varmistetaan tietojen jäljitettävyys sekä voidaan analysoida näytteenoton edustavuutta ja luotettavuutta. Näytteenottopäiväkirjaan merkitään näytteen ja näytteenottajan tiedot sekä näytteenoton aikaiset havainnot. Päiväkirjasta tulee käydä ilmi muun muassa näytteenottotapa, -paikka ja -aika, jäteveden virtaama näytteenoton aikana sekä vuorokausivirtaama, kokoomanäytteen osanäytteidenottoajat ja -määrät sekä näytteenottotiheys ja toiminnan käyttöaste. (VVY & HSY 2011, s. 52; ISO :1992, liite A; Karvonen et al. 2012, s. 81) Näytteiden käsittely Jotta näytteet olisivat edustavia, tulee kiinnittää huomiota näytteenotossa käytettäviin välineisiin sekä näytteiden esikäsittelyyn, kuljetukseen ja säilytykseen. Vaatimukset eroavat toisistaan tutkittavan aineen mukaan, mutta joitakin yleisiä ohjeita voidaan antaa. (ISO :1992, s. 5 6) Tarkemmat vaatimukset yksittäisille aineille on esitetty standardissa ISO :2012 liitteestä A. Näytteenoton ja näytteen analysoinnin välissä kuluu aikaa, jolloin näytteessä voi tapahtua muutoksia, minkä takia näytteestä analysoitavat pitoisuudet eivät vastaa enää alkuperäisen näytteen pitoisuuksia. Jätevesinäytteissä muutoksia aiheuttavat kemialliset ja fysikaaliset reaktiot, jotka tapahtuvat esimerkiksi valon ja lämmön vaikutuksesta, sekoittumisesta kuljetuksen aikana tai näytteen sisältämän biologisen toiminnan takia. Näytteen edustavuuden kannalta on tärkeää minimoida aika näytteenoton ja näytteen analysoinnin välillä sekä käsitellä näytettä ja näytteenottovälineet tutkittavien aineiden ohjeistuksen mukaisesti. (ISO :2012, s. 5 6) Eri aineille on määritetty enimmäissäilytysajat ja säilytysolosuhteet. Kokonaissäilytysaika on näytteenoton ja näytteen analysoinnin välinen aika. Näytteet on säilytettävä44 36 kylmässä (5 ± 3) ºC koko tämän ajan. Näyteastia tulee sulkea ja suojata kuljetuksen ajaksi siten, ettei näytettä pääse läikkymään tai näyte kontaminoidu. (ISO :2012, s. 7; VVY & HSY 2011, s. 52) Näytteenottopaikka Näytteenottopaikka on tärkeä näytteen edustavuuden ja näytteiden vertailtavuuden kannalta. Näytteenotto on suorittava aina samasta paikasta ja samalla tavalla, minkä takia näytteenottopaikka merkitään selvästi. Analyysien tuloksia voidaan tällöin vertailla keskenään ja tuloksista voidaan tehdä johtopäätöksiä. (VVY & HSY 2011, s. 50) Näytteenottopaikka on oltava sellainen, jossa jäteveden laatu vastaa tutkittavan kohteen jätevettä ja josta pystytään ottamaan edustava näyte. Näytteenottopaikkaa valitessa tutustutaan viemäröinnin piirustuksiin toiminnanharjoittajalla ja piirustuksien paikkansapitävyys on syytä varmistaa tarkastuskäynnin yhteydessä. Näytteenottopaikka voi sijaita joko toiminnanharjoittajan sisätiloissa tai yleisen viemärin liitoskohdassa. Edustavan näytteen saamiseksi jäteveden tulee olla näytteenottopisteessä mahdollisimman tasalaatuista, minkä takia näyte otetaan turbulenttisesti virtaavasta jätevedestä. Virtauksen turbulenttisuus voidaan varmistaa kuristamalla virtausta patorakennelmalla ennen näytteenottopistettä. (ISO , s. 4) Näytteen edustavuuden kannalta on tärkeää, ettei teollisuusjätevesiin ole sekoittunut talousjätevesiä varsinkin, jos talousjätevesien määrä on merkittävä teollisuusjätevesien määrään verrattuna. Teollisuusjätevesiä ei saa laimentaa muillakaan lähes puhtailla vesillä, kuten hule-, kuivatus- tai jäähdytysvesillä. (VVY & HSY 2011, s. 50; Ympäristöministeriö 1992, s. 16) Näytteenottopaikka voi olla esimerkiksi jätevedenpuhdistusprosessin jälkeinen näytteenottokaivo tai erillisessä teollisuusjätevesien putkilinjassa oleva tarkastuskaivo. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan näyte ottaa tarkastuskaivosta, johon johdetaan kiinteistön kaikki jätevedet. (VVY & HSY 2011, s. 50) Edustavan näytteenoton suorittamiseksi voi olla tarpeen rakentaa erillinen näytteenottopaikka, johon ei johdeta teollisuusjätevesien lisäksi muita jätevesiä (Ympäristöministeriö 1992, s. 16). Lisäksi näytteenottopisteen läheisyydessä tulee olla saatavilla verkkovirtaa ja näytteenoton tulee olla turvallista (ISO :1992, s. 4). Käytettäessä automaattista näytteenotinta imuletkun korkeus asennetaan siten, että näyte edustaisi jäteveden todellista laatua. Imuletkun pään suositellaan olevan noin 1/3 vedenpinnan alapuolella (ISO :1992, s. 5). Näyte otetaan riittävän kaukaa (esimerkiksi kaivon) pohjasta ja seinämistä, jottei mukaan tule viemärin seinämiin kertynyttä kiintoainetta ja epäpuhtauksia. Näytteenottokaivo on syytä puhdistaa esimerkiksi voimakkaalla vesisuihkulla tietyn väliajoin tai muutamaa päivää ennen näytteenottoa. (VVY & HSY 2011, s. 51) Lisäksi imuletkun pään tulee olla suunnattuna jätevesivirtausta vastaan, mikäli se on mahdollista ilman imuletkun tukkeutumista (ISO :1992, s. 4).45 37 Näytteenoton tiheys ja tutkittavat aineet Jätevesitarkkailun tiheys ja tutkittavat aineet ovat tapauskohtaisia riippuen toiminnanharjoittajan jätevesien laadusta ja määrästä sekä jätevesien vaikutuksesta jätevedenpuhdistamon toimintaan ja viemäriverkoston kuntoon. Tämän takia on syytä tutustua toiminnanharjoittajan prosesseihin ja käytössä oleviin kemikaaleihin, jotka voivat päätyä jäteveteen. Yleensä jätevesistä otetaan kokoomanäytteitä useita kertoja vuodessa. (VVY & HSY 2011, s. 51) Näytteenoton kesto voi vaihdella muutamasta tunnista useisiin päiviin. Se riippuu näytteenoton tavoitteista sekä näytteistä tutkittavien aineiden pysyvyydestä. Esimerkiksi VOC-yhdisteet muuntuvat nopeasti, minkä takia näyte tulee analysoida mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen. Toisaalta monien epäorgaanisten aineiden näytteenotto voi kestää useita päiviä. Erityisesti määritettäessä ainekuormia saattaa olla tarpeellista mitata pitoisuuksia useamman päivän ajan, jos jäteveden laatu vaihtelee paljon. Kuitenkin orgaaniset aineet, erityisesti mitattaessa BOD:ta, muuntuvat helposti, jolloin yli 24 tunnin näytteenotto ei välttämättä anna enää tutkittavasta jätevedestä edustavia pitoisuuksia. (ISO :1992, s. 6) Jätevesitarkkailun tavoitteena on löytää olennaiset aineet, jotka päätyvät jätevesiin ja vaikuttavat viemärin kuntoon ja jätevedenpuhdistamon toimintaan. Useimpien toiminnanharjoittajien jätevesistä tutkitaan ph, BOD, COD, kiintoaine sekä kokonaisfosfori ja -typpi. Näiden parametrien pitoisuuksien ja jäteveden määrän avulla voidaan laskea teollisuusjätevesien kuormitus sekä tarkastella korotetun jätevesimaksun tarvetta. Toiminnanharjoittajakohtaisesti jätevesistä voidaan tutkia myös esimerkiksi metallit, rasvat ja mineraaliöljyt (C 10 -C 40 ) sekä muita haitallisia ja vaarallisia aineita. (VVY & HSY 2011, s. 51) Teollisuusjätevesioppaassa (VVY & HSY 2011) on esitetty suosituksia eri toimialojen teollisuusjätevesistä tutkittavista aineista ja parametreista (Liite 1) Jäteveden laadun jatkuvatoiminen mittaus Jäteveden laatua voidaan mitata jatkuvatoimisesti erilaisia tekniikoita käyttäen kuten elektrodeilla tai automaattisilla mittalaitteilla (ISO :1992, s. 7). Perinteisiin jätevesien näytteenottotekniikoihin verrattuna jatkuvatoimisen mittauksen etuna on erityisesti reaaliaikaisuus. Kilpailukykyisiä jatkuvatoimisia mittauksia on vielä vähän, mutta tekniikat ovat kehittymässä ja yleistymässä (Svenskt Vatten 2012, s. 46). In situ UV-vis -spektrometrilla voidaan mitata veden laatua jatkuvatoimisesti veteen upotettuna (Langergraber et al. 2003a). Menetelmää voidaan käyttää sekä pinta- ja pohjavesien että juoma- ja jätevesien laadun mittaamiseen (S::can 2013). Jatkuvatoimisella in situ -mittauksella voidaan saavuttaa useita etuja verrattuna perinteisiin kerta- ja kokoomanäytteisiin perustuviin mittausmenetelmiin (Rieger et al. 2004). Mittaukseen liittyy myös epävarmuustekijöitä (Taulukko 2.14).46 38 Taulukko 2.14 In situ UV-vis -spektrometrin etuja ja epävarmuustekijöitä verrattuna perinteisiin jäteveden laadun mittausmenetelmiin (Svenskt Vatten 2012, s. 46; Langergraber et al. 2003a; Rieger et al. 2004; Winkler et al. 2008; Van den Broeke 2007; Gruber et al. 2006; Bertrand-Krajewski et al. 2007; Rieger et al. 2008). Edut Mittaus suoraan veteen upotettuna Ei erillistä näytteenottoa, näytteiden kuljetusta, käsittelyä ja analyysiä Reaaliaikaisuus Useiden parametrien mittaus yhdellä laitteella Ei reagensseja eikä kemikaalijätettä Epävarmuustekijät Anturin likaantuminen ja kestävyys Kalibroinnin paikkansa pitävyys Haasteellinen asennus Jäteveden laadun vaihtelut In situ -mittauksen suurimpina etuina pidetään sen reaaliaikaisuutta, veden laadun mittaamista veteen upotettuna sekä useiden parametrien mittausta yhdellä mittalaitteella. Kerta- ja kokoomanäytteet antavat tietoa vain näytteenoton aikaisesta veden laadusta, minkä lisäksi näytteenotosta sekä näytteiden kuljetuksesta, säilytyksestä, esikäsittelystä ja analysoinnista voi aiheutua virhettä. (Langergraber et al. 2003a; Rieger et al. 2004; Winkler et al. 2008) Tutkittaessa haihtuvien ja helposti muuntuvien aineiden, kuten nitriitin ja VOCyhdisteiden, pitoisuuksia in situ -mittauksen etuna on mittaus reaaliaikaisesti anturi veteen upotettuna, jolloin aineiden muuntumista ei tapahdu mittauksen aikana (Rieger et al. 2008). In situ -mittauksessa ei synny myöskään kemikaalijätettä (Van den Broeke 2007). Mittaamalla useita parametreja yhdellä veteen upotetulla anturilla voidaan saavuttaa kustannussäästöjä sekä vähentää näytteenotosta aiheutuvaa työmäärää. Lisäksi in situ -menetelmällä saadaan jatkuvasti tietoa jäteveden pitoisuuksista, mitä voidaan käyttää esimerkiksi jätevedenpuhdistamon prosessien ohjauksessa ja optimoinnissa sekä havaita jäteveden laadun muutokset nopeasti. (Rieger et al. 2004) UV-vis -spektrometria on käytetty jäteveden laadun mittaamiseen viemäriverkostossa, jätevedenpuhdistamoilla sekä teollisuuslaitoksissa (Langergraber et al. 2003a; Rieger et al. 2004). Anturissa on automaattinen paineilmalla toimiva puhdistusjärjestelmä, joka estää biofilmin kasvun valotien kohdalla (Gruber et al. 2006). Langergraber et al. (2004) osoittivat tutkimuksessaan, että anturi ei vaadi mekaanista puhdistusta jätevedenpuhdistamolla tai viemäriverkostossa useaan viikkoon (>4). Myös Rieger et al. (2008) osoittivat tutkimuksessaan anturin luotettavuuden, vaikka se puhdistettiin vain kerran kuussa. Tutkimus toteutettiin pilot-mittakaavan jätevedenpuhdistamon lähtevässä jätevedessä. (Rieger et al. 2008) UV-vis -spektrometri on halkaisijaltaan 44 mm leveä ja noin 0,6 m pitkä (Langergraber et al. 2003a). Ksenonlamppu lähettää kaksi valonsädettä, joista toinen kulkee valotien lävitse mitattavassa vedessä ja toinen toimii sisäisenä referenssinä (Kuva 2.1). Refe-47 39 renssispektriä verrataan valotien lävitse vedessä kulkeman valonsäteen spektriin. (Van den Broeke 2007) Valotien väli voidaan valita mm pituiseksi veden kiintoainepitoisuuden mukaan. Jätevesillä käytetään yleensä 5 mm:n valotietä. Näytteiden tiedot tallentuvat tietojenkeruulaitteelle (data logger). (Langergraber et al. 2003a) Kuva 2.1 UV-vis -spektrometrin anturin rakenne (S::can 2013). Spektrometri mittaa valonläpäisevyyttä vedessä ultraviolettisäteilyn ja näkyvän valon (Uv-vis) aallonpituusalueella nm. UV-vis -spektrometri mittaa valon spektrin ominaisuuksia, josta kalibroinnin avulla pystytään esittämään aineiden pitoisuuksia. (Rieger et al. 2008) Mitattava signaali on valon vaimentumista mitatulla aallonpituusalueella vedessä tapahtuvan absorption ja partikkeleiden aiheuttaman sironnan johdosta (Winkler et al. 2008). Eri aineet absorboivat valoa eri aallonpituusalueilla (Kuva 2.2). Esimerkiksi nitraatin ja nitriitin aiheuttamat piikit mitattavassa spektrissä sijoittuvat suunnilleen nm välille (Rieger et al. 2008). Jäteveden sameus sekä orgaaninen aines ja muut aineet häiritsevät mittausta aiheuttaen eri parametrien päällekkäisiä aallonpituusalueita, mitä pyritään poistamaan kalibroimalla mittaus paikallisiin olosuhteisiin ja sameuden kompensaatiolla. (Rieger et al. 2008)48 40 Kuva 2.2 Esimerkki UV-vis spektristä, jossa nähtävissä eri parametrien aiheuttama valon absorptio eri aallonpituusalueilla (Van den Broeke 2007). UV-vis -spektrometrillä voidaan mitata yksittäisiä aineita ja parametreja, kuten nitraattia, nitriittiä, rikkivetyä, bentseeniä, ksyleeniä, tolueenia ja sameutta, sekä summaparametreja, esimerkiksi BOD:ta, COD:ta, TOC:ta, DOC:ta ja kiintoainetta. (Langergraber et al. 2003a) Mittari on kalibroitu valmiiksi (global calibration) perustuen jätevedenpuhdistamoiden tyypillisten jätevesien laatuun. Tällä saavutetaan melko tarkkoja mittaustuloksia. (Langergraber et al. 2003a) Jätevesien koostumus vaihtelee puhdistamojen välillä esimerkiksi teollisuusjätevesien vaikutuksesta, minkä takia mittari suositellaan kalibroitavaksi paikallisten olosuhteiden mukaan (local calibration) etenkin, jos tarvitaan tarkkoja mittaustuloksia. Paikallisen kalibroinnin jälkeen mittaustulokset ovat tarkempia verrattuna tehdaskalibrointiin. (Bertrand-Krajewski et al. 2007) Kalibrointi kattaa tietyn mittausalueen, joka voi olla liian kapea, jos jäteveden laatu vaihtelee huomattavasti (Gruber et al. 2006). UV-vis -spektrometrimittauksen virhelähteitä ovat muun muassa kalibroinnissa tapahtuvat virheet, muiden aineiden aiheuttamat häiriöt mittauksessa sekä valotien pituuden valinta sekä valonlähteen ja detektorin ominaisuudet. (Bertrand-Krajewski et al. 2007) Kalibroinnissa tapahtuvien virheiden lisäksi Winkler et al. (2008) esittävät mittausepävarmuuden lähteiksi veden riittämättömän sekoittumisen mittauspisteessä, suuren jäteveden laadun vaihtelun sekä mittalaitteen kestävyyden. Mittausvirhettä voi aiheutua myös valonlähteen ikääntymisestä ja valotien muutoksista kuten linssin naarmuuntumisesta tai saostumisesta (Rieger et al. 2008). Anturin asennuksessa on käytetty useita eri tekniikoita. Gruber et al. (2006) käyttivät tutkimuksissaan kahta erilaista anturin asennustapaa: kelluva asennus (floating installa-49 41 tion) ja ohivirtausasennus (by-pass installation). Kelluvassa asennuksessa mittausanturi sijoitettiin viemärikanavassa kelluvan ponttonin alapinnalle. Ohivirtausasennuksessa anturi asennettiin erikseen rakennettuun ohivirtauskanavaan, johon jätevesi pumpattiin peristalttipumpulla (Kuva 2.3). Kuva 2.3 UV-spektrometri asennettuna viemärikanavaan kelluvan ponttonin alapinnalle (ylemmät kaksi kuvaa) ja ohivirtauskanavaan (alemmat kaksi kuvaa) (Gruber et al. 2006) Kelluvan asennuksen anturissa esiintyi tutkimuksen alussa tukoksia, minkä johdosta ponttoniin tehtiin rakenteellisia muutoksia. Tämän jälkeen spektrometri ja viemärin pohja vaativat puhdistusta 1 2 viikon välein. Mittauksen valvonnan helpottamiseksi viemärikanavaan asennettiin myös kamerat. Ohivirtauskanavaan asennetut anturit vaativat kelluvaa asennusta useammin huoltoa sedimentaation ja tukkeumien estämiseksi kanavassa. (Gruber et al. 2006) 2.3 Teollisuusjätevesisopimus Teollisuusjätevesisopimuksessa määritellään ehtoja, joiden mukaisesti toiminnanharjoittaja saa johtaa teollisuusjätevesiä vesihuoltolaitoksen viemäriin. Siinä sovitaan muun muassa teollisuusjätevesien määrän ja laadun rajoituksista, jätevesien tarkkailusta ja korotetun jätevesimaksun perusteista. (VVY & HSY 2011, s. 20)50 Sopimusosapuolet Teollisuusjätevesisopimus solmitaan viemäriverkoston omistavan vesihuoltolaitoksen ja kiinteistön omistajan tai haltijan välille. Yleensä sopimusosapuolena on teollisuusjätevettä tuottava toiminnanharjoittaja, mutta sopimusosapuoli tulee harkita aina tapauskohtaisesti. Jos sopimusosapuoli on vuokralaisena kiinteistössä, on syytä olla yhteydessä myös kiinteistön omistajaan, jolloin voidaan varmistua kiinteistön omistajan ja vuokralaisen vastuista. (VVY & HSY 2011, s. 7) Usein teollisuusjätevesisopimus tehdään ympäristölupavelvollisen toiminnanharjoittajan kanssa. Teollisuusjätevesisopimusta laadittaessa vesihuoltolaitoksen on suositeltavaa olla yhteydessä kyseisen toiminnanharjoittajan ympäristöluvan valvojaan, jolloin saadaan selville toiminnanharjoittajan ympäristöluvan tilanne sekä kuullaan ympäristöluvan valvojan näkemykset teollisuusjätevesisopimuksen sisällöstä. Teollisuusjätevesisopimus voidaan kuitenkin solmia myös toiminnanharjoittajan kanssa, joka ei ole ympäristölupavelvollinen. (VVY & HSY 2011, s. 4 6) Teollisuusjätevesisopimus Toiminnanharjoittajat tekevät teollisuusjätevesisopimuksen vesihuoltolaitoksen kanssa, mikäli vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavan teollisuusjäteveden määrä tai laatu saattaa vaikuttaa jätevedenpuhdistamon toimintaan, viemäriverkoston kuntoon, lietteen laatuun, vesihuoltolaitoksen työntekijöiden työturvallisuuteen tai purkuvesistön tilaan. (Karvonen et al. 2012, s. 28; VVY & HSY 2011, s. 4) Ehtoja asetettaessa tulee ensiksi selvittää vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavan jäteveden laatu ja erityisesti vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksessa (A /1022) esitettyjen aineiden esiintyminen. Teollisuusjätevesisopimuksen tulee vastata vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden asetuksen määräyksiä. Jos toiminnanharjoittajan toiminta muuttuu merkittävästi, teollisuusjätevesisopimuksen sisällön muuttamisesta tulee neuvotella toiminnanharjoittajan kanssa. Toiminnan merkittävä muutos voi olla esimerkiksi toiminnassa käytettävien kemikaalien vaihtumista tai tuotteiden ja tuotannon muuttumista. (Karvonen et al. 2012, s. 28) Korotetun jätevesimaksun kaava Lainsäädännön perusteet korotetun jätevesimaksun perimiselle jäteveden laadun mukaan on esitetty vesihuoltolain (L /119) 18 ja 19 :ssä. Jäteveden laatu voidaan ottaa huomioon maksujen suuruudessa ja niiden tulee olla sellaiset, että ne ehkäisevät haitallisten aineiden johtamista viemäriin ja edistävät jäteveden määrän vähentämistä. Maksujen tulee noudattaa myös aiheuttamisperiaatetta. (L /119)51 43 Jätevedenpuhdistamoilla voidaan käsitellä myös merkittävästi tyypillisten talousjätevesien laadusta poikkeavia jätevesiä. Teollisuusjätevesioppaassa (HSY & VVY 2011, s ) on esitetty korotetun maksun kaava, jota käytetään teollisuusjätevesien poikkeavasta laadusta aiheutuvien lisäkustannusten perimiseksi ja kustannusten oikeaksi kohdentamiseksi. Normaali jäteveden käyttömaksu kerrotaan korotetun maksun kaavalla (1) määritetyllä korotuskerroin k:lla: k 1 a T L 1, (1) missä a jätevedenpuhdistuksen kustannusten osuus viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistuksen kustannuksista (2), T taksarakennekerroin (3) ja L laatukerroin (4). (VVY & HSY 2011, s ) Kerroin a (2) kuvaa jätevedenpuhdistuksen osuutta viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen yhteenlasketuista kustannuksista. Laskentajakson suositellaan olevan riittävän pitkä, esimerkiksi kolme vuotta taaksepäin ja kolme vuotta eteenpäin. Tyypillinen a- kertoimen arvo on välillä 0,4-0,6. Pk Pp P P V V a, (2) k p missä P k on jätevedenpuhdistuksen käyttökustannukset, P p jätevedenpuhdistuksen pääomakustannukset, V k viemäröinnin käyttökustannukset ja V p viemäröinnin pääomakustannukset. (VVY & HSY 2011, s. 25) k p Vesihuoltolaitoksen asiakkailta peritään sekä vakiosuuruista perusmaksua että vedenkulutuksen tai jäteveden määrän perusteella käyttömaksua. Taksarakennekertoimella T perusmaksun korotus siirretään käyttömaksuun kaavalla (3) ( tk t p ) T, (3) t missä t k on jäteveden käyttömaksutulot ja t p jäteveden perusmaksutulot. (VVY & HSY 2011, s. 26) k Laatukertoimella L (4) huomioidaan kyseisen toiminnanharjoittajan jäteveden poikkeava laatu tyypillisen talousjäteveden laadusta ja sen vaikutus jätevedenpuhdistuksen kustannuksiin: s n bod 7 p b1 b2 b3 b, (4) S N BOD7 P L 4 missä b 1 on kiintoaineen kustannustekijän painokerroin, s toiminnanharjoittajan teollisuusjäteveden kiintoainepitoisuus (mg/l), S kiintoaineen vertailupitoisuus (mg/l), b 2 ty-52 44 pen kustannustekijän painokerroin, n toiminnanharjoittajan teollisuusjäteveden kokonaistyppipitoisuus (mg/l), N kokonaistypen vertailupitoisuus (mg/l), b 3 BOD:n (biologinen hapenkulutus) kustannustekijän painokerroin, bod 7 toiminnanharjoittajan teollisuusjäteveden BOD-arvo (mgo 2 /l), BOD 7 BOD:n vertailuarvo (mgo 2 /l), b 4 fosforin kustannustekijän painokerroin, p toiminnanharjoittajan teollisuusjäteveden kokonaisfosforipitoisuus (mg/l) ja P kokonaisfosforin vertailupitoisuus (mg/l). (VVY & HSY 2011, s. 26) Kustannustekijöiden painokertoimilla (b 1 b 4 ) huomioidaan jätevedenpuhdistuksessa poistettavien kiintoaineen, typen, BOD:n ja fosforin suhteellisia kustannusosuuksia jätevedenpuhdistamon kokonaiskustannuksista. Painokertoimien suuruuteen vaikuttaa jätevedenpuhdistamon prosessityyppi. Teollisuusjätevesioppaassa (VVY & HSY 2011, liite 17) annetaan ohjeet kustannustekijöiden painokertoimien laskentaan. Teollisuusjätevesioppaassa on esitetty myös tyypillisten suomalaisten puhdistamoiden kustannustekijöiden painokertoimien arvoja (Taulukko 2.15), joilla saavutetaan oppaan mukaan varsin luotettava lopputulos. (VVY & HSY 2011, s ) Taulukko 2.15 Kustannustekijöiden painokertoimien esimerkkiarvoja erilaisille prosessityypeille (perustuu lähteeseen VVY & HSY 2011, s. 28) Parametri Painokerroin BOD:ta ja P:tä poistava laitos Nitrifioiva laitos Typenpoisto laitos Typenpoistolaitos (metanolin syöttö) Kiintoaine b 1 0,46 0,43 0,44 0,38 Typpi b 2 0,00 0,25 0,26 0,35 BOD b 3 0,39 0,23 0,22 0,19 Fosfori b 4 0,15 0,09 0,08 0,08 Vertailupitoisuudet (S, N, BOD 7, P) ovat jätevedenpuhdistamolle tulevien talousjäteveden pitoisuuksia, joita verrataan toiminnanharjoittajan teollisuusjäteveden pitoisuuksiin (s, n, bod 7, p), minkä suhteessa jätevesimaksua korotetaan. Teollisuusjätevesistä perittävän maksun korotus perustuu teollisuusjäteveden korkeampiin pitoisuuksiin verrattuna jätevedenpuhdistamolle tulevan tyypillisen talousjäteveden pitoisuuksiin. (VVY & HSY 2011, s. 27) Puhdistamon tulevan jäteveden sisältämien aineiden pitoisuuksia nostavat teollisuusjätevedet ja hulevedet laskevat, minkä takia tulevan jäteveden keskimääräiset pitoisuudet eivät edusta tyypillisen talousjäteveden laatua. Teollisuusjätevesien ja hulevesien vaikutus jätevedenpuhdistamolle tulevan jäteveden pitoisuuksiin voidaan poistaa vähentämällä teollisuusjätevesien aiheuttama kuormitus jätevedenpuhdistamon keskimääräisestä tulokuormituksesta ja käyttämällä kuivanajan virtaamatietoja. Kuivanajan virtaama saadaan selville muodostamalla jätevedenpuhdistamon tulovirtaamista pysyvyyskäyrä ja ottamalla pysyvyyskäyrästä virtaama 20 %:n kohdalta. Tässä suositellaan käytettäväksi joko virtaaman ja kuormituksen suhteen edustavaa vuotta tai usean vuoden tietojen yhdistämistä. Teollisuusjätevesioppaassa on esitetty suomalaisten jätevedenpuhdistamoi-53 45 den tulevan jäteveden kuivan ajan pitoisuuksia (Taulukko 2.16), joita voidaan käyttää vertailupitoisuuksina. (VVY & HSY 2011, s. 27) Taulukko 2.16 Tulevan jäteveden pitoisuuksia suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla (n = puhdistamoiden määrä) käyttäen kuivan ajan virtaamia (perustuu lähteeseen VVY & HSY 2011, s. 27). Parametri Vaihteluväli (mg/l) Mediaani (mg/l) n Kiintoaine Kokonaistyppi BOD Kokonaisfosfori 8, COD Cr Joidenkin toiminnanharjoittajien teollisuusjätevesien COD-arvo saattaa olla merkittävästi korkeampi suhteessa BOD-arvoon. Tällöin korotetun maksun kaavassa voidaan COD-arvo ottaa huomioon muuntamalla COD-arvo BOD-arvoksi käyttämällä kerrointa (esimerkiksi 0,3 0,5). (VVY & HSY 2011, s. 28) Kaavan kertoimet suositellaan tarkistettavaksi kolmen vuoden välein. Kuitenkin toiminnanharjoittajakohtainen jätevesimaksun korotuskerroin lasketaan jokaiselle vuodelle perustuen edellisen vuoden teollisuusjätevesinäytteiden tuloksiin. (VVY & HSY 2011, s. 28) Vaihtoehtoisesti korotetun maksun kaavan käytölle toiminnanharjoittaja voi osallistua jätevedenpuhdistamon investointikustannuksiin, jos teollisuusjäteveden osuus jätevedenpuhdistamon kuormituksesta on huomattava. Käyttökustannuksia voidaan tällöin periä kuormituksien suhteessa. Käytettäessä jätevedenpuhdistamon kustannusten jakoa kumppaneiden kesken tulee sen periaatteista sopia tarkasti teollisuusjätevesisopimuksessa. (VVY & HSY 2011, s ) Teollisuusjätevesikäytännöt Ruotsissa ja Saksassa Ruotsissa Svenskt Vatten (Ruotsin vesi- ja jätevesiyhdistys) on julkaissut teollisuusjätevesiohjeistuksen (Svenskt Vatten 2012), jonka pääpaino on ympäristölle vaarallisissa aineissa. Ruotsissa vesihuoltolaitokset arvioivat toiminnanharjoittajien teollisuusjätevesien laatua, minkä perusteella vesihuoltolaitos päättää kyseisten jätevesien johtamisesta vesihuoltolaitoksen viemäriin. Vesihuoltolaitoksen viemäriin liittyjällä on velvollisuus selvittää, mitä aineita jätevesi sisältää ja kuinka paljon. Arvioidakseen teollisuusjätevesien laatua vesihuoltolaitos voi myös vaatia toiminnanharjoittajalta jätevesinäytteenottoa ja jätevesien laadun analysointia. Useimmat vesihuoltolaitokset ottavat vastaan vain jätevesiä, joiden laatu ei eroa merkittävästi talousjätevesistä. (Svenskt Vatten 2012, s. 24)54 46 Vesihuoltolaitos päättää viemäriin johdettavan jäteveden laadulle asetettavista rajaarvoista, mutta Svenskt Vatten on antanut jäteveden laadun raja-arvoille ehdotuksia kahdessa kategoriassa. Ensimmäisessä kategoriassa on esitetty raja-arvoja aineille ja parametreille, jotka voivat vaikuttaa erityisesti viemäriverkoston kuntoon (Taulukko 2.17). Ohjeistuksen mukaan kyseisiä parametreja mitataan kertanäytteestä eikä niille asetettuja raja-arvoja saa ylittää edes hetkellisesti. (Svenskt Vatten 2012, s. 24) Taulukko 2.17 Svenskt Vattenin (2012, s. 25) teollisuusjätevesiohjeistuksessa esitettyjä raja-arvoja parametreille, jotka voivat vaikuttaa viemärin toimintaan. Raja-arvoja ei saa ylittää edes hetkellisesti. Parametri ph Lämpötila, max Sähkönjohtavuus Sulfaatti, sulfiitti, tiosulfaatti (summa-arvo) Magnesium, Mg 2+ + Ammonium, NH 4 Rasva Kloridi Hetkellinen arvo Haitat 6,5 10 Korroosioriski, syövyttää betonia 50 C Tiivisteiden vahingot 500 ms/m Raudan korroosioriski 400 mg/l Betonikorroosio 300 mg/l Betonikorroosio 60 mg/l Betonikorroosio Tukkeutuminen mg/l Materiaalivahinkoja Toisessa kategoriassa esitetyt aineet (Taulukko 2.18) voivat vaikuttaa jätevedenpuhdistamon toimintaan, lietteen laatuun tai purkuvesistön tilaan ja niille annetut raja-arvot ovat ohjeistavia. Kunkin vesihuoltolaitoksen tulee tarkastella aineiden esiintymistä tapauskohtaisesti, minkä perusteella asetetaan raja-arvot. Jos jokin raja-arvoista ylittyy, vesihuoltolaitos tyypillisesti vaatii jäteveden esikäsittelyä ennen jäteveden viemäriin johtamista. Arvot määritetään vuorokauden, viikon tai kuukauden keskimääräisenä pitoisuutena. (Svenskt Vatten 2012, s. 24)55 47 Taulukko 2.18 Svenskt Vattenin (2012, s. 25) teollisuusjätevesiohjeistuksessa esitettyjä raja-arvoja parametreille, jotka voivat vaikuttaa jätevedenpuhdistusprosesseihin tai lietteen laatuun. Raja-arvot ovat varoittavia eikä niitä pitäisi ylittää. Parametri Elohopea, Hg Hopea, Ag Kadmium, Cd Kokonaiskromi, Cr Kromi (VI), Cr 6+ Kupari, Cu Lyijy, Pb Nikkeli, Ni Sinkki, Zn Ympäristölle vaaralliset orgaaniset aineet Kokonaissyanidi, CN Öljypitoisuus Nitrifikaation inhibitio (20 % teollisuusjätevettä) Nitrifikaation inhibitio (40 % teollisuusjätevettä) Varoittava raja-arvo ei saa esiintyä 0,05 mg/l ei saa esiintyä 0,05 mg/l ei saa esiintyä 0,2 mg/l 0,05 mg/l 0,05 mg/l 0,2 mg/l ei saa esiintyä 0,5 mg/l 5 50 mg/l 20 % inhibitio 50 % inhibitio Nitrifikaation inhibitio määritellään nitrifikaatioinhibitiotestillä, jossa aktiivilietteen nitrifikaation voimakkuutta vertaillaan, kun aktiivilietteeseen sekoitetaan eri määrä testattavaa näytettä. Ruotsin kemikaaliviraston määräyksen mukaan ympäristölle vaaralliseksi, nitrifikaatiota tai denitrifikaatiota inhiboiviksi luokiteltujen aineiden johtaminen viemäriverkostoon on kielletty, kuten myös aineiden, joiden hajoamistuotteet ovat ympäristölle vaarallisia. (Svenskt Vatten 2012, s ) Teollisuusjätevesinäyte tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan heti tuotantoprosessien jälkeen ennen jätevesien johtamista viemäriin. Teollisuusjätevesiä ei saa laimentaa muilla jätevesillä. Ohjeistuksessa mainitaan myös, että vaikka jotain ainetta ei ole esitetty edellä olleissa taulukoissa, ei kyseisten aineiden johtaminen ole välttämättä luvallista ja vesihuoltolaitos arvioi jätevedet tapauskohtaisesti. (Svenskt Vatten 2012, s. 24) Aiemmin esitettyjen raja-arvojen lisäksi ruotsalaiset vesihuoltolaitokset ovat asettaneet jätevesien laadulle myös muita rajoituksia. Esimerkiksi Malmön seudun vesihuollosta vastaava VA SYD on asettanut enimmäispitoisuudet kiintoaineelle (40 mg/l), rasvalle (100 mg/l), sulfidille (1 mg/l) ja tinalle (0,1 mg/l) sekä BOD/COD -suhteelle (0,5). Lisäksi VA SYD on teollisuusjätevesiohjeistuksessa määritellyt vaatimukset eri toimintojen öljynerottimille ja sakokaivoille, kuten autopesuloille, tiettyjen toimialojen lattianpesuvesille ja parkkipaikoille. (VA SYD 2010, s. 3 8)56 48 Käppala-yhtymä vastaa jätevesien puhdistuksesta Tukholman itä- ja pohjoisosissa. Käppalan internetsivuilla on yrityksille suunnatut sivut, jossa monille toimialoille on annettu erillisiä jätevesiohjeistuksia. Ohjeistuksia on annettu muun muassa metalliteollisuuslaitoksien käsienpesuvesien käsittelylle, rakennustyömaiden kuivatusvesien käsittelylle, työpajojen lattianpesuvesien käsittelylle sekä autopesulan ja junien pesuvesien käsittelylle. Näissä ohjeissa on annettu muun muassa kyseisten toimialojen jätevesille raja-arvoja ja ehtoja jätevesien esikäsittelylle. (Käppala 2015) Myös Falkenbergin ja Varbergin jätevesihuollosta vastaavan Vatten & Miljö i Väst AB:n (VIVAB) internetsivuilla on useille toimialoille annettu erillisiä ohjeita viemäriin johdettavalle jäteveden laadulle (VIVAB 2015). Käppala-yhtymä perii erillistä teollisuusjätevesimaksua teollisuusjäteveden TOC-, fosfori- ja typpikuormituksen mukaan, jos teollisuusjäteveden pitoisuudet ylittävät normaalin talousjäteveden pitoisuudet (TOC 120 mg/l, fosfori 14 mg/l, typpi 40 mg/l). Korotetun jätevesimaksun laskennassa otetaan huomioon Käppalan jätevedenpuhdistamon pääoma- ja käyttökustannukset. Yrityksillä on mahdollisuus saada alennusta jätevesimaksuista, jos teollisuusjätevesi sisältää runsaasti helposti hajoavaa orgaanista ainesta, sillä helposti hajoavaa orgaanista ainetta tarvitaan typenpoistoprosessissa. Alennusta voi saada enintään 80 % teollisuusjätevesimaksusta. (Käppala 2015) Käppala käyttää teollisuusjätevesien hallinnassa Gemit Solutionsin EnvoMap tietojenhallintajärjestelmää, johon tallennetaan yritysten teollisuusjätevesianalyysien tulokset. Järjestelmästä on nähtävissä teollisuusjätevesiä vesihuoltolaitoksen viemäriin johtavien yritysten yhteystiedot sekä sijainti sähköisellä karttapohjalla. Järjestelmän avulla yritykset raportoivat vesihuoltolaitokselle myös toiminnassaan käytettävistä kemikaaleista. Käppala-yhtymän lisäksi myös ympäristöviranomaisilla on oikeudet järjestelmään. (Vienola 2013) Saksassa jätevesiä vesihuoltolaitoksen viemäriin johtavan toiminnanharjoittajan tulee täyttää Saksan jätevesiasetuksessa (Abwasserverordnung) asetut ehdot niiltä osin, jotka koskevat vesihuoltolaitoksen viemäriin liittyjää (DWA 2013a, s. 8). Jätevesiasetuksessa on annettu haitallisille aineille pitoisuusraja-arvoja, kuormitusrajoja, vaatimuksia mittaustavasta sekä muita ehtoja erikseen yhteensä 57 toimialalle (Taulukko 2.19) (Abwasserverordnung 1997).57 49 Taulukko 2.19 Saksan jätevesiasetuksessa annettuja haitallisten aineiden pitoisuusrajaarvoja eri toimialoille (Abwasserverordnung 1997). eo = ei ole asetettu raja-arvoa. Kelvollinen kertanäyte tai 2-tunnin kokoomanäyte, (mg/l) Kemianteollisuus Kaatopaikka Pesula Elohopea, Hg 0,05 0,05 0,05 Kadmium, Cd 0,2 0,1 0,1 Kokonaiskromi, Cr 0,5 0,5 0,5 Kromi VI 0,1 0,1 eo Kupari, Cu 0,5 0,5 0,5 Lyijy, Pb 0,5 0,5 0,5 Nikkeli, Ni 0,5 1 0,5 Sinkki, Zn Tina, Sn 2 eo eo Arseeni, As eo 0,1 0,1 Syanidi, CN eo 0,2 eo Sulfidi, S 2- eo 1 eo AOX eo 0,5 2 Kokonaishiilivety eo eo 20 Lainsäädännön vaatimuksien lisäksi viemäriverkoston omistaja tai jätevedenpuhdistamo voi asettaa jäteveden laadulle vaatimuksia, koska jäteveden omistussuhde muuttuu johdettaessa se viemäriin. Jäteveden laadulle asetettujen lisäehtojen tulee olla kansallisen vesilain mukaisia ja jokainen Saksan osavaltio (Bundesland) päättää teollisuusjätevesien viemäriin johtamisen ehdoista. Jos yritys ei saavuta vaadittuja teollisuusjäteveden laadun ehtoja, voi vesihuoltolaitos kieltäytyä ottamasta vastaan kyseistä jätevettä (DWA 2013a, s. 8)58 50 3 KOHDEKUVAUS JA MENETELMÄT Luvussa 3.1 on kuvattu viemäröinnin järjestelyjä Jyväskylän seudulla, Nenäinniemen jätevedenpuhdistamoa sekä Nenäinniemen puhdistamolla havaittuja teollisuusjätevesien vaikutuksia. Luvuissa esitetään Jyväskylän seudun teollisuusjätevesikuormittajien kartoittaminen ja priorisointi, teollisuusjätevesien kuormituslaskennan menetelmät sekä teollisuusjätevesisopimuksen laadinnan eteneminen ja toiminnanharjoittajien haastattelujen kysymykset. 3.1 Kohdekuvaus Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (JS-Puhdistamo) vastaa Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Uuraisten kunnan alueelta johdettavien jätevesien käsittelystä. JS-Puhdistamo on kuntien omistama osakeyhtiö, jonka omistajia ovat Jyväskylän kaupunki (87 %) sekä Laukaan (8,7 %) ja Muuramen (4,3 %) kunnat (Kuva 3.1). Jyväskylän alueella jätevesiviemäriverkoston omistaa ja sitä hallinnoi Jyväskylän Energia Oy. JS-Puhdistamo myy Jyväskylän Energia Oy:lle, Laukaan ja Muuramen kunnille jätevesien puhdistamispalvelua omakustannushintaan. Uuraisten kunnan kanssa on palvelusopimus jätevesien käsittelemisestä. (JS-Puhdistamo 2009) Kuva 3.1 JS-Puhdistamo puhdistaa Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Uuraisten jätevesiä kahdella jätevedenpuhdistamolla.59 51 JS-Puhdistamo omistaa kaksi jätevedenpuhdistamoa, jotka sijaitsevat Jyväskylässä Nenäinniemessä ja Korpilahdella. Vuonna 2013 Nenäinniemen puhdistamolla käsiteltiin jätevettä noin m 3 ja Korpilahdella noin m 3 (JS-Puhdistamo 2013) Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo on biologis-kemiallinen rinnakkaissaostuslaitos (Kuva 3.2). Suurin osa Jyväskylän seudun teollisuusjätevesistä johdetaan Nenäinniemen puhdistamolle. (JS-Puhdistamo 2009) Jätevesi johdetaan puhdistamolle yhteensä neljää viemärilinjaa pitkin. Tulopumppaamon esikäsittelyyn nostamaan jäteveteen syötetään ferrosulfaattia ennen esivälppiä, joiden jälkeen jätevesi johdetaan hiekanerotusaltaisiin ja edelleen hienovälpille. Tämän jälkeen jätevesi jaetaan kolmelle ympyrän muotoiselle esiselkeytysaltaalle, joiden yhteenlaskettu tilavuus on 5700 m 3. Tässä vaiheessa jätevedestä on poistettu muun muassa isoimpia partikkeleja sekä hiekkaa ja kiintoainesta. (Veijola 2014) Esiselkeytyksen jälkeen jätevesi johdetaan biologiseen käsittelyyn aktiivilietealtaisiin, joita puhdistamolla on neljä yhteistilavuudeltaan m 3. Aktiivilietealtaissa mikroorganismit käyttävät ravinnokseen jäteveden orgaanista ainesta ja liukoisessa muodossa olevia ravinteita. Aktiivilietealtaisiin syötetään happea ilmastuksella. (Veijola 2014) Aktiivilietealtaista jätevesi virtaa kolmelle ympyrän muotoiselle jälkiselkeytysaltaalle. Jälkiselkeytyksessä jätevedestä erotetaan biomassaa, josta osa palautetaan palautuslietteenä ilmastusaltaisiin. Jälkiselkeytyksestä jätevesi johdetaan purkutunnelin kautta Päijänteen Hämeenlahteen. (Veijola 2014) Esikäsittelystä poistettu sekaliete tiivistetään tilavuuden pienentämiseksi tiivistämössä tai mekaanisessa rumpusakeuttimessa, minkä jälkeen tiivistetty liete stabiloidaan mädättämällä. Puhdistamolla on kolme mädättämöä, joiden yhteistilavuus on m 3. Mädätyksessä syntyvä biokaasu varastoidaan kaasukelloon ja siitä tuotetaan puhdistamon käyttöön lämpöä ja sähköä CHP-voimalassa. Kylmänä vuodenaikana lämpöä tuotetaan myös kaasukattiloilla. Mädätetty liete kuivataan mekaanisesti lingoilla, joissa käytetään apuaineena polyelektrolyyttiä. Kuivattu liete viedään Mustankorkean jätteenkäsittelylaitokselle kompostoitavaksi. Kompostoitu liete käytetään suurimmaksi osaksi viherrakentamisessa. (Veijola 2014)60 Kuva 3.2 Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon prosessikaavio. 5261 53 Ympäristölupa Korkein hallinto-oikeus antoi syksyllä 2013 Nenäinniemen puhdistamon ympäristöluvan tarkistuspäätöksen, jossa puhdistamon lupaehtoja kiristettiin. Uudet lupaehdot tulevat voimaan Lupaehdot lasketaan neljännesvuosikeskiarvoina. (KHO 2013:164) Uudessa ympäristöluvassa biologisen hapenkulutuksen (BOD 7 ), kokonaisfosforin ja kemiallisen hapenkulutuksen (COD Cr ) käsitellyn jäteveden suurin sallittu pitoisuus laskee, minkä lisäksi kyseisten aineiden vähimmäispoistuman jätevedenpuhdistamolla eli käsittelytehon vaatimus nousee verrattuna nykyisen ympäristöluvan ehtoihin (Taulukko 3.1). Myös kiintoaineen enimmäispitoisuuden lupaehto tiukentuu, minkä lisäksi ympäristöluvan tarkistamisessa on annettu lisäksi vähimmäiskäsittelytehon vaatimus. Uutena lupaehtona on vaatimus vähintään 80 % ympärivuotisesta nitrifikaatioasteesta ja enintään 4 mg/l ammoniumtypen pitoisuudesta. Puhdistamon tulee pyrkiä mahdollisimman hyvään kokonaistypen poistotehoon, mutta varsinaista lupaehtoa ei kokonaistypenpoistolle ole asetettu. (JS-Puhdistamo 2013) Taulukko 3.1. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon nykyisen (voimassa asti) ja uuden (voimassa alkaen) ympäristöluvan raja-arvot ja poistotehot. (KHO 2013:164). eo = ei ole asetettu. Ympäristölupa asti Pitoisuus Käsittelyteho enintään (mg/l) vähintään, % Ympäristölupa alkaen Pitoisuus Käsittelyteho enintään (mg/l) vähintään, % BOD Kokonaisfosfori 0,5 92 0,3 96 Kiintoaine 30 eo COD Cr Ammoniumtyppi eo eo 4 Nitrifikaatio 80 Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä on velvoitettu puhdistamoa myös hygienisoimaan vesistöön johdettavat vedet vuodesta 2018 alkaen siten, että fekaalisten koliformien ja enterokokkien poistuma puhdistusprosessissa on vähintään 90 %:n välisenä aikana. Tämän lisäksi puhdistamon toimintaa tulee tehostaa ja puhdistamolla tulee olla jätevesien jälkikäsittely-yksikkö vuoden 2017 loppuun mennessä. (KHO 2013:164) Uusien lupaehtojen saavuttamiseksi puhdistamoa tullaan saneeraamaan ja laajentamaan. Rakennustyöt aloitetaan vuonna Puhdistamolle rakennetaan muun muassa jäteveden tertiäärikäsittely ja desinfiointiyksikkö sekä lisätään jälkiselkeytyksen ja ilmastuksen kapasiteettia. (JS-Puhdistamo 2013)62 54 Uudessa ympäristöluvassa on velvoite tavanomaisesta poikkeavien jätevesien esikäsittelystä. Luvan mukaan: Luvanhaltijan ja puhdistamolle jätevettä johtavien vesihuoltolaitosten välisissä sopimuksissa on varmistuttava siitä, että viemäriverkoston haltija osaltaan huolehtii, ettei poikkeavia jätevesiä johdeta esikäsittelemättöminä viemäriin, mikäli niiden johtaminen on kielletty asetuksella tai ne muutoin määränsä tai laatunsa vuoksi vaarantavat jätevedenpuhdistamon tai viemäriverkon toimintaa, vaikeuttavat kuivatun lietteen hyötykäyttöä tai aiheuttavat haittaa purkuvesistössä. (KHO 2013:164) Lupaehto velvoittaa, että luvanhaltijan on oltava selvillä teollisuusjätevesien laadusta, määrästä ja esikäsittelytoimenpiteistä, mikä on huomioitava puhdistamon ja jätevettä puhdistamolle johtavien vesihuoltolaitosten välisissä sopimuksissa. Sopimuksissa tulee lisäksi ottaa huomioon, etteivät viemäriin johdettavat jätevedet sisällä aineita, joiden johtaminen on kielletty valtioneuvoston asetuksella (A /1022) tai joiden johtaminen on luvanvaraista. Vesihuoltolaitoksilla on oltava ajantasaiset teollisuusjätevesisopimukset kiinteistöjen kanssa, joilta johdetaan tavanomaisesta poikkeavia jätevesiä, ja nämä sopimukset tulee toimittaa ELY-keskukselle sekä Jyväskylän kaupungin ympäristösuojeluviranomaiselle. Teollisuusjätevesisopimuksien teon yhteydessä on myös tarkasteltava tapauskohtaisesti jätevesien määrän ja laadun vaihtelut sekä selvittää, onko tarvetta vähentää jätevesien haitallisuutta esikäsittelyllä tai muiden toimenpiteiden avulla. Sopimuksissa tulee huolehtia myös riittävän teollisuusjätevesien määrän ja laadun tarkkailusta. (KHO 2013:164) Näiden lupaehtojen lisäksi korkeimman hallinto-oikeuden päätöksessä on annettu vaatimukset puhdistetun jäteveden uuden purkupaikan selvittämisestä, vuoto- ja hulevesien määrän vähentämisestä sekä puhdistamolta aiheutuvien melu-, haju- ja pölypäästöjen rajoittamisesta. Luvassa on tarkennettu myös määräyksiä koskien puhdistamolla muodostuvia jätteitä, puhdistamon häiriö- ja poikkeustilanteita sekä tarkkailua ja raportointia. (KHO 2013:164) Jätevedenpuhdistamon kuormitus Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle johdetaan noin asukkaan jätevedet. Puhdistamolla on myös sako- ja pullokaivolietteiden vastaanottopiste. Vuoden 2013 keskimääräiset tulokuormitukset ylittivät puhdistamon BOD:n, kokonaistypen ja kiintoaineen mitoituskapasiteetin (Taulukko 3.2).63 55 Taulukko 3.2 Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon mitoituskapasiteetti ja vuoden 2013 keskimääräiset ainekuormat (Veijola 2014). eo = ei ole esitetty. Yksikkö Mitoituskapasiteetti Keskiarvo 2013 Jätevesimäärä, Q m 3 /d Jätevesimäärä, q min m 3 /h eo Jätevesimäärä, q max m 3 /h eo BOD 7 kg/d Kok.-P kg/d Kok.-N kg/d Kiintoaine kg/d Nenäinniemen puhdistamon kuormitusselvityksen (Pöyry 2014) mukaan vuoden 2013 lopussa BOD-, COD-, kiintoaine-, typpi- ja fosforikuormitus kasvoivat lyhyessä ajassa huomattavasti. Aikaisempina vuosina kuormituksissa ei ole havaittu yhtä korkeita kuormituksia vastaavien jätevesivirtaamien aikaan. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 BOD-, typpi- ja kiintoainekuormitukset kasvoivat %, vaikka samaan aikaan liittyjämäärä kasvoi alle prosentin. Tämä viittaa kuormituksen kasvun johtuneen muusta lähteestä kuin talousjätevesistä. Kuormitusselvityksessä todetaan, että liittyjää kohden lasketut ominaiskuormat ovat korkeammat kirjallisuusarvoihin verrattuna eikä tilastoidut teollisuusjätevedet selitä tätä, joten teollisuusjätevesiä johdetaan puhdistamolle myös tuntemattomista lähteistä. (Pöyry 2014) Kevään 2014 jälkeen kuormitukset tasaantuivat, mutta vuoden 2014 lopulla kuormituksissa oli havaittavissa jälleen kasvua Jätevedenpuhdistamolla havaittuja häiriöitä Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla havaittiin elo-syyskuussa 2014 häiriö, joka vaikutti aktiivilietteen laatuun. Aktiiviliete ei laskeutunut jälkiselkeytyksessä normaalin tapaan, jolloin lietettä karkasi purkuvesistöön ja tämän seurauksena puhdistustulokset olivat heikkoja. Häiriön epäillään aiheutuneen jostakin haitallisesta aineesta, joka on tullut puhdistamolle tulevan jäteveden mukana mahdollisesti jostakin teollisuuslaitoksesta. Ennen jäteveden puhdistustuloksien heikkenemistä puhdistamolle tulevan jäteveden väri oli poikkeuksellisen mustanharmaata. Häiriö kesti noin kolme viikkoa, jonka aikana puhdistustulokset olivat huonoja. Tilanne helpottui sen jälkeen, kun jätevedenpuhdistamon ongelmista tiedotettiin paikallisessa lehdessä. Häiriön aikaan tulevasta jätevedestä teetettiin kattavat alkuaineanalyysit, joissa mitattiin 68 alkuaineen pitoisuudet 15 päivän näytteistä. Useiden alkuaineiden pitoisuuksissa oli havaittavissa samantyyppistä vaihtelua tarkkailujakson aikana (Kuva 3.3).64 Kuva 3.3 Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon tulevan jäteveden näytteiden alkuainepitoisuuksia65 57 Monien alkuaineiden korkein pitoisuus tutkimusaikavälillä oli 26.8., minkä lisäksi useiden aineiden pitoisuudet olivat koholla myös ja (Kuva 3.3). Analyysien tuloksia verrattiin eri toiminnanharjoittajien teollisuusjätevesituloksiin ja käytössä oleviin kemikaaleihin. Alkuaineiden mahdollisesta alkuperästä haettiin tietoa myös kirjallisuudesta, mutta aineiden lähdettä ei pystytty kuitenkaan päättelemään. Samantapaisia häiriöitä on havaittu myös vuosina lähes täsmälleen samoina ajankohtina ja yhtä pitkän ajan. Tämä viittaa häiriön aiheuttavan aineen päätyneen jäteveteen teollisuudesta esimerkiksi jossakin teollisuuslaitoksessa tehtyjen vuosittaisten pesujen seurauksena. Toukokuun 2014 alussa puhdistamolla oli poikkeuksellisen voimakas polttoöljyinen haju, joka aiheutti laitostyöntekijöillä ohimeneviä oireita. Tulevan jätevedessä kevyen polttoöljyn ja dieselin pitoisuus oli 2,7 mg/l. Hajua ei ollut havaittavissa seuraavana päivänä. Päästön lähdettä ei onnistuttu jäljittämään Vaaralliset ja haitalliset aineet Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon lähtevästä jätevedestä on mitattu vuodesta 2008 lähtien raskasmetalli- (arseeni, elohopea, kadmium, kromi, kupari, lyijy, nikkeli, sinkki) ja AOX-pitoisuuksia PRTR-päästörekisteriä varten. Vuonna 2014 näytteet puhdistamon lähtevästä jätevedestä otettiin neljä kertaa (helmi-, kesä-, marras- ja joulukuu) (Taulukko 3.3). Aikaisempien vuosien tuloksiin verrattuna helmikuun 2014 näytteessä AOX-pitoisuus ja kesäkuun näytteessä kadmium- ja lyijypitoisuudet olivat koholla. Marraskuun näytteessä arseeni- ja kromipitoisuudet olivat korkeimmillaan yli kahteen vuoteen. Joulukuun näytteessä sinkkipitoisuus oli korkein vuodesta 2008 lähtien ja kuparipitoisuus korkeahko. Valtioneuvoston asetuksen 868/2010 liitteessä 1C annettujen elohopean, kadmiumin, lyijyn ja nikkelin sisämaan pintavesien ympäristölaatunormit (AA-EQS) eivät kuitenkaan ylittyneet. (Veijola 2015)66 58 Taulukko 3.3 Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon lähtevän jäteveden pitoisuudet vuosina PRTR-päästörekisteriä varten (Veijola 2015). Näyte AOX Arseeni Elohopea Kadmium Kromi Kupari Lyijy Nikkeli Sinkki µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l 9/ ,53 < 0,1 0,04 1,9 3,7 1, / ,9 < 0,1 0,03 1,2 5 0, / < 0,05 < 0,1 < 0,01 < 0,2 6,9 < 0,05 8,1 16 6/2009 < 20 0,70 < 0,1 0,03 2,3 13 < 0, /2009 < 10 0,61 < 0,1 < 0,01 0,7 5,6 0, /2009 < 10 0,47 < 0,1 < 0,01 0,5 7,9 0, / ,42 < 0,1 0,03 0,8 8,0 0, / ,30 < 0,1 0,02 0,4 8,3 0, / ,67 < 0,1 < 0,01 0,4 11 1,0 9, / ,62 < 0,1 0,03 1,0 11 0, / ,54 < 0,1 0,03 0,5 8,3 2, / ,73 < 0.1 < ,3 8,7 < / ,65 < 0.1 0,02 1,2 7,5 4, / ,54 < 0.1 < ,2 7,1 0, / ,88 < 0.1 0,07 0,5 9,6 1, / ,31 < 0.1 0,02 0,7 7,2 0, / ,66 < 0.1 < ,9 5,3 1, / ,41 < 0.05 < ,9 5,4 0, / ,46 < ,01 0,8 5,2 0, / ,38 < < ,5 4,0 0, / ,44 < ,01 0,9 4,7 0, / ,21 < ,04 0,4 4,5 1, / ,73 < ,02 1,2 7,6 0,20 7, / ,33 0,005 < ,8 9,0 0, AA-EQS 0,05 0,08 7,2 20 Puhdistamon kuivatun lietteen kaikkien metallien pitoisuudet ovat alittaneet vuosina maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (A /24) raja-arvot lietteen hyötykäytölle. Vuosittaiset pitoisuuskeskiarvot eivät ole vaihdelleet merkittävästi. (Veijola 2014) Vieno (2014b) teki selvityksen vesiympäristölle haitallisten ja vaarallisten aineiden esiintymisestä Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla. Selvityksessä muun muassa verrattiin tulevan jäteveden haitallisten ja vaarallisten aineiden pitoisuuksia muilta suomalaisilta jätevedenpuhdistamoilta mitattuihin keskimääräisiin pitoisuuksiin (Kuva 3.4).67 59 Tuleva jätevesi 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 NP NP1EO NP2EO NP + NPxEO OP OP1EO OP2EO DEHP DBP BBP BDE Tributyylitina Diuroni MCPA Elohopea Kadmium Lyijy Nikkeli Sinkki HBCD E2 Diklofenaakki Ibuprofeeni Karbamatsepiini Triklosaani Glyfosaatti AMPA JS-Puhdistamo < 0.1 JS-Puhdistamo < 0.1 JS-Puhdistamo < 0.1 JS-Puhdistamo < 0.1 JS-Puhdistamo < 0.05 JS-Puhdistamo <0.02 Suhteessa keskimäärin Suomessa Suhteessa keskimäärin > AVL kokoluokassa Kuva 3.4 Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle tulevasta jätevedestä mitattuja haittaainepitoisuuksia verrattuna keskimääräisiin pitoisuuksiin muilla suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla (Vieno 2014b). Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon tulevan jäteveden elohopeapitoisuus oli noin kolme kertaa ja triklosaanipitoisuus yli kolme kertaa suurempi suhteessa muilta suomalaisilta puhdistamoilta tutkimuksessa mitattuihin pitoisuuksiin. Lisäksi noin 1,5 kertaiset pitoisuudet mitattiin nonyylifenolidietoksilaatin (NP 2 EO), oktyylifenolimonoetoksilaatti (OP 1 EO), bromattujen difenyylieettereiden (BDE), ibuprofeiinin ja glyfosaatin osalta. (Vieno 2014b, s. 5) Vienon (2014a) tutkimuksen mukaan kotitalouksien ja hulevesien68 60 lisäksi eräitä edellä mainittuja aineita voi päätyä jäteveteen myös teollisuudesta (Taulukko 3.4). Taulukko 3.4 Eräiden Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon tulevassa jätevedessä mitattujen haitta-aineiden lähteitä (Vieno 2014b). Haitta-aine Merkittävimmät lähteet (kirjallisuus) Pitoisuus koholla puhdistamoilla, joiden viemäröintialueella NP 2 EO Tekstiilien pesu Lentokenttä OP 1 EO Tekstiilien pesu Pesula BDE Ei mainittu Lentokenttä Elektroniikkateollisuus Elohopea Hampaiden amalgaamipaikat Metalliteollisuus Paperiteollisuus Kaatopaikkojen vuotovedet Metalliteollisuus Vienon (2014a) tutkimuksessa selvitettiin korkeiden haitta-ainepitoisuuksien yhteyttä kyseisten puhdistamoiden viemäröintialueen toimialoihin (Taulukko 3.4). Jyväskylän seudulla on lentokenttä, pesuloita sekä metalli- ja elektroniikkateollisuutta, jotka ovat haitta-aineiden mahdollisia lähteitä. 3.2 Jyväskylän seudun teollisuus Työssä kartoitettiin Jyväskylän, Laukaan, Muuramen ja Uuraisten yritykset, joista mahdollisesti johdetaan teollisuusjätevesiä jätevesiviemäriverkostoon. Näistä yrityksistä priorisoitiin merkittävimmät teollisuusjätevesikuormittajat ja toiminnanharjoittajat, joiden jätevesistä oli mitattu haitta-aineita (esimerkiksi raskasmetalleja) merkittäviä pitoisuuksia tai joiden jätevesien laadusta ei ollut tutkittu. Työn tavoitteena oli solmia teollisuusjätevesisopimuksia Jyväskylän seudun merkittävimpien teollisuusjätevesikuormittajien kanssa (Kuva 3.5).69 61 Kuva 3.5 Prosessikaavio yritysten kartoittamisesta ja priorisoinnista, teollisuusjätevesisopimuksen mallipohjan ja sen liitteiden laadinnasta sekä teollisuusjätevesisopimusten solmimisesta. Teollisuusjätevesisopimusten solmimiseksi Jyväskylän alueen yrityksiä kartoitettiin ja priorisoitiin yritysten jätevesitietojen perusteella. Samaan aikaan Jyväskylän seudun vesihuoltolaitoksille tehtiin teollisuusjätevesisopimuksen mallipohja liitteineen (Luku 3.4), joita käytetään laadittaessa toiminnanharjoittajalle ensimmäistä ehdotusta teollisuusjätevesisopimuksesta. Jyväskylän seudun vesihuoltolaitoksille laadittiin myös yhtenäiset teollisuusjätevesikäytännöt ja ohjeet sopimusneuvottelujen etenemiselle Teollisuusjätevesikuormittajien kartoittaminen Teollisuusjätevesikuormittajien kartoittamisessa tärkein lähde oli Jyväskylän seudun yritysten ympäristöluvat. Osan ympäristöluvista on myöntänyt Keski-Suomen Ympäristökeskus ja vuodesta 2010 lähtien Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto. Näiden yritysten valvonnasta vastaa Keski-Suomen ELY-keskus. Lisäksi osalle Jyväskylän yrityksistä ympäristöluvan on myöntänyt Jyväskylän kaupunki ja Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu valvoo näitä lupia. Jyväskylän kaupungin lisäksi Muuramen, Laukaan ja Uuraisten kunnat ovat myöntäneet ympäristölupia.70 62 Jyväskylän kaupungin myöntämät ympäristöluvat saatiin Jyväskylän kaupungin yleisiltä internet-sivuilta (Jyväskylän kaupunki 2014), jossa oli yhteensä 99 yrityksen ympäristöluvat. ELY-keskukselta toimitettiin lista Jyväskylän seudun ympäristöluvallisista yrityksistä, joiden valvonta on ELY-keskuksen vastuulla. Käyttäen hyväksi ELYkeskuksen ja JS-Puhdistamon edustajien paikallista tietoutta näistä ympäristöluvista valittiin yhteensä 32 toiminnanharjoittajaa, joiden viemäriin johdettavan jäteveden laatu ja määrä saattaisi olla talousjätevesistä poikkeavaa. Lisäksi Muuramen kunta toimitti kaksi ja Laukaan kunta yhden ympäristöluvan. Lähtöaineistona käytettiin myös JS- Puhdistamolle toimitettuja jätevesianalyysituloksia. Sellaisten yritysten, joilta ei edellytetä ympäristölupaa, toiminnasta, käytetyistä kemikaaleista ja jätevesien laadusta oli vaikea saada tietoa. Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n Internet-sivuilta löytyy Jyväskylän seudun yrityshakemisto. Yrityshakemistosta haettaessa yrityksiä toimialoittain pelkästään teollisuuden toimialalla oli yli 500 yritystä. Tämän takia ympäristöluvattomista yrityksistä tarkasteltiin ne, joita projektiin osallistuneet nimesivät perustuen omaan tietämykseensä sekä ne joista oli toimitettu JS-Puhdistamolle jätevesianalyysien tuloksia Teollisuusjätevesikuormittajien priorisointi Teollisuusjätevesiä Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle johtavien yritysten toimintaan perehdyttiin tarkemmin ja merkittävimmistä teollisuusjätevesikuormittajista tehtiin priorisointilista. Näiden toiminnanharjoittajien teollisuusjätevesisopimukset tarkistetaan tai sopimus solmitaan, jos sen katsotaan olevan tarpeellista. Priorisointikriteereinä olivat seuraavat ehdot: - teollisuusjätevesistä aiheutuu merkittävä BOD-, COD-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- tai kokonaistyppikuormitus jätevedenpuhdistamolle - teollisuusjätevesianalyyseissä on todettu korkeita raskasmetallien tai VOCyhdisteiden pitoisuuksia - toiminnanharjoittajan jätevesien laatu oli tuntematon, mutta toiminnan perusteella viemäriin johdetun jäteveden laatu saattaa poiketa talousjätevesien laadusta. Yritysten ympäristöluvissa on muun muassa kuvattu yrityksen toimintaa, tuotantoprosesseja ja ympäristön kuormitusta. Ympäristölupien perusteella pystyttiin karsimaan pois yritykset, jotka johtavat vain talousjätevesiä viemäriin. Teollisuusjätevesiä vesihuoltolaitoksen viemäriin johtavien yritysten ympäristöluvissa on määritelty myös jäteveden tarkkailuvelvollisuus. Teollisuusjätevesien tarkkailutulosten perusteella saatiin tietoa yritysten jätevesien määrästä ja laadusta, joiden avulla pystyttiin laskemaan ainekuormia (kg/d, kg/a). Tarkkailutuloksista saatiin tietoa myös yri-71 Yritysten lukumäärä (kpl) 63 tyksistä, joiden jätevesistä on mitattu korkeita raskasmetallien ja muiden haitallisten aineiden pitoisuuksia asetettuihin raja-arvoihin (Alaluku 4.3.2) verrattuna. Priorisoitujen yritysten teollisuusjätevesisopimusten sisällölle laadittiin suosituksia. Suositukset perustuivat Teollisuusjätevesioppaassa (VVY & HSY 2011) annettuihin suosituksiin, HSY:n ja muiden vesihuoltolaitoksien käytäntöihin sekä omiin huomioihin ja kirjallisuuslähteisiin. Jyväskylän Energian verkostoon liittyneet priorisoidut yritykset sijoitettiin verkostokartalle. 3.3 Teollisuusjätevesien kuormitus ja seuranta Teollisuusjätevesien BOD-, COD-, kiintoaine-, kokonaistyppi- ja kokonaisfosforikuormitukset laskettiin vuosille Kokonaiskuormitusten ja kokonaisvirtaaman laskennassa otettiin huomioon niiden yritysten teollisuusjätevedet, joissa oli seurattu jäteveden laatua kyseisten parametrien osalta. Jätevesitietojen saatavuus vaihteli vuosina , minkä takia teollisuusjätevesien kuormitusten laskennassa on mukana vuosittain eri määrä yrityksiä (Kuva 3.6). Lisäksi kaikilta toiminnanharjoittajilta ei ole välttämättä saatu jätevesitietoja jokaiselta vuodelta Q BOD COD Kiintoaine Kok.-P Kok.-N Mitattu parametri Kuva 3.6 Yritysten lukumäärä, minkä mukaan teollisuusjätevesien kokonaiskuormitukset ja -virtaamat on laskettu. Teollisuusjätevesikuormituksen osuus Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon tulokuormituksesta on laskettu päivittäisten kuormitusten mukaan (kg/d). Toiminnanharjoittajien teollisuusjäteveden määrän esitystapa erosi toisistaan. Osa esitti jäteveden määrään vuotuisena (m 3 /a), osa kuukausittaisena (m 3 /kk) ja osa vuorokautisena (m 3 /d) keskiarvona. Vuorokautisen virtaaman laskemiseksi vuosittainen jäteveden määrä jaettiin useimpien yritysten kohdalla keskimääräisellä arkipäivien määrällä vuodessa (250 d). Seitsemänä72 64 päivänä viikossa toimivien yritysten vuosittainen jäteveden määrä jaettiin luvulla 365. Kuormitus laskettiin kaavalla (5): ainekuorma ( kg/ d) jäteveden määrä ( m 3 / d) keskimääräinen 1000 pitoisuus ( mg / l) (5) Teollisuusjätevesien osuus Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon tulokuormituksesta on laskettu jakamalla teollisuusjätevesien kokonaiskuormat puhdistamon keskimääräisillä tulokuormituksilla. Puhdistamon kuormitusluvut saatiin Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen tekemästä vuoden 2013 vuosiraportista (Veijola 2014). 3.4 Teollisuusjätevesisopimus Jyväskylän seudun vesihuoltolaitosten käyttöön tehtiin teollisuusjätevesisopimuksen mallipohja. Mallipohja muokattiin Teollisuusjätevesioppaassa (VVY & HSY 2011) esitetyistä mallisopimuksista ja siihen otettiin osia Kajaanin Veden (Elving 2014, liite 2) mallisopimuksesta. Mallipohjaa muokattiin useissa kokouksissa ja siitä pyydettiin kommentit ympäristölakiasiantuntijoilta. Teollisuusjätevesisopimuksen liitteistä sekä hakemuksesta teollisuusjätevesien johtamiseksi viemäriin tehtiin Jyväskylän seudun vesihuoltolaitosten käyttöön mallipohjat. Jäteveden tarkkailuohjelman laatimisen tueksi tehtiin muistilista. Jäteveden raja-arvoja asetettaessa vertailtiin muiden suomalaisten vesihuoltolaitoksien raja-arvoja (kappale ). Teollisuusjätevesisopimuksen liitteistä jäteveden rajoitukset, korotettu jätevesimaksu sekä tarkkailuohjelman pohja muokattiin Teollisuusjätevesioppaassa (VVY & HSY 2011) esitetyistä malleista. Tarkkailuohjelman muistilista tehtiin kirjallisuuden kuten Teollisuusjätevesioppaan (VVY & HSY 2011), Svenskt Vattenin (2012) ja vesinäytteenoton standardin (ISO 5667) perusteella. Hakemus teollisuusjätevesien johtamisesta viemäriin muokattiin Tampereen Veden hakemuksen pohjalta. Korotettu jätevesimaksu Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon kuormitusselvityksen (Pöyry 2014) tietojen perusteella laskettiin korotetun jätevesimaksun kaavan vertailupitoisuuksia. Laskennassa Puhdistamon kuivan ajan virtaama määritettiin tulovirtaaman pysyvyyskäyrästä ottamalla vuorokausivirtaama 20 %:n kohdalta. Pysyvyyskäyrässä oli puhdistamon virtaamat ajanjaksolla Pöyryn (2014) kuormitusselvityksessä on esitetty viiden suurimman teollisuusjätevesikuormittajan kuormitukset vuosilta sekä Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon tulevan jäteveden keskimääräiset kuormitukset ajanjaksolta Näitä tietoja käytettiin vertailupitoisuuksien laskemisessa. Vertailupitoisuu-73 65 det on laskettu Teollisuusjätevesioppaan (VVY & HSY 2011, liite 18) ohjeistuksen mukaisesti kaavalla (6) Talousjätevesikuormi tus kg d Vertailuko nsentraatio mg 1000, (6) 3 l Talousjätevesivirtaama m d jossa talousjätevesikuormitus lasketaan kaavalla (7) ja talousjätevesivirtaama kaavalla (8): kg d Puhdistamon tulokuormitus kg d Talousjätevesikuormi tus Talousjätevesivirtaama m Puhdistamon kuivanajan virtaama 3 d Teollisuuskuormitus kg d 3 3 m Teollisuuden virtaama m d d (7). (8) Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon tulevan jäteveden helmikuun pitoisuudet laskettiin keskiarvopitoisuuksina. Keskimääräinen BOD-arvo laskettiin kymmenen näytteen tuloksen perusteella, COD-arvo ja kiintoainepitoisuus seitsemän näytteen, kokonaistyppipitoisuus neljän näytteen ja kokonaisfosforipitoisuus 18 näytteen mukaan. 3.5 Toiminnanharjoittajien haastattelut ja teollisuusjätevesien seuranta Kolmea toiminnanharjoittajaa haastateltiin koskien teollisuusjätevesisopimusta ja - käytäntöjä. Haastateltujen toiminnanharjoittajien toimialat olivat jätehuolto, pesula ja elintarviketeollisuus. Heiltä kysyttiin seuraavat kysymykset: 1. Näettekö, että teollisuusjätevesisopimuksesta ja -neuvotteluista on hyötyä myös toiminnanharjoittajalle? 2. Mitkä ovat toiminnanharjoittajan kannalta merkittävimmät näkökulmat ja kohdat teollisuusjätevesisopimuksessa? 3. Miten koette Jyväskylän seudun vesihuoltolaitosten käyttämän teollisuusjätevesisopimuksen ja sen liitteet, kuten jäteveden laadun rajoitukset, korotettu jätevesimaksu ja teollisuusjätevesien tarkkailuohjelma? Onko joitakin kohtia, jotka erityisesti mietityttävät?74 66 4. Miten koette teollisuusjätevesisopimusneuvottelut? Millainen ilmapiiri neuvotteluissa yleensä on? 5. Näytteenottotietojen hallintajärjestelmään tallennetaan tulevaisuudessa yrityksen teollisuusjätevesinäytteiden tulokset ja järjestelmästä näkee teollisuusjätevesien laadun kehityksen. Myös toiminnanharjoittaja pääsee lukemaan oman yrityksensä tietoja. Näettekö, että järjestelmästä on hyötyä myös yritykselle? Miten suhtaudutte vesihuoltolaitoksen suorittamiin omavalvonnan mukaisiin teollisuusjätevesien näytteenottoihin? 6. Miten vesihuoltolaitosten ja toiminnanharjoittajien yhteistyötä voisi kehittää teollisuusjätevesiin liittyen? 7. Jos teillä on toimipisteitä useilla paikkakunnilla, onko eri vesihuoltolaitosten teollisuusjätevesikäytännöissä paikkakuntakohtaisia eroja? Keskustelua ei rajoitettu pelkästään näihin kysymyksiin, vaan tarkoituksena oli keskustella vapaasti teollisuusjätevesiin liittyvistä asioista. Haastattelujen aikaan vain yhden toiminnanharjoittajan kanssa oli aloitettu teollisuusjätevesisopimusneuvottelut, joten muut toimijat eivät voineet ottaa kantaa erityisesti Jyväskylän seudun vesihuoltolaitoksilla käytettyyn teollisuusjätevesisopimuksen mallipohjaan ja sen liitteisiin. Verkostomittauksiin ja näytteenottoon liittyen tutustuttiin HSY:n käytäntöihin ja tekniikkaan. HSY esitteli käyttökokemuksia teollisuusjätevesien ja viemäriverkoston kokoomanäytteenotosta. HSY:n kokemusten mukaan kokoomanäytteenotto yhteen näyteastiaan on varmatoimisempi kuin otettaessa näytteet 24 pulloon. HSY tarkistaa myös säännöllisesti huoltamoiden öljynerotuskaivoja.75 67 4 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU Tässä työssä kartoitettiin Jyväskylän seudun merkittävimpiä teollisuusjätevesikuormittajia, laadittiin Jyväskylän seudun vesihuoltolaitoksille teollisuusjätevesisopimuksen mallipohja sekä yhtenäistettiin alueen vesihuoltolaitosten teollisuusjätevesikäytäntöjä. Työssä parannettiin myös menetelmiä teollisuusjätevesien seurantaan ja hallintaan sekä kehitettiin eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 4.1 Priorisoidut yritykset Jyväskylän seudulla on paljon yrityksiä monilta eri toimialoilta. Merkittävimmiksi arvioituja teollisuusjätevesikuormittajia eli priorisoituja yrityksiä oli yhteensä 20, joista useimpien kanssa tulee solmia teollisuusjätevesisopimus tai päivittää aiemman sopimuksen ehtoja. Priorisoitujen yritysten toimialat olivat elintarviketeollisuus (3 kpl), kemianteollisuus (1 kpl), metalliteollisuus (8 kpl), metsäteollisuus (2 kpl), tekstiiliteollisuus (3 kpl), energiantuotanto (1 kpl) ja jätehuolto (2 kpl). Priorisoiduista yrityksistä yhdellä ei ollut ympäristölupaa. Yritykset priorisoitiin kolmen eri tekijän perusteella (Taulukko 4.1): 1. teollisuusjätevesistä aiheutuu merkittävä BOD-, COD-, kiintoaine-, kokonaisfosfori- tai kokonaistyppikuormitus jätevedenpuhdistamolle. 2. teollisuusjätevesianalyyseissä on todettu korkeita raskasmetallien tai VOCyhdisteiden pitoisuuksia. 3. toiminnanharjoittajan jätevesien laatua ei ollut tutkittu, mutta toiminnan perusteella viemäriin johdetun jäteveden laatu saattaa poiketa talousjätevesien laadusta. Taulukko 4.1 Yritysten priorisointien perusteet. Yritysten lukumäärä Korkea ainekuormitus (BOD, COD, kiintoaine, kok.-p tai kok.-n) Korkeita raskasmetallien tai VOC-yhdisteiden pitoisuuksia Viemäriin johdetun jäteveden laatu ei tutkittu 9 kpl 4 kpl 7 kpl Useimman yrityksen kohdalla priorisoinnin syy oli orgaanisen aineksen, kiintoaineen, kokonaisfosforin tai -typen korkea ainekuormitus. Neljän yrityksen teollisuusjätevesistä76 68 oli mitattu korkeita raskasmetallien tai VOC-yhdisteiden pitoisuuksia verrattuna projektissa asetettuihin jäteveden laadun rajoituksiin (Alaluku 4.3.2). Näiden yritysten kanssa vesihuoltolaitokset tekevät teollisuusjätevesisopimukset tai tarkistavat voimassa olevien teollisuusjätevesisopimusten ajantasaisuuden. Seitsemän yrityksen vesihuoltolaitoksen viemäriin johdetun jäteveden laadusta ei ollut riittävästi tietoa, mutta yritysten toiminnan perusteella jäteveden laatu saattaa poiketa talousjäteveden laadusta. Näiden yritysten jätevesien laatu tulee selvittää riittävän pitkäaikaisella jätevesien tehotarkkailulla, jonka tulosten perusteella vesihuoltolaitos voi arvioida teollisuusjätevesisopimuksen tarvetta. Jokaisen priorisoidun yrityksen teollisuusjätevesiin liittyvät ympäristöluvan ehdot ja yrityksiä tarkasteltaessa tehdyt huomiot teollisuusjätevesien laadusta ja määrästä koottiin yhteen. Teollisuusjätevesisopimuksen sisällölle annettiin toimialakohtaisia suosituksia, jolloin saman toimialan yritysten sopimusehdot olisivat linjassa keskenään eikä näin vaikutettaisi yritysten väliseen kilpailuun. 4.2 Teollisuusjätevesien kuormitus Teollisuusjätevesien yhteenlaskettu määrä ja BOD-kuormitus ovat olleet melko tasaisia vuosina (Taulukko 4.2). Kokonaisfosforin kuormitus laski selvästi 2012 vuoden 2011 tasoon nähden ja on sen jälkeen ollut tasaista. Kiintoaineen kuormitus on vuodesta 2012 laskenut selvästi. COD- ja kokonaistyppikuormitukset ovat vaihdelleet vuosittain huomattavasti. Vuonna 2014 COD- ja kokonaistyppikuormitukset olivat selvästi aikaisempia vuosia korkeammat. Taulukko 4.2 Teollisuusjätevesien yhteenlasketut keskimääräiset päivittäiset ainekuormat vuosina Jyväskylän seudulla ja ainekuormien prosentuaalinen muutos verrattuna vuoden 2011 kuormituksiin. Vuosi Q (m 3 /d) BOD (kg/d) COD (kg/d) Kiintoaine (kg/d) Kok.-P (kg/d) Kok.-N (kg/d) Muutos vuoden 2011 tasoon nähden % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % % 0 % 12 % -7 % -22 % -28 % % -7 % -1 % -28 % -20 % -11 % % 7 % 18 % -24 % -21 % 23 % Teollisuusjätevesien kokonaiskuormitusten vaihtelut eri vuosina selittyvät erityisesti yksittäisten toiminnanharjoittajien teollisuusjätevesikuormitusten muutoksilla. Jyväsky-77 Teollisuusjätevesien osuus Nenäinniemen tulokuormituksesta 69 län seudulla viiden toiminnanharjoittajan teollisuusjätevesikuormitus kattaa noin % teollisuusjätevesien kokonaiskuormituksesta. Tällöin yhden merkittävän teollisuusjätevesikuormittajan jäteveden laadun muutos näkyy selvästi myös teollisuusjätevesien kokonaiskuormituksessa. Toimialoista eniten kuormitusta Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle aiheutui elintarviketeollisuuden teollisuusjätevesistä. Kokonaistyppikuormituksesta valtaosa on peräisin jätteenkäsittelylaitokselta. Teollisuusjätevesien määrän ja kokonaiskuormituksen osuus Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon tulokuormituksesta on ollut parametrista riippuen 5 25 % (Kuva 4.1). Teollisuusjäteveden määrän osuus puhdistamolle tulevasta jätevesimäärästä on pysynyt vuosittain samalla tasolla (8,0 8,2 %), mutta virtaaman osuuteen nähden ainekuormissa on tapahtunut suurempaa vaihtelua. Jos vuotta 2013 ei oteta huomioon, orgaanisen aineen osuus ei ole vaihdellut merkittävästi (BOD 16,9 17,4 %; COD 14,6 16,3 %). Kiintoaineen kuormituksen osuus on viime vuosina ollut tarkastelluista parametreista alhaisin (4,9 7,9 %) ja se on laskenut vuosien osuudesta. Kokonaisfosforikuormituksen osuus on vuoden 2011 jälkeen tasoittunut noin 7 %:iin. Vuonna 2014 kokonaistypen kuormituksen osuus (25,0 %) oli merkittävästi korkeampi verrattuna vuoden 2012 ja 2013 tasoon nähden (14,5 17,1 %). 30% 25% 20% 15% 10% % 0% Jv määrä BOD COD Kiintoaine Kok.-P Kok.-N Mitattu parametri Kuva 4.1 Teollisuusjätevesien yhteenlasketun kuormituksen osuus Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle tulevasta keskimääräisestä päivittäisestä kokonaiskuormituksesta vuosina Tarkasteltaessa teollisuusjätevesien osuuksia Nenäinniemen puhdistamon tulokuormituksesta on huomioitava puhdistamon tulokuormitusten vaihtelut vuosina (Taulukko 4.3). Erityisesti vuonna 2013 puhdistamon tulokuormitus oli merkittävästi suurempi muihin vuosiin verrattuna, mikä näkyy alhaisempina teollisuusjätevesikuormi-78 70 tusten osuuksina tulokuormituksesta. Käytettävän lähtöaineiston perusteella ei saatu selville alkuperää vuoden 2013 poikkeuksellisille tulokuormituksille. Taulukko 4.3 Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon keskimääräiset päivittäiset tulokuormitukset vuosina (Veijola 2014) ja kuormituksien prosentuaaliset osuudet vuoden 2011 tasoon nähden. Vuosi Q (m 3 /d) BOD (kg/d) COD (kg/d) Kiintoaine (kg/d) Kok.-P (kg/d) Kok.-N (kg/d) Prosentuaalinen muutos Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon tulokuormituksessa verrattuna vuoteen % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % % 1 % 9 % 3 % 9 % 10 % % 10 % 16 % 17 % 13 % 15 % % 6 % 7 % 0 % 7 % 9 % Teollisuusjätevesien osuus Nenäinniemen puhdistamon tulokuormituksesta verrattuna teollisuusjätevesien osuuksiin HSY:n Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoilla vuonna 2012 on useimpien tarkasteltujen parametrien osalta moninkertainen (Taulukko 4.4). Tämä selittyy käsiteltävän jäteveden määrän perustella. Suomenojan jätevedenpuhdistamolla käsitellään yli 2,5-kertainen ja Viikinmäkeen yli 7,5-kertainen määrä jätevesiä verrattuna Nenäinniemeen. Käsiteltävistä jätevesistä suurin osa on talousjätevesiä, jotka ovat laimeampia verrattuna teollisuusjätevesiin. Taulukko 4.4 Teollisuusjätevesien osuudet jätevedenpuhdistamoiden päivittäisestä kuormituksesta Nenäinniemen puhdistamolla sekä HSY:n Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamoilla vuonna Nenäinniemi 2012 Viikinmäki 2012 Suomenoja 2012 Käsitelty jätevesi (milj. m 3 /a) 14,9 113,6 38,6 Q 8,1 % 2,2 % 3,1 % BOD 16,9 % 13,0 % 6,8 % COD 15,0 % 7,0 % 7,3 % Kiintoaine 7,2 % 3,7 % 2,0 % Kok.-P 6,9 % 3,7 % 2,0 % Kok.-N 14,5 % 2,0 % 10,8 % Lähde (Kemppainen et al. (Kemppainen et al. 2013) 2013) Teollisuusjätevesien suuri osuus tulevasta kuormituksesta korostaa teollisuusjätevesien selvittämisen, seurannan ja hallinnan merkitystä etenkin pienemmillä puhdistamoilla, joihin johdetaan teollisuusjätevesiä. Teollisuusjätevesien osuuden ollessa merkittävä79 71 vaihtelut teollisuusjätevesien laadussa ja määrässä saattavat vaikuttaa huomattavasti jätevedenpuhdistamon toimintaan (Metcalf & Eddy 2004, s. 188). Vuonna 2014 Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolle johdettiin noin ihmisen jätevedet. Laskemalla puhdistamon liittyjäkohtaisen tulokuormituksen ja kirjallisuuslähteissä esitettyjen tyypillisen talousjäteveden kuormitusarvojen ero voidaan arvioida muista kuin talousjätevesistä aiheutuneen kuormituksen osuutta (Taulukko 4.5). Vertaamalla kyseistä eroa teollisuusjätevesien osuuksiin puhdistamon tulokuormituksesta voidaan arvioida, tuleeko kuormitusta lähteistä, joista ei ole riittävästi tietoa. Taulukko 4.5 Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon ominaiskuormitus liittyjää kohden laskettuna vuonna 2014 verrattuna kirjallisuusarvoihin sekä teollisuusjätevesien osuus Nenäinniemen tulokuormituksesta. Nenäinniemen kuormitus 2014 Tyypillinen Teollisuuden Ero talousjätevesi osuus 2014 (g/as/d) (g/as/d) BOD (1 24 % 17 % Kok.-P 2,6 2,2 (2 18 % 7 % Kok.-N (2 29 % 25 % Lähde (1 A /888 (2 A /209 Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon ominaiskuormitusten ja kirjallisuusarvojen ero on BOD:lla 24 %, kokonaisfosforilla 18 % ja kokonaistypellä 29 %. Nämä osuudet ovat aiheutuneet siis muusta kuin talousjätevesistä. Verrattaessa näitä osuuksia vuoden 2014 tilastoitujen teollisuusjätevesien osuuksiin puhdistamon tulokuormituksesta, nähdään, että ero ei selity pelkästään tilastoidulla teollisuusjätevesikuormituksella. Kuormitusta aiheutuu siis myös lähteistä, joista ei ole riittävästi tietoa. Kuormitusten laskentaan liittyy kuitenkin suhteellisen paljon epävarmuutta. Toiminnanharjoittajat ovat ilmoittaneet teollisuusjätevesien määrät eri muodossa (m 3 /d, m 3 /kk tai m 3 /a), jolloin ainekuormat on laskettu oletettujen työpäivien määrien mukaan (250 tai 365 d/a). Alle puolelta priorisoiduista yrityksistä (6 10 yritystä, Kuva 3.6) on mitattu tarkasteltuja parametreja sekä toimitettu tutkimustulokset ja jäteveden määrän tiedot. Näin ollen muutokset yksittäisten toiminnanharjoittajien teollisuusjätevesien laadussa vaikuttavat merkittävästi laskettuun teollisuusjätevesien kokonaiskuormitukseen. Useiden yritysten jätevesien ainekuormat on laskettu perustuen vain 1 4 jätevesianalyysin tuloksiin vuodessa. Tällöin yhdenkin jätevesianalyysin poikkeukselliset tulokset korostuvat laskettaessa keskimääräistä kuormitusta. Teollisuusjätevesinäytteiden näytteenotosta ja analyyseistä aiheutuu epävarmuutta myös kuormituslaskentaan. Verrattaessa vuosittaisia kokonaiskuormituksia tulee huomioida, että kaikilta yrityksiltä ei ole saatu jätevesitietoja jokaiselta vuodelta ja vuosittain laskennassa on mukana erimäärä yrityksiä (Kuva 3.6).80 72 Laskennan epävarmuudesta huolimatta kuormituslaskennat antavat tietoa teollisuusjätevesien merkityksestä jätevedenpuhdistamon toimintaan. Tarkastelemalla yksittäisten toiminnanharjoittajien teollisuusjätevesien kuormituksia pystytään analysoimaan teollisuusjätevesien kehitystä ja vertailemaan toiminnanharjoittajien teollisuusjätevesien laatua keskenään. Jos teollisuusjätevesistä otetaan tiheästi näytteitä, pystytään tuloksia vertailemaan jätevedenpuhdistamon tulevan jäteveden analyysituloksiin. Tällöin voidaan arvioida, onko jätevedenpuhdistamon tulokuormituksessa havaittavissa kasvua poikkeuksellisen korkean teollisuusjätevesikuormituksen aikaan. Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla ei kuitenkaan ollut nähtävissä selvää korrelaatiota minkään yksittäisen teollisuuslaitoksen teollisuusjätevesien ja puhdistamolle tulevan jäteveden laadun välillä. 4.3 Teollisuusjätevesisopimus ja sopimuksen liitteet Teollisuusjätevesisopimus tulee tehdä, jos vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavan teollisuusjäteveden määrä on huomattava tai sen laatu poikkeaa tyypillisestä talousjäteveden laadusta. Teollisuusjätevesisopimus tulee solmia erityisesti silloin, jos teollisuusjätevesi saattaa vaikuttaa viemäriverkoston kuntoon, jätevedenpuhdistamon toimintaan, lietteen laatuun, vesihuoltolaitoksen työntekijöiden työturvallisuuteen tai vastaanottavan vesistön tilaan (VVY & HSY 2011, s. 4). Viemäriverkoston omistava vesihuoltolaitos solmii teollisuusjätevesisopimuksen kiinteistön haltijan tai omistajan kanssa. Yleensä sopimusosapuolena on teollisuusjätevettä tuottava toiminnanharjoittaja, mutta sopimusosapuoli tulee harkita aina tapauskohtaisesti. (VVY & HSY 2011, s. 7) Teollisuusjätevesisopimuksen sisällöstä neuvotellaan aina sopimusosapuolen kanssa (Luku 4.4) Teollisuusjätevesisopimus Teollisuusjätevesisopimuksessa voidaan kirjata ehtoja teollisuusjäteveden laadulle ja määrälle sekä vaatimuksia jäteveden esikäsittelylle. Sopimuksessa tulee sopia myös jätevesimaksujen muodostumisesta, jätevesien laadun ja määrän tarkkailusta sekä sopimuksen voimassa olosta ja muuttamisesta (VVY & HSY 2011, s. 20). Jyväskylän seudun vesihuoltolaitosten käyttöön laadittiin teollisuusjätevesisopimuksen mallipohja (liite 2), jota käytetään tukena toiminnanharjoittajien teollisuusjätevesisopimusten valmistelussa (Kuva 4.2). Erillisiksi liitteiksi laadittiin sopimuksen kohtia, joita tarvitsee mahdollisesti myöhemmin muuttaa, sillä liitteitä on helpompi muokata sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.81 73 Kuva 4.2 Jyväskylän seudun vesihuoltolaitoksilla käytettävän teollisuusjätevesisopimuksen mallipohjan rakenne ja liitteet. Toiminnanharjoittajan tulee laatia sopimuksen liitteeksi mahdollisimman tarkka kuvaus toiminnasta. Tuotantoprosessien kuvaamisen lisäksi siinä kerrotaan vesikierrosta tuotannossa, käytetyistä kemikaaleista sekä jätevesien muodostumisesta, esikäsittelystä ja johtamistavasta. Kuvausta voidaan päivittää myös sopimusneuvottelujen aikana esille tulleiden tietojen mukaan. Toiminnan kuvaukseen voidaan tukeutua myöhemmin, kun tarkastellaan teollisuusjätevesisopimuksen muutostarpeita. Teollisuusjätevesisopimuksessa sovitaan menettelystä, jos yrityksen toiminta muuttuu, sekä sopimuksen muuttamisen ehdoista ja molempien osapuolten ilmoitusvelvollisuudesta poikkeustilanteissa. Sopimuksessa tulee määritellä myös korvausvelvollisuudet, erimielisyyksien ratkaiseminen sekä sopimuksen voimassaolo ja ennenaikaisen päättämisen ehdot. Toiminnanharjoittajan vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavan jäteveden laadulle ja määrälle on usein syytä asettaa rajoituksia (Alaluku 4.3.2). Jyväskylän seudun teollisuusjätevesille asetettiin yhtenäiset jäteveden raja-arvot muun muassa metalleille ja VOC-yhdisteille (Liite 3). Nämä raja-arvot esitetään teollisuusjätevesisopimuksen liit- Näytä lisää
Puhdistamolietteen käyttö maataloudessa 1 Sisältö Esipuhe 3 1 2 3 4 5 6 Mitä puhdistamoliete on? 4 Arja Vuorinen, Evira Puhdistamolietepohjaisten lannoitevalmisteiden soveltuminen viljelyyn 6 Tiina Tontti, Lisätiedot Pintakäsittelylaitosten jätevesikuormituksen vähentäminen Osa 1. Kirjallisuusselvitys
VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1983 Pintakäsittelylaitosten jätevesikuormituksen vähentäminen Osa 1. Kirjallisuusselvitys Jarmo Siivinen & Amar Mahiout VTT Valmistustekniikka VALTION TEKNILLINEN Lisätiedot Peruna- ja juureskuorimon jätteet ja jätevedet
Maa- ja elintarviketalous 94 Peruna- ja juureskuorimon jätteet ja jätevedet Marja Lehto, Tapio Salo, Sanna Sorvala, Riitta Kemppainen, Petri Vanhala, Ilkka Sipilä ja Maarit Puumala Teknologia Maa- ja elintarviketalous Lisätiedot Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 15 2012 Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen Kuvaus hyvistä menettelytavoista Airi Karvonen, Tuire Taina, Juhani Gustafsson, Lisätiedot AQUARIUS. Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008. Haitalliset aineet vesissä
AQUARIUS Suomen Vesiensuojeluyhdistysten Liiton tiedotuslehti 2/2008 Haitalliset aineet vesissä Sivu 14 Orgaaniset tinayhdisteet ympäristöongelma, johon herättiin taas liian myöhään? Juttu: Jaakko Mannio, Lisätiedot SELLUTEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON BIOLIETE JA SEN TUHKAPITOISUUS
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari SELLUTEOLLISUUDEN JÄTEVEDENPUHDISTA- MON BIOLIETE Lisätiedot Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO
Jari Kinnunen JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO JÄTEVEDENPUHDISTUS RINNAKKAISSAOSTUSLAITOKSELLA ESIMERKKINÄ KINNULAN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jari Kinnunen Lisätiedot Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Puhdistamon jälkeisen jätevedenkäsittelyn tehostaminen Taivalkosken jätevedenpuhdistamolla Oulussa 30.11.2012 Tekijä: Lisätiedot Jätelaitosten vesipäästöjen raportointi Hyvien menettelytapojen kuvaus
JLY Jätelaitosyhdistys ry. Jätelaitosten vesipäästöjen raportointi Hyvien menettelytapojen kuvaus HSY / Tero Kantola Tritonet Oy Tampere 30.05.2010 2 Tritonet Oy 2010 Jätelaitosten vesipäästöjen raportointi Lisätiedot Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista
Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Vesi- ja ympäristötekniikan laboratorio Diplomityö Selvitys Jalasjärven Mustalammin haja-asutusalueelle soveltuvista jätevesien käsittelyratkaisuista Oulussa 8.12.2011 Lisätiedot Haja-asutuksen jätevedet
Y M PÄ R I S TÖ O PA S 2 0 1 1 Haja-asutuksen jätevedet Lainsäädäntö ja käytännöt YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖOPAS 2011 Haja-asutuksen jätevedet Lainsäädäntö ja käytännöt Helsinki 2011 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lisätiedot OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA
OSUUSKUNNAT VESIHUOLLON TOIMINNAN VAIH- TOEHTONA TAPAUS JANAKKALA Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Hämeenlinna, 17.5.2010 Mari Saartoala OPINNÄYTETYÖ Ympäristöteknologian Lisätiedot JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI. Government Decree on Treating Domestic Wastewater - Evaluation of Effectiveness
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari JÄTEVESIASETUKSEN TOIMIVUUDEN ARVIOINTI Government Lisätiedot Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013
Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2013 Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Lisätiedot Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä
SUOMEN YMPÄRISTÖ 24 2009 Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä YMPÄRISTÖN- SUOJELU Markus Latvala Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖ 24 2009 Lisätiedot MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Mikael Rossi MINERAALISEN RAKENNUSJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA Tarkastajat: Professori, TkT Mika Horttanainen Lisätiedot Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 33 2013 Maatalouden biokaasulaitoksen ympäristölupa Opas toiminnanharjoittajille sekä lupa- ja valvontaviranomaisille Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN Lisätiedot Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2014
Jätevedenpuhdistus pääkaupunkiseudulla 2014 Viikinmäen ja Suomenojan puhdistamot Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Lisätiedot www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12
www.vesitalous.fi 3/2013 Irtonumero 12 2013 Ennakkorekisteröidy kävijäksi: www.yhdyskuntatekniikka.fi Vesi- ja viemärilaitosyhdistys ry Yhdyskuntatekniikka 2013 Jyväskylän Paviljonki 15. 16.5.2013 Alan Lisätiedot ASIA. LUVAN HAKIJA Stora Enso Oyj / Marjaana Luttinen PL 196 90101 Oulu
1 PÄÄTÖS Nro 22/10/1 Dnro PSAVI/5/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2010 ASIA Kemijärven sellutehtaan toiminnan lopettamiseen liittyvien määräysten vahvistaminen ja tehdaskaatopaikan ympäristölupaa Lisätiedot VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE
VARAUTUMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN VESIHUOLTOLAITOKSELLE Minna Kärki Varautumissuunnitelman laatiminen vesihuoltolaitokselle Pro Gradu -tutkielma Ympäristötiede Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos Lisätiedot paras! Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti.
paras! Valmistettu Suomessa laadukkaista raaka-aineista standardien mukaisesti. Niemisen Valimon kansistot vain Liningilta Tilaa uusi esitteemme osoitteesta vesa.kopra@lining.fi Puh. 029 006 160 www.lining.fi Lisätiedot Lannan ja muun eloperäisen materiaalin käsittelyteknologiat. Sari Luostarinen, Teija Paavola, Satu Ervasti, Ilkka Sipilä ja Jukka Rintala
27 Lannan ja muun eloperäisen materiaalin käsittelyteknologiat Sari Luostarinen, Teija Paavola, Satu Ervasti, Ilkka Sipilä ja Jukka Rintala 27 Lannan ja muun eloperäisen materiaalin käsittelyteknologiat Lisätiedot TALVIVAARA SOTKAMO OY
TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN BAT-ARVIOINTI LAPIN VESITUTKIMUS OY i Talvivaara Sotkamo Oy TALVIVAARA SOTKAMO OY TALVIVAARAN KAIVOKSEN BAT-ARVIOINTI 29.2.2012 Tiina Härmä, DI, ympäristötekniikka Lisätiedot 2021, PIRELY/2237/2014
31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden Lisätiedot BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA
Hanne Soininen Leena Mäkelä Anni Kyyhkynen Elina Muukkonen BIOPOLTTOAINEITA KÄYTTÄVIEN ENERGIANTUOTANTOLAITOSTEN TUHKIEN HYÖTYKÄYTTÖ- JA LOGISTIIKKAVIRRAT ITÄ-SUOMESSA Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia Lisätiedot ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011
1 LUPAPÄÄTÖS Nro 107/11/1 Dnro PSAVI/318/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2011 ASIA HAKIJA Taipaleenharjun vesiosuuskunnan jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pudasjärvi Lisätiedot HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA
Vastaanottaja Nokian kaupunki Asiakirjatyyppi Yleissuunnitelma Päivämäärä Helmikuu 2014 Projekti 1510007770 HÄPESUON KAATOPAI- KAN KUNNOSTUS VESIENKÄSITTELYN YLEISSUUNNITELMA HÄPESUON KAATOPAIKAN KUNNOSTUS Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute