Source: http://ar.21-bal.com/pravo/23382/index.html
Timestamp: 2019-06-18 09:58:08+00:00
Document Index: 70715635

Matched Legal Cases: ['art. 18001', 'art. 18002', 'art. 18002', 'art. 18002', 'art. 18002', 'art. 18002', 'art. 18040', 'art. 18041', 'art. 9003', 'art. 18085', 'art. 9087', 'art. 18090', 'art. 18092', 'art. 18130', 'art. 18130', 'art. 18250', 'art. 18330', 'art. 18333', 'art. 18333', 'art. 18330', 'art. 18330', 'art. 18359', 'art. 18240', 'art. 18243', 'art. 18243', 'art. 9246', 'art. 18270', 'art. 18270', 'art. 9280', 'art. 18270', 'art. 18301', 'art. 9370', 'art. 18', 'art. 18472']

Conforme à la systématique pour C. d. Ch Neutre partie 6 techniques speciales sanitaire… lot 68 installations d'air comprime et de gaz medicaux
titre Conforme à la systématique pour C. d. Ch Neutre partie 6 techniques speciales sanitaire… lot 68 installations d'air comprime et de gaz medicaux
Conforme à la systématique pour C.d.Ch Neutre
LOT 68 INSTALLATIONS D'AIR COMPRIME ET DE GAZ MEDICAUX
68.30.--. RESEAUX DES CANALISATIONS
68.35.00. CANALISATIONS POUR INSTALLATIONS D’AIR COMPRIME [équipements et services]
68.35.10. Air comprimé, canalisations, gén. 10-06-13 SANHA
(54.4) la
- Système de tubes d'installation conçu pour la distribution d'air comprimé.
- Le montage et la fixation des canalisations d'air comprimé.
- Leurs raccordements.
Les matériaux utilisés ne pourront avoir aucune influence négative sur le fonctionnement correct et rentable de l'installation de distribution ou l'un de ses composants.
La pose des canalisations sera conforme aux prescrits des normes suivantes :
>NBN EN 10216-1:2002 - FR/EN/DE - Tubes sans soudure en acier pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 1: Tubes en acier non allié avec caractéristiques spécifiées à température ambiante = EN 10216-1:2002 [1e éd.] [ICS : 23.040.10; 77.140.75]
>NBN EN 10216-5:2002 - FR/EN/DE - Tubes en acier sans soudure pour service sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 5: Tubes en aciers inoxydables (+ AC:2008) = EN 10216-5:2004 [1e éd.] [ICS : 23.040.10; 77.140.75]
>NBN EN 764-4:2003 - FR/EN/DE - Equipements sous pression - Partie 4: Etablissement des conditions techniques de livraison des matériaux métalliques = EN 764-4:2002 [1e éd.] [ICS : 23.020.20, 23.020.30]
>NBN EN 764-5:2003 - FR/EN/DE - Equipements sous pression - Partie 5: Documents de conformité et de contrôle des matériaux = EN 764-5:2002 [1e éd.] [ICS : 23.020.30]
.44.60. Joints de dilatation et de mouvement :
#L'entrepreneur obtiendra de l'architecte toutes les données concernant la pression du réseau de canalisation, la composition physico-chimique du fluide et des matières éventuellement interdites d'utilisation en raison de cette composition.
Les canalisations placées dans des locaux sensible au gel, non chauffés, ou faiblement chauffés, seront calorifugées.
Ce poste est à coordonner avec les articles suivants :
- Germanischer Lloyd, FM Global, GOST, KDZ, VdS
La réception des canalisations sera uniquement effectuée sous une pression maximale limite
#communiquée par# l'architecte# le bureau d'étude#.
68.35.10.¦423.61. Air comprimé, canalisations en acier inoxydable non pré-isolées 10-06-13 SANHA NiroSan & NiroSan-SF & NiroTherm
(54.4) Ih3
NiroSan serie 9000 - Systèmes de tubes normés en acier inoxydable 1.4404 pour installations d'air comprimé, Ø 15 mm à 108 mm
NiroSan-ECO serie 9600 - Systèmes de tubes normés en acier inoxydable 1.4404 pour installations d'air comprimé, Ø 15 mm à 108 mm
NiroTherm serie 9100 - Systèmes de tubes normés en acier inoxydable 1.4301 pour installations d'air comprimé, Ø 15 mm à 108 mm
Systèmes de tubes d'installation, de raccords à sertir et d'accessoires d'installation en acier inoxydable pour installations d'air comprimé.
- Dénomination commerciale et type : NiroSan - Press Industry
Les tubes d'installation, les raccords à sertir et les accessoires, font partie d'un système de canalisation en acier inoxydable conçu pour la réalisation d'installations de chauffage. Ils forment après assemblage et mise en œuvre un ensemble. Les pièces proviennent obligatoirement du même fabricant SANHA.
- Un système de tubes en acier inoxydable pour installations d'air comprimé, Ø 15 mm à Ø 108 mm
- Classe de réaction au feu : A1 suivant DIN 4102-1:1998
- Plage de température de service : - 20 °C à 200 °C
- Température maximale autorisée temporairement : … °C, max. 1 heure
Systèmes de tubes d'installation en acier inoxydable pour installations d'air comprimé.
- Dénomination commerciale et type : #NiroSan (série 9000) - Système de tube normés en acier inoxydable 1.4404
#NiroSan-ECO (série 9600) - Système de tube normés en acier inoxydable 1.4404
#NiroTherm (série 9100) - Système de tube normés en acier inoxydable 1.4301
- Matériau des tubes : #acier inoxydable, identifiant numérique 1.4404 (acier Cr-Ni-Mo) [série 9000] conforme DIN EN 10312:2003+A1:2005 et DVGW GW 541
#acier inoxydable, identifiant numérique 1.4404 (acier Cr-Ni-Mo) [série 9600] conforme DIN EN 10088-1:2005, DIN EN 10312:2003+A1:2005 et DVGW GW 541
#acier inoxydable, identifiant numérique 1.4301 (acier Cr-Ni) [série 9100] conforme DIN EN 10088-1:2005, DIN EN 10312:2003+A1:2005 et DVGW GW 541
>NBN EN 10312/A1:2005 - FR/EN/DE - Tubes soudés en acier inoxydable pour le transport d'eau et d'autres liquides aqueux - Conditions techniques de livraison = EN 10312:2002/A1:2005 [1e éd.] [ICS : 23.040.10]
- Caractéristiques du matériau: ACIER INOXYDABLE 1.4404 (AISI 316L) avec une teneur en molybdène augmentée et une teneur en carbone réduite, pour une augmentée résistance à la corrosion.
Les canalisations répondent aux prescriptions des normes suivantes :
#NiroSan (série 9000) & NiroSan-SF (série 19000)
- Diamètres extérieurs et épaisseur de paroi :
15 mm (épaisseur de paroi 1 mm) ; 18 mm (épaisseur de paroi 1 mm) ; 22 mm (épaisseur de paroi 1,2 mm) ; 28 mm (épaisseur de paroi 1,2 mm) ; 35 mm (épaisseur de paroi 1,5 mm) ; 42 mm (épaisseur de paroi 1,5 mm) ; 54 mm (épaisseur de paroi 1,5 mm) ; 64 mm (épaisseur de paroi 2 mm) ; 76,1 mm (épaisseur de paroi 2 mm) ; 88,9 mm (épaisseur de paroi 2 mm) ; 108 mm (épaisseur de paroi 2 mm)
#NiroTherm (série 9100)
15 mm (épaisseur de paroi 0,6 mm) ; 18 mm (épaisseur de paroi 0,7 mm) ; 22 mm (épaisseur de paroi 0,7 mm) ; 28 mm (épaisseur de paroi 0,8 mm) ; 35 mm (épaisseur de paroi 1 mm) ; 42 mm (épaisseur de paroi 1,1 mm) ; 54 mm (épaisseur de paroi 1,2 mm) ; 76 mm (épaisseur de paroi 1,5 mm) ; 89 mm (épaisseur de paroi 1,5 mm) ; 108 mm (épaisseur de paroi 1,5 mm)
- Coefficient de dilatation linéaire tube : 0,0165 mm/m°C
- Pression de service : 16 bar (compatibilité outil valide)
40 bar (jusqu'à 54 mm uniquement avec SA / jusqu'à 108 mm avec profil de sertissage HP)
Tous les points hauts seront pourvus d'un purgeur (d'entretien facile).
NiroSan-Press Industry Serie 18000 - Système de raccords à sertir avec joints moulés en élastomère spécial, et accessoires d'installation, en acier inoxydable pour installations d'air comprimé, Ø 15 mm à 108 mm
.22. Code de mesurage :
Système de raccords à sertir avec joints moulés en élastomère spécial FKM et d'accessoires d'installation en acier inoxydable pour installations en circuits fermés, tels que système de climatisation et installations de distribution d'air comprimé.
- Dénomination commerciale et type : NiroSan-Press Industry avec joints moulés FKM
- Types de raccords : ▪ raccords à sertir tubulaires
▪ pièces filetées et coulées
- Système d'étanchéité des raccords : par joint torique moulé en FKM à fonction de de maintien
- Descriptif des courbes : courbe 90° (à sertir x à emboîter) [Ø en mm] [art. 18001A]
courbe 90° (2x à sertir) [Ø en mm] [art. 18002A]
courbe 90° (à sertir x filetage femelle) [Ø en mm] [art. 18002G]
courbe 90° (à sertir x filetage mâle) [Ø en mm] [art. 18002AG]
courbe 90° avec écrou libre, à joint plat (à sertir x filetage femelle) [Ø en mm] [art. 18002M]
courbe 90° avec écrou libre, à joint plat (à sertir x filetage mâle) [Ø en mm] [art. 18002L]
courbe 45° (à sertir x à emboîter) [Ø en mm] [art. 18040]
courbe 45° (2x à sertir) [Ø en mm] [art. 18041]
- Descriptif des coudes d'ajustage : coude d'ajustage 90° (2x à emboîter) [Ø en mm] [art. 9003]
- Descriptif des pièces d'ajustage : chapeau de gendarme (2x à sertir) [Ø en mm] [art. 18085]
saut de tube (2x à emboîter) [Ø en mm] [art. 9087]
- Descriptif des coudes unions : coude 90°, (à sertir x filetage femelle) [Ø en mm] [art. 18090IG]
coude 90°, (à sertir x filetage mâle) [Ø en mm] [art. 18092AG]
- Descriptif des raccords en Té : Té égal (3x à sertir) [Ø en mm] [art. 18130]
Té mixte fileté (à sertir x filetage femelle x à sertir) [Ø en mm] [art. 18130G]
- Descriptif des raccords unions : raccord de transition avec écrou, en acier inoxydable [Ø en mm] [art. 18250]
raccord union droit, 3 pièces, à joint plat, (2x à sertir), avec écrou en acier inoxydable [Ø en mm] [art. 18330]
raccord union, 3 pièces, à joint plat (à sertir x filetage mâle), avec écrou de laiton [Ø en mm] [art. 18333G]
raccord union, 3 pièces, à joint plat, (à sertir x filetage mâle), avec écrou en acier inoxydable [Ø en mm] [art. 18333GMVA]
raccord union, 3 pièces, à joint plat, (à sertir x filetage femelle), avec écrou en acier inoxydable [Ø en mm] [art. 18330GMVA]
raccord union, 3 pièces, à joint plat (à sertir x filetage femelle), avec écrou laiton [Ø en mm] [art. 18330G]
demi-union à joint plat qualité Centellen (à sertir) avec écrou en acier inoxydable [Ø en mm] [art. 18359M]
- Descriptif d'accessoires divers : manchon réduit, (2x à sertir) [Ø en mm] [art. 18240]
manchon réduit (à sertir x à emboîter) [Ø en mm] [art. 18243]
mamelon (à sertir x filetage mâle) [Ø en mm] [art. 18243G]
raccord droit (à glisser x filetage femelle) [Ø en mm] [art. 9246G]
manchon (2x à sertir) [Ø en mm] [art. 18270]
manchon mixte (à sertir x filetage femelle) [Ø en mm] [art. 18270G]
pièce de jonction, (à emboîter x filetage mâle) [Ø en mm] [art. 9280G]
manchon coulissant (2x à sertir) [Ø en mm] [art. 18270S]
bouchon (1x à sertir) [Ø en mm] [art. 18301]
pièce de jonction, (filetage femelle x filetage mâle) [Ø en mm] [art. 9370G]
- Descriptif des brides de raccordement : bride de raccordement à sertir PN 10/16 [art. 18-VA-PF]
joint de bride, sans amiante, haute pression, convient avec brides filetées, à souder, à sertir, jusqu‘à 400 °C, résistant à l‘eau, vapeur, carburants, solutions alcalines, huiles, gaz (certifié DVGW, conforme à DIN 3535, section 6) [art. FL-D]
- Descriptif des plaques murales : plaque murale avec bride universelle (à sertir x filetage femelle) [art. 18472G]
.35.50. Caractéristiques relatives aux performances :
.44.22.10. PN16
- Que pour les assemblages métalliques jusqu’aux diamètres de 54 mm, soient utilisées des mâchoires et chaînes à sertir pour sertissages de type M-MM présentant les profils originaux SA ou M.
- Que pour les assemblages des diamètres 28 mm à 54 mm compris les outillages de type HP (High Pressure) peuvent également être utilisés.
- Que soient exclusivement utilisés pour les assemblages métalliques de diamètres supérieurs à 54 mm, les outillages de type HP (High Pressure).
#P1 Système de tubes d'installation NiroSan (série 9000) en acier inoxydable 1.4404 [selon plans et études] TP [1]
#P1 Système de tubes d'installation NiroSan (série 9000) en acier inoxydable 1.4404 [Ø en mm] [épaisseur des parois] [suivant plans et études] QP [m]
#P1 Système de tubes d'installation NiroSan-ECO (série 9600) en acier inoxydable 1.4404 [selon plans et études] TP [1]
#P1 Système de tubes d'installation NiroSan-ECO (série 9600) en acier inoxydable 1.4404 [Ø en mm] [épaisseur des parois] [suivant plans et études] QP [m]
#P1 Système de tubes d'installation NiroTherm (série 9100) en acier inoxydable 1.4301 [selon plans et études] TP [1]
#P1 Système de tubes d'installation NiroTherm (série 9100) en acier inoxydable 1.4301 [Ø en mm] [épaisseur des parois] [suivant plans et études] QP [m]
#P1 Système de raccords à sertir avec joints moulés en élastomère spécial NiroSan-Press Industry (série 18000) PM [1]
#P2 Coudes et courbes [description] [Ø en mm] PM [1]
#P3 Raccords en TE [description] [Ø en mm] PM [1]
#P4 Raccords unions [description] [Ø en mm] PM [1]
#P5 Raccords en croix et de croisement [description] [Ø en mm] PM [1]
#P6 Brides […] PM [1]
#P7 … [description] [Ø en mm] [autres accessoires] PM [1]
Copyright© Cobosystems 2013 C.d.Ch. Fabricant - Release 6 - 2013 - H:04