Source: http://docplayer.fi/4194585-Halsuantie-4-00420-helsinki-p-0207-698-668-fax-0207-698-669-y-tunnus-0930464-1-alv-rek-www-tuottoanalyysit-fi.html
Timestamp: 2017-09-23 04:38:11+00:00
Document Index: 18313724

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ']

Halsuantie HELSINKI P FAX Y-tunnus ALV.REK. - PDF
Halsuantie HELSINKI P FAX Y-tunnus ALV.REK.
Download "Halsuantie 4 00420 HELSINKI P. 0207 698 668 FAX 0207 698 669 Y-tunnus 0930464-1 ALV.REK. www.tuottoanalyysit..fi"
1 Halsuantie HELSINKI P FAX Y-tunnus ALV.REK. Halsuantie HELSINKI P FAX Y - tunnus ALV REK.
2 KAUNIALAN SOTAVAMMASAIRAALA TEKNINEN DUE DILIGENCE SIVU 2/16 SISÄLTÖ TEKNINEN DUE DILIGENCE YLEISTÄ Kiinteistön perustiedot Historiallinen arvo Korjaushistoria Rakenteiden ja järjestelmien kunto ja suositeltavat toimenpiteet Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka Energiatalous Asemakaava- ja rakennuslupaselvitys Kohteen tonttitiedot ja rakennusoikeus Asemakaavamääräykset Rakennussuojelu Rakennuslupahistoria Sopimustilanne, tontin rasitteet Kiinteistön huolto Ympäristötarkastelu Käytössä olleet asiakirjat LIITTEET Kunnossapito-ohjelma Kuntokortit Valokuvaliite KIINTEISTÖN TUOTTOANALYYSIT OY INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN Oy Tel: Fax: Tel: Fax:
3 KAUNIALAN SOTAVAMMASAIRAALA TEKNINEN DUE DILIGENCE SIVU 3/16 TEKNINEN DUE DILIGENCE 1. YLEISTÄ Teknisen due diligencen tavoitteena oli selvittää kiinteistöön liittyvät merkittävät riskit, rakenteiden ja järjestelmien kunto sekä ylläpidon taso. Kenttätutkimuksissa selvitettiin rakennusosien ja järjestelmien nykyinen kunto, vauriot ja viat sekä syyt niiden aiheutumiseen sekä lisäselvitysten tarve. Tässä raportissa esitetään arviot korjaustarpeesta ja korjausten kustannuksista tulevalle kymmenelle vuodelle. Lisäksi selvitettiin kiinteistöön liittyvät viranomaismääräykset sekä kiinteistön ylläpidon laajuus. 2. Kiinteistön perustiedot Vanha Kauniala Kaunialan sotavammasairaalan vanha päärakennus (ns. Vanha Kauniala, ent. kylpylä Bad Grankulla) on valmistunut vuonna Päärakennus remontoitiin sairaalan käyttöön vuonna 1945 ja samassa yhteydessä sitä laajennettiin länsisiivellä. Myöhemmin päärakennusta on laajennettu vielä kahteen otteeseen vuosina 1947 (yksikerroksinen kärritalli) KIINTEISTÖN TUOTTOANALYYSIT OY INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN Oy Tel: Fax: Tel: Fax:
4 KAUNIALAN SOTAVAMMASAIRAALA TEKNINEN DUE DILIGENCE SIVU 4/16 ja 1966 (yksikerroksinen tasakattoinen kuntouttamisosasto, jossa uima-allas). Vanhassa päärakennuksessa on tehty lukuisia saneerauksia, mm. vuosina 1950, 1979 (uuden sairaalarakennuksen valmistumisen jälkeen, mm. ullakolle henkilökunnan asuntoja), 1990 (uima-allastilan muutos auditorioksi). Perustietoja (numerotiedot asiakirjojen mukaan) Rakennusvuosi Kerroksia: 6 Portaita: 3 kpl Hissejä: 1 kpl Kerrosala: 2400 m 2 (3.870 m 2 luvassa 38/00 esitetyn laskelman mukaan??) Bruttoala: 3200 m 2 (??) Tilavuus: m 3 Väestönsuoja: ei Rakennuksen rakennepiirustuksia ei ollut käytettävissä. Saatujen tietojen ja tehtyjen havaintojen perusteella rakennuksen kantavana pystyrakenteena ovat massiivitiiliseinät. Laajennusosan kantavana välipohjarakenteena on alalaattapalkisto, vanhan osan osalta todennäköisesti puukannattajat. Rakennus on perustettu kalliolle. Julkisivut ovat rapattupintaisia. Kantavana yläpohjarakenteena ovat puukannattajat. Katemuotona on harjakate ja katemateriaalina konesaumattu pelti. Ikkunat on uusittu 80-luvulla puurakenteisiksi 3- lasisiksi ikkunoiksi. Vanha rakennus Vanha rakennus osoitteessa Kylpyläntie 19 B esiintyy asiakirjoissa myös nimillä talous- ja asuntorakennus tai entinen lämpökeskusrakennus. Tarkkaa valmistumisajankohtaa ei pystytty käytettävissä olevien asiakirjojen perusteella määrittämään, mutta ilmeisesti tuolla paikalla on ollut rakennus ainakin 1940-luvulla. Rakennukselle on tehty muutoksia ainakin vuosina 1962 (kattomuodon muutos aumakatoksi/pieni korotus), -69, -79 ja -89. Rakennus on nykyään asuinkäytössä. Perustietoja (numerotiedot asiakirjojen mukaan) Rakennusvuosi? (1940-) Kerroksia: kellari + 2 Portaita: 1 kpl Hissejä: ei Kerrosala: Väestönsuoja: 451 m 2 (400 m 2 luvassa 38/00 esitetyn laskelman mukaan??) ei Rakenteista ei ollut käytettävissä yksiselitteisiä suunnitelmia. Alimman kerroksen kantavina pystyrakenteina ovat todennäköisesti massiivitiiliseinät ja ylimmän kerroksen osalta kevytbetoniharkkoseinät. Välipohjarakenteet ovat ainakin osittain betonia. Julkisivut ovat KIINTEISTÖN TUOTTOANALYYSIT OY INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN Oy Tel: Fax: Tel: Fax:
5 KAUNIALAN SOTAVAMMASAIRAALA TEKNINEN DUE DILIGENCE SIVU 5/16 rapattuja. Vesikaton kannattajat ovat puurakenteisia. Katemuotona on aumakate ja vesikatemateriaalina konesaumattu pelti. Ikkunat ovat 3-lasisia puuikkunoita. Uusi sairaalarakennus A- ja B-siivet käsittävä mittava laajennus valmistui vuonna 1978 (Arkkitehtitoimisto Kaija ja Veli Paatela). Vanhan päärakennuksen ja uuden sairaalarakennuksen yhdistävä C- siipi rakennettiin vuonna Vuosina tehtiin A- ja B-siivissä 4. ja 5.-krs:n hoito-osastojen perusparannus ja niiden osalta julkisivumuutoksia, mm. ikkunoita suurennettiin. Vuonna 1997 liityttiin kaukolämpöön. Sisäpihalle rakennettiin kolmeen kerrokseen teräsparvekkeet vuonna Vuonna tehtiin yhdysosalle ja huoltopihalle muutostöitä, kanttiiniaulaa laajennettiin ja tehtiin uusi yhdyskäytävä. Perustietoja (numerotiedot asiakirjojen mukaan) A- ja B-siivet C-siipi Yhdyskäytävä Rakennusvuosi Kerroksia: Portaita: 4 kpl 1 kpl Hissejä: 4 kpl ei 2 tuolihissiä Kerrosala: m m m 2 Bruttoala: x m m 2 Tilavuus: m m m 3 Väestönsuoja: 3 kpl 1 kpl Rakennuksen kantavat pystyrakenteet ovat pääosin betonielementtirakenteisia. Välipohjarakenteet ovat teräsbetoni-, ontelolaatta- ja TT-laattarakenteisia. Rakennus on perustettu kalliolle. Julkisivut ovat betonielementti- ja peltirakenteisia. Katemuotona on tasakate ja katemateriaalina bitumihuopa. Ikkunat ovat pääosin kolmilasisia puuikkunoita ja puualumiini-ikkunoita. Parvekkeet ovat teräsbetonirakenteisia ja kannatettu teräsprofiilein rakennusrungosta. Perustietojen yhteenveto: Kerrosala Tilavuus Vanha Kauniala 2400 m m 3 Vanha 451 m 2 ei tietoa A- ja B-siivet m m 3 C-siipi 1725 m m 3 Yhdyskäytävä 107 m m 3 Yht k-m m 3 (<- tämä luku vuoden 2000 rakennushankeilmoituksessa??) Autopaikkoja on sairaalarakennusten määräalalla (vuoden 1988 rakennusluvan mukaan) 54 kpl. Kiinteistön kaikki sairaalarakennukset on liitetty kaukolämpöön sekä kunnallisiin vesi- ja viemäriverkostoihin. Ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. KIINTEISTÖN TUOTTOANALYYSIT OY INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN Oy Tel: Fax: Tel: Fax:
6 KAUNIALAN SOTAVAMMASAIRAALA TEKNINEN DUE DILIGENCE SIVU 6/16 Kiinteistössä on E.ON:n 20 kv muuntamo. Liittymiskaapeleita on 5 kpl ja niiden tyyppi on AXMK 4*185S. Pääkeskuksen nimellisvirta on 1600 A ja sen päävarokkeet on 5*3*200 A. 3. Historiallinen arvo Bad Grankullan kolmikerroksisen kylpylärakennuksen vuodelta 1910 suunnitteli jugendarkkitehti Lars Sonck. Alkuperäisestä jugend-tyylistä ei ole enää julkisivuissa havaittavissa muuta kuin rakennuksen ja ikkuna-aukkojen mittasuhteet ja jugend-ikkunoille tyypillinen puitejako, jossa ikkunan yläosa on pieniruutuinen. Ainoastaan pääsisäänkäynnin tammiovet näyttävät alkuperäisiltä. Jugendarkkitehtuurille tyypilliset julkisivuja koristavat korkoaiheet on todennäköisesti korjausten yhteydessä karsittu pois. Julkisivujen väritys on myös muutettu. Vuonna 1945 suunniteltu (arkkitehti Sven Kuhlefelt) vanhan Bad Grankullan laajennus mukailee mittasuhteillaan alkuperäistä jugend-rakennusta. Myöhemmin tätä laajennusta on modernisoitu suurilla parvekkeilla. Sairaala-alueen hyvin eri-ikäiset rakennukset on kaikki toteutettu rakentamisajankohtansa tyylille uskollisina. Tulevissa julkisivujen korjaus- ja muutostöissä tulisi arkkitehtonisena periaatteena olla alkuperäisen tyylin vaaliminen ja jopa palauttaminen (mm. Bad Grankulla), sekä eri-ikäisten rakennusten ja rakennusosien rajapintojen ja toisiinsa sovittamisen hienovaraisuus. 4. Korjaushistoria Omistajan edustajilta saatujen tietojen mukaan kiinteistössä on tehty seuraavia merkittävimpiä korjaustoimenpiteitä: Vanhan Kaunialan päärakennuksen saneeraus v. 1979, 1990 Vanhan Kaunialan vesijohtojen, viemäreiden ja ilmanvaihdon saneeraus 1979 Vanhan Kaunialan sähköjen muutostyöt v Vanhan n asuntomuutokset vv. 1969, 1979, 1989 Vanhan n asuntojen sähköjen muutostyöt v. 1979, 1989 Kuntoutusosaston muutos auditoriotilaksi v Kiinteistön pääkeskuksen ja nousujohtojen uusiminen 1997 Kaukolämpöön liittyminen 1997 A- ja B-siipien 4. ja 5. krs:n hoito-osastojen modernisointi ja LVIjärjestelmien uusiminen sekä julkisivumuutokset v Uuden sairaalarakennuksen sisäpihalle teräsparvekkeet v Vanhan Kaunialan hissin (split level) modernisointi v Yhdysosan muutokset ja korjaukset v Huoltopihalle jätekatos v Uuden sairaalarakennuksen hissien modernisointi v A-, B- ja C-siipien julkisivujen elementtisaumausten uusiminen, v KIINTEISTÖN TUOTTOANALYYSIT OY INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN Oy Tel: Fax: Tel: Fax:
7 KAUNIALAN SOTAVAMMASAIRAALA TEKNINEN DUE DILIGENCE SIVU 7/16 5. Rakenteiden ja järjestelmien kunto ja suositeltavat toimenpiteet 5.1 Rakennustekniikka A- ja B-siipi Rakennusteknisesti kiinteistö on ikäänsä nähden tyydyttävässä kunnossa. Merkittävimmät korjaustarpeet 10-vuoden kunnossapitojaksolla ovat vesikaton korjaus, uusimattomien märkätilojen peruskorjaukset, puuikkunoiden huoltomaalaus, parvekkeiden korjaus sekä liikuntasalin katon vedeneristeiden uusiminen. Lisäksi suositellaan korjattavaksi eteläsivun sokkeleiden vedeneristys ja maanpinnan kallistukset. Vesikaton kunto on huono. Ylimmän kerroksen sisätiloissa havaittiin useita vesivuotokohtia tai vanhoja vesivuotojälkiä. Katteen uusiminen suositellaan tehtäväksi vuoden sisällä. Liikuntasalin katteessa ei ilmoituksen mukaan ole ollut vuotoja, mutta kate suositellaan uusittavaksi muun vesikaton yhteydessä, kuitenkin viimeistään viiden vuoden sisällä. Kahden ylimmän kerroksen ikkunat on uusittu 90-luvun lopussa tehdyn saneerauksen yhteydessä. Uusimattomien puuikkunoiden huoltomaalaus suositellaan tehtäväksi lähivuosina. Samassa yhteydessä huoltomaalataan puuovet ja ikkunoiden väliset puupinnat. Parvekkeiden kunto on alkuperäinen. Rakenteissa havaittiin alkavia teräskorroosio- ja betonivaurioita. Parvekkeiden betonipinnat ovat pinnoittamattomia ja alttiina kosteusrasitukselle. Parvekkeiden korjaus suositellaan tehtäväksi kunnossapitojakson alkupuolella. Kahden ylimmän kerroksen märkätilat on uusittu 90-luvun lopulla. Muiden kerrosten märkätilat ovat pääosin alkuperäisessä kunnossa. Märkätilat suositellaan korjattavaksi kunnossapitojakson puolen välin jälkeen. Eteläjulkisivulla havaittiin sokkelirakenteissa merkkejä kosteusrasituksesta. Rakennus on salaojitettu. Maanpinta viettää rakennukseen päin. Kosteusrasituksen eliminoimiseksi suositellaan sokkeli vedeneristettäväksi ja maanpinnan kallistus muutettavaksi rakennuksesta poispäin viettäväksi. Eteläsivun salaojakaivoon tuli tarkastushetkellä normaalia enemmän vettä, joka saattaa viitata alueella olevaan putkivuotoon. Julkisivut ovat tyydyttävässä kunnossa, mutta paikallisia teräskorroosiovaurioita esiintyy. Elementtisaumojen uusiminen oli tarkastushetkellä käynnissä. Julkisivujen betonirakenteiden kunnon selvittämiseksi suositellaan tarkemman kuntotutkimuksen teettämistä kunnossapitojakson puoleen väliin mennessä. Rakenteiden yksityiskohtaisemmat havainnot ja toimenpidesuositukset on esitetty raportin liitteenä olevissa kuntokorteissa. KIINTEISTÖN TUOTTOANALYYSIT OY INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN Oy Tel: Fax: Tel: Fax:
8 KAUNIALAN SOTAVAMMASAIRAALA TEKNINEN DUE DILIGENCE SIVU 8/16 C-siipi Rakennusteknisesti kiinteistö on ikäänsä nähden normaalissa kunnossa. Merkittävin korjaustarve 10-vuoden kunnossapitojaksolla on ikkunoiden huoltomaalaus. Ikkunoiden ulkopintojen maalipinnoitteet ovat kuluneet eivätkä anna enää suojaa säärasitusta vastaan. Ikkunat suositellaan huoltomaalattavaksi kunnossapitojakson alkupuolella. Julkisivut ovat pääosin hyväkuntoiset. Elementtisaumausten uusiminen on juuri tehty. Julkisivut eivät vaadi välttämättömiä toimenpiteitä kunnossapitojaksolla. Vesikatteen kunto on tyydyttävä. Vesikaton kattokaivot olivat tarkastushetkellä puhdistamatta ja yhdyskäytävän katteen pinnalla oli runsaasti sammalta ja puista tullutta roskaa. Katteen normaalissa kunnossapitojaksossa pysyminen edellyttää riittäviä ja säännöllisiä huoltotoimenpiteitä. Katolla olevan iv-konehuoneen seinän ja katon liittymästä on sadevesillä mahdollisuus päästä rakenteisiin. Märkätilat ovat hyväkuntoisia, eivätkä edellytä välttämättömiä korjaustoimenpiteitä kunnossapitojaksolla. Rakenteiden yksityiskohtaisemmat havainnot ja toimenpidesuositukset on esitetty raportin liitteenä olevissa kuntokorteissa. Vanha Kauniala Rakennusteknisesti kiinteistö on kohtuullisessa kunnossa. Merkittävimmät korjaustoimenpiteet 10-vuoden kunnossapitojaksolla ovat märkätilojen peruskorjaukset, vesikaton korjaus, ikkunoiden huoltomaalaus ja käyntisovitukset sekä parveke- ja terassiovien uusiminen. Märkätilojen pinnat ovat kuluneet ja niiden käyttöikä lähestyy loppuaan. Märkätilojen vedeneristyksissä havaittiin puutteita. Kaikki märkätilat suositellaan peruskorjattavaksi kunnossapitojakson puoleen väliin mennessä. Ikkunat on uusittu 80-luvun lopussa. Ikkunoiden käynnissä ja heloituksissa havaittiin puutteita. Ikkunoiden ulkopintojen huoltomaalaus ja ikkunoiden käyntisovitukset suositellaan tehtäväksi kunnossapitojakson puolen välin tienoilla. Osa käytävillä olevien savunpoistoikkunoiden mekanismeista oli irrotettu. Savunpoistoikkunoiden käyttäminen tuuletukseen on kielletty paloturvallisuussyistä. Terassien ja parvekkeiden puuovet ovat monin paikoin huonokuntoiset. Ovia ei saa enää suljettua kunnolla ja niihin on kiinnitetty lisähakoja. Ovien uusiminen suositellaan tehtäväksi lähivuosina. Julkisivupinnoissa ei havaittu merkittäviä rappausvaurioita. Pinnoitteissa esiintyy paikallisesti vaurioita kohdissa, joissa julkisivulle aiheutuu kosteusrasitusta. Parvekkeiden kaiteissa havaittiin pintavaurioita. Osa parvekekaiteiden ulkopinnoista on pellitetty, jonka KIINTEISTÖN TUOTTOANALYYSIT OY INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN Oy Tel: Fax: Tel: Fax:
9 KAUNIALAN SOTAVAMMASAIRAALA TEKNINEN DUE DILIGENCE SIVU 9/16 vuoksi kaiderakenteiden todellista kuntoa ei voitu nähdä. Parvekkeiden kunnon selvittämiseksi suositellaan tehtäväksi kuntotutkimus kunnossapitojakson puolessa välissä. Vesikatteen peltiverhouksessa havaittiin pinnoite ja korroosiovaurioita. Katetta on uusittu paikoitellen. Saatujen tietojen mukaan katteessa on esiintynyt vesivuotoja. Katolla ei ole lankaan kulkusiltoja katon huoltoa varten. Katteen paikkakorjaukset ja huoltomaalaus suositellaan tehtäväksi kunnossapitojakson puolessa välissä. Samassa yhteydessä katto varustetaan hoitosilloin. Vaihtoehtoisesti kate uusitaan kunnossapitojakson lopussa tai seuraavan kunnossapitojakson alussa. Auditorion bitumihuopapintaisen vesikaton ja siihen liittyvän terassialueen vedeneristeet suositellaan uusittavaksi kunnossapitojakson loppupuolella. Kellaritiloissa havaittiin yleisesti seinien alaosissa ja lattiapinnoissa kosteusvaurioita. Kosteuslähteenä on todennäköisesti maaperästä kapillaarisesti nouseva kosteus. Maaperästä aiheutuvan kosteusrasituksen estämiseksi tulisi rakennus salaojittaa ja rakennuksen alapuoliset maamassat vaihtaa kapillaarisen kosteuden nousua estäviksi sekä sokkelirakenteet vedeneristää. Kellarissa olevien tilojen toissijaisesta luonteesta johtuen ei ko. raskaita korjauksia kuitenkaan välttämättä suositella. Mikäli tilojen käyttötarve muuttuu nykyisestä, suositellaan em. korjaukset tehtäväksi. Rakenteiden yksityiskohtaisemmat havainnot ja toimenpidesuositukset on esitetty raportin liitteenä olevissa kuntokorteissa. Vanha Rakennusteknisesti kiinteistö on kohtuullisessa kunnossa. Merkittävimmät korjaustarpeet 10-vuoden kunnossapitojaksolla ovat kylpyhuoneiden ja kellarin märkätilojen peruskorjaus. Muita kunnossapitojakson suositeltavia toimenpiteitä ovat ikkunoiden huoltomaalaus ja käyntisovitukset kunnossapitojakson loppupuolella, vesikaton huoltomaalaus ja huoltosiltojen rakentaminen kunnossapitojakson puolessa välissä sekä eteläsivun maanpinnan kallistukset kunnossapitojakson alkupuolella. Kellaritiloissa havaittiin yleisesti seinien alaosissa ja lattiapinnoissa kosteusvaurioita. Kosteuslähteenä on todennäköisesti maaperästä kapillaarisesti nouseva kosteus, pintavedet sekä kellarin märkätiloista tuleva kosteus. Kosteusrasituksen estämiseksi tulisi rakennus salaojittaa ja rakennuksen alapuoliset maamassat vaihtaa kapillaarisen kosteuden nousua estäviksi sekä sokkelirakenteet vedeneristää. Kellarissa olevien tilojen toissijaisesta luonteesta johtuen ei ko. raskaita korjauksia kuitenkaan välttämättä suositella. Mikäli tilojen käyttötarve muuttuu nykyisestä, suositellaan em. korjaukset tehtäväksi. Rakenteiden yksityiskohtaisemmat havainnot ja toimenpidesuositukset on esitetty raportin liitteenä olevissa kuntokorteissa. 5.2 LVI-tekniikka Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön vuonna Samalla vanhat öljylämmityslaitteet on purettu pois. Kiinteistön alueella on ns. aluelämmitysverkosto eli uuden osan kellarissa sijaitsevilla kaukolämmönsiirtimillä tuotetaan koko vuoden ympäri lämmintä kiertovettä alueen verkostoon. Rakennusten tarvitsema lämminkäyttövesi tuotetaan paikallisesti rakennuksissa lämmönsiirtimen avulla. Lämmitysverkoston lämmitysveden lämpötila sää- KIINTEISTÖN TUOTTOANALYYSIT OY INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN Oy Tel: Fax: Tel: Fax:
10 KAUNIALAN SOTAVAMMASAIRAALA TEKNINEN DUE DILIGENCE SIVU 10/16 detään patteriverkostolle sopivaksi rakennusten pumppu- ja säätöryhmissä. Ilmanvaihdon lämmitysverkostolle on kiinteistöön rakennettu omat lämpöjohtolinjat. Kaukolämmön alakeskus on vuodelta Lämmönsiirtimet ja pumput ovat hyvässä kunnossa. Säätöventtiilit toimilaitteineen on uusittu automaatiourakan yhteydessä vuonna Aluelämpöjohtoverkostossa ja rakennusten patterilämmitysverkostoissa on ilmaa. Rakennusten lämpöjohtoverkostoissa on esiintynyt vuotoja ainakin A- ja B-siivissä. Muilla osilla havaittiin vuotavia patterikytkentöjä. Verkostoon lisätään vettä säännöllisesti. Happipitoinen kiertovesi nopeuttaa putkien sisäpuolista korroosiota. Lämpöjohtojen sisäpuolista kuntoa ei voida arvioida kuntoarviomenetelmin. Tarvittaessa lämpöjohtojen sisäpuolinen kunto voidaan selvittää putkiston kuntotutkimuksella, jossa putket röntgenkuvataan otantana. Lämpöjohtoventtiilit ja patteriventtiilit ovat vanhalla osalla välttävässä kunnossa, A-, B- ja C-siivissä tyydyttävässä kunnossa. Vanhan osan, vanhan n ja C-siiven patteriventtiilit on suositeltavaa uusia ja verkostot tasapainottaa. Vanhalla osalla uusitaan myös linjasäätöventtiilit. Tonttivesijohto on valurautaputki 1970-luvun lopulta. Putki on saattanut syöpyä alueella esiintyvän maakosteuden vaikutuksesta ja se on syytä uusia. Samalla uusitaan pääsulkuventtiilit ja puretaan vanha käyttövesipumppaamo. A- ja B-siipien sekä uuden ja vanhan osan välinen kylmänveden syöttöjohto on galvanoitua terästä. Vanhan n kylmänveden runkojohto ja nousujohdot ovat galvanoitua terästä. Vanhalla osalla on pieniä osuuksia 1940-luvun vesijohtoja ja viemäreitä. Muilta osin verkosto on tehty kupariputkesta. A- ja B-siipien uima-altaan alapuolisen kellarin, vanhan osan ja vanhan n vesijohtoverkoston venttiilit ovat välttävässä kunnossa. Venttiilit on syytä uusia kunnossapitojaksolla. Vanhan n käyttövesiverkosto ja viemärit 10 vuoden sisällä. Samalla uusitaan vanhan osan kellarissa olevat 1940-luvun vesijohdot ja viemärit. A-, B- ja C-siivissä on salaojajärjestelmät. Salaojissa havaittiin tukkeumia, salaojat tulee huuhdella A-osan eteläpäädyn sokkelin vesieristämisen jälkeen. Kiinteistössä on paljon 1970 ja 1980-lukujen vesi- ja viemärikalusteita. Kalusteiden uusimistarve ja ajankohta riippuu käyttäjien tarpeista luvun kalusteiden uusiminen on suositeltavaa tehdä tarpeen mukaan, mutta kuitenkin 10 vuoden sisällä. A- ja B-siipien ilmanvaihtokoneet ovat 1970-luvun lopulta. Poistoilmapuolen aksiaalipuhaltimet on uusittu. Koneissa on nestekiertoine lämmöntalteenotto. Tuloilmakoneet tulee perushuoltaa, jossa tuloilman raitisilmakammioihin järjestetään vesien poisto, suodatusta parannetaan, lämpöjohtopumput uusitaan, puhaltimet kunnostetaan ja tarvittaessa moottoreita uusitaan. Tuloilmakoneet tulee kuitenkin uusia kunnossapitojakson loppupuolella. C- siiven ilmanvaihtokoneet ovat alkuperäiset. Koneille tulee tehdä perushuolto. Vanhan osan tuloilmakoneet ovat 1970-luvun lopulta ja niille tulee tehdä perushuolto. Koneet uusitaan A- ja B-siipien koneiden uusimisen yhteydessä. Ilmanvaihtokoneiden uusimisen kustannukset riippuvat paljolti tilan käyttötarkoituksesta jatkossa. Ilmanvaihtokoneisiin on suositeltavaa asentaa jäähdytys, mutta se vaatii myös muutoksia kanavissa ja päätelaitteissa. Jäähdytykseen ei ole varauduttu kustannuksissa. KIINTEISTÖN TUOTTOANALYYSIT OY INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN Oy Tel: Fax: Tel: Fax:
11 KAUNIALAN SOTAVAMMASAIRAALA TEKNINEN DUE DILIGENCE SIVU 11/16 Kaikkia lvi-teknisiä laitteita ja niiden osia sekä putkistovarusteita on varauduttava uusimaan normaalin huollon puitteissa tarpeen mukaan. 5.3 Sähkötekniikka Vanhan Kaunialan sähkötekniset laitteet ja järjestelmät ovat pääosin vuodelta Järjestelmien teknistä käyttöikää on jäljellä yli 10 vuotta. A- ja B-siiven sähkötekniset laitteet ja järjestelmät ovat pääosin vuodelta Järjestelmien teknistä käyttöikää on jäljellä yli 10 vuotta C-siiven sähkötekniset laitteet ja järjestelmät ovat pääosin vuodelta Järjestelmien teknistä käyttöikää on jäljellä yli 10 vuotta. Vanhan n sähkötekniset laitteet ja järjestelmät ovat asuntojen osalta vuodelta 1979 ja kellarissa jopa mahdollisesti 50-luvulta. Järjestelmien teknistä käyttöikää on jäljellä asuntojen osalta yli 10 vuotta mutta kellarissa on sähköasennuksia joiden uusimisaika on lähitulevaisuudessa.. Kiinteistön lämmönjakokeskuksen automaatio on liitetty sairaalan kiinteistöautomaatiojärjestelmään. Lämmityksen ja lämpimän käyttöveden lämmönsiirtimien säätölaitteet ovat vuodelta Järjestelmien teknistä käyttöikää on jäljellä yli 10 vuotta. 5.4 Energiatalous Kiinteistön lämpöenergian kulutus on hieman vastaavia rakennuksia korkeampi. Vertailukohtana on käytetty terveydenhoitorakennuksia (pois lukien terveyskeskukset). Pääosassa ilmanvaihtojärjestelmän tuloilmakoneita on nestekiertoinen lämmöntalteenotto. Kiinteistössä oleva aluelämpöjärjestelmä kuluttaa normaalia kaukolämpöjärjestelmää enemmän lämpöenergiaa, sillä siirtoputkistojen lämpöhäviöt ovat normaalia korkeammat johtuen korkeammasta kiertoveden lämpötilasta. Kiinteistön kaukolämmön tilausvesivirta ja kaukolämmön lämmönsiirtimet ovat ylimitoitettuja toteutuneeseen kulutukseen nähden. Kiinteistön vedenkulutus on hyvää tasoa verrattuna vastaavanlaisiin terveydenhoitorakennuksiin. Kiinteistössä havaittiin vuotavia wc-istuimia. Kalusteet ovat 1-ote kalusteita. 6. Asemakaava- ja rakennuslupaselvitys 6.1 Kohteen tonttitiedot ja rakennusoikeus Osoite: Kylpyläntie 19, Kauniainen Kaupunginosa: 8 Kortteli: 108 Tontti: 2 Tontin pinta-ala: ,3 m 2. Rakennusoikeus: Sairaalarakennusten määräalalla k-m 2 Käytetty: k-m 2 (luvassa 38/00 esitetyn laskelman mukaan) Jäljellä: rakennusoikeus on ylitetty -552 k-m 2 KIINTEISTÖN TUOTTOANALYYSIT OY INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN Oy Tel: Fax: Tel: Fax:
12 KAUNIALAN SOTAVAMMASAIRAALA TEKNINEN DUE DILIGENCE SIVU 12/ Asemakaavamääräykset Voimassa oleva asemakaava on vuodelta Asemakaavan mukainen käyttötarkoitus: Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (YS). Suurin sallittu asuntojen lukumäärä - Sairaalarakennusten alueella 30 kpl - Rivitaloalueella 30 kpl - Kerrostaloalueella 40 kpl Suurin sallittu rakennusoikeus - Sairaalarakennusten alueella k-m 2 - Rivitaloalueella 1050 k-m 2 - Kerrostaloalueella 2200 k-m 2 Suurin sallittu räystäskorkeus (julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohta) - Sairaalarakennusten alueella Rivitaloalueella Kerrostaloalueella Asemakaavassa ei ole autopaikkavaatimuksia. 6.3 Rakennussuojelu Kaunialan sotavammasairaalan rakennuksilla ei ole kaavassa suojelumerkintää eikä niitä ole suojeltu rakennussuojelulailla. Kaunialan sotavammasairaalan vanha päärakennus, Bad Grankulla, on mukana Kauniaisten kaupungin rakennusinventoinnissa (v. 2005). Kauniaisten kaupungin maankäytön yleissuunnitelmassa (Masu 2) vuodelta 2004 on koko sairaalarakennusten alue merkinnällä: Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö ja vanha päärakennus merkitty Arvokas rakennus. Vanha päärakennus, Bad Grankulla, on Masu 2:n luettelossa Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti arvokkaat rakennukset. Maankäyttö- ja rakennuslain 118 :n säännös velvoittaa ottamaan huomioon historialliset ja kulttuurihistorialliset seikat sekä kaupunkikuvalliset näkökohdat korjaus-, uudisrakennus- ja purkutoimenpiteiden yhteydessä ja että nämä näkökohdat voivat koskea muitakin kuin luetteloituja rakennuksia. Rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten osalta tulee rakennusperintöä vaalia pitämällä alue tarkoituksenmukaisessa käytössä sekä säilyttämällä alueella oleva rakennus- tai kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennuskanta. Bad Grankulla (Kauniala) on mukana myös Uudenmaan liiton kulttuuriympäristöinventoinnissa. KIINTEISTÖN TUOTTOANALYYSIT OY INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN Oy Tel: Fax: Tel: Fax:
13 KAUNIALAN SOTAVAMMASAIRAALA TEKNINEN DUE DILIGENCE SIVU 13/ Rakennuslupahistoria Lupatunnus Päätös Toimenpide Teräsparvekkeet, leimatut rakennepiirustukset Rakennusinsinööritoimisto Salmivalli Oy 38/ Yhdysosan ja huoltopihan muutostyöt (jätekatos) Laajennus 107 k-m 2, tilavuus 320 m 3 Arkkitehti Mikael Paatela 2/ Hoito-osastojen perusparannus, sisäpihan parvekkeet Arkkitehtitoimisto Paatela & Paatela & Co oy, ark Kimmo Setkänen Ei tot. tuolloin-> Länsipuolen sisäpihan laajennusosan rakentaminen, krs sisäisiä muutoksia (hoito-osastojen perusparannus), parvekelasitukset, iv-konehuoneen suurennus 1/ Vanha päärakennuksen pääsisäänkäynnin lippa Asuntoja vanhaan rakennukseen Auditorio vanhaan Kaunialaan (kuntoutuskeskuksen muutos) Arkkitehtitoimisto Veli ja Arno Paatela Ky 20/ Asuntoja vanhaan rakennukseen (teknisestä tilasta 10 m 2 asuinhuoneeksi, 9 asunnosta -> 7 asuntoa Uima-allashuoneen ja voimistelutilan muuttaminen auditoriotilaksi (Vanha osa) Arkkitehtitoimisto Veli ja Arno Paatela Ky Vanhan n peruskorjaus, leimattu rakennepiirustus 1 krs: yksiö 3:n uusi lattia DI Veikko Malmi 4/ Muutoslupa (C-siiven rakentaminen) 65/ Uudisrakennus: C-siipi Kerrosala 1725 m 2, bruttoala 2077 m 2, tilavuus m 3, 3 kerrosta Kerrosalalaskelman mukaan kerrosalaylitys 226 m 2 (1,4% rakennusalan kerrosalasta) Rakennuksessa ylittyvät paloteknisen osaston pinta-ala (3.krs) sekä kulkutien pituus (2. krs) palotarkastajan lausunnon mukaan. Arkkitehtitoimisto Veli ja Arno Paatela Ky 9/ Vanhan päärakennuksen 4. krs:ssa huonetilojen käyttötarkoitusten muutoksia Arkkitehtitoimisto Kaija ja Veli Paatela 90/ Entinen lämpökeskusrakennus (vanha ) KIINTEISTÖN TUOTTOANALYYSIT OY INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN Oy Tel: Fax: Tel: Fax:
14 KAUNIALAN SOTAVAMMASAIRAALA TEKNINEN DUE DILIGENCE SIVU 14/16 Muutos: kolme asuntolahuonetta ja entinen kahdeksi asuntohuoneeksi (19 m 2 ja 17 m 2 ) ja yhdeksi 2h+k (61 m 2 ) asunnoksi. 89/ Pieniä sisäisiä muutoksia vanhassa osassa ja vanhassa ssa 55/ Vanhassa päärakennuksessa: 3. krs:n saneeraus majoitustiloiksi 4. krs:n saneeraus asuintiloiksi, asuntoja 4 kpl (2x1h+kk, 4h+k, 2h+k) Arkkitehtitoimisto Kaija ja Veli Paatela 43/ Kellarikerroksessa alustatilaa varastoiksi, 2. krs:n röntgenosaston muutokset Lupapiirustuksia Arkkitehtitoimisto Kaija ja Veli Paatela Vanhan osan saneeraus 28/ Vanhan sotavammasairaalan saneeraus. Kerrosala 2400 m 2, tilavuus m 3, 6 kerrosta Arkkitehtitoimisto Kaija ja Veli Paatela 58/ Uusi sairaalarakennus, rakennusaikaisia muutoksia Kerrosala m 2, tilavuus m 3, 5 kerrosta 21/ Uusi sairaalarakennus (A- ja B-siivet) Piirustuksia Rivitalot Arkkitehtitoimisto Kaija ja Veli Paatela Kerrosala 1016 m2, tilavuus 2668 m3, 1 kerros Arkkitehti Matti Suuronen 155/ Talous- ja asuntorakennukseen muutostyö: 1h+kk+suihku+wc käsittävän asunnon, likapyykkivaraston ja liinavaatevaraston rakentaminen. Portaan ja laiturin rakentaminen varastojen eteen. Lupapiirustuksia Lupapiirustuksia Arkkitehti Matti Suuronen Kuntouttamisosasto, sis. mm. uima-allas (laajennus vanhan päärakennuksen koilliskainaloon) Kerrosala 230 m 2, tilavuus 920 m 3, 1 kerros Arkkitehti Matti Suuronen Talous- ja asuinrakennuksen korotus (vanha ) Arkkitehti Matti Lieto Uudisrakennus: talous- ja henkilökunnan rakennus Kellari: 2 polttoainevarastoa, kattilahuone, pumppuhuone 1. krs: autotalli, + huone 2. krs: 6 soluhuonetta, 2 kph/wc, keittiö Huom! Asemapiirroksessa on merkitty purettavaksi vastaavan muotoinen rakennus. KIINTEISTÖN TUOTTOANALYYSIT OY INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN Oy Tel: Fax: Tel: Fax:
15 KAUNIALAN SOTAVAMMASAIRAALA TEKNINEN DUE DILIGENCE SIVU 15/16 -> Tätä hanketta ei ole ilmeisesti toteutettu, vaan paikalla ollut samanmuotoinen rakennus on säilytetty ja korotettu myöh. (ks. vanhan n korotus v.1962) Vanhassa osassa (vuodelta 1945) muutos Lupapiirustuksia Kärritalli, laajennus vanhan päärakennuksen koilliskainaloon Arkkitehti R. Hellevuori Piirustuksia 1945 Vanhan päärakennuksen laajennus Arkkitehti Sven Kuhlefelt 6.5 Sopimustilanne, tontin rasitteet Asemakaavassa on esitetty tonttia koskevana rasitteena johtoa varten varattu alueen osa, joka kulkee sairaala-alueen ja rivitaloalueen välissä. Vesi- ja viemärijohtojen ja johtoihin liittyvien laitteiden rakentamista ja ylläpitoa varten on tehty Kauniaisten kaupungin kanssa rasitesopimus tontinmittauksen yhteydessä A- ja B-siivestä on vuokrattu huone- ja röntgentiloja ulkopuolisille vuokralaisille. 7. Kiinteistön huolto Kiinteistön hoidosta vastaa sairaalan oma huoltohenkilöstö. Kiinteistön vuokralainen vastaa kiinteistön hoitokuluista ja epänormaalista kulumisesta aiheutuneista vaurioista. Vuokranantaja vastaa kiinteistöverosta, peruskorjauksista sekä kiinteistön vakuuttamisesta. Sairaalaosissa vuokranantaja vastaa myös tilojen siivouksesta. Kiinteistöön ei ole laadittu huoltokirjaa eikä laitteiden huollosta pidetä päiväkirjaa. Suosittelemme huoltokirjan laatimista kiinteistöön. Huoltokirjaan dokumentoidaan tehdyt huoltotoimenpiteet sekä korjaukset. Tarkastuksen perusteella kiinteistön huolto on välttävällä tasolla. Teknisten ja yleisten tilojen tarkastuskäyntejä ja huoltoluonteisia toimenpiteitä suositellaan tehtäväksi nykyistä useammin. Mm. ilmanvaihtokoneiden suodattimet tulisi vaihtaa useammin ja kattovesikaivot puhdistaa säännöllisesti. 8. Ympäristötarkastelu Ympäristötarkastelun tavoitteena on selvittää kiinteistöön ja tonttiin liittyvät ympäristöasiat ja riskitekijät. Annettujen tietojen ja käytettävissä olleiden asiakirjojen mukaan rakennukset on alun perin rakennettu osin rakennetulle rinnetontille. A- ja B-siiven viereisellä alueella on aikai- KIINTEISTÖN TUOTTOANALYYSIT OY INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN Oy Tel: Fax: Tel: Fax:
16 KAUNIALAN SOTAVAMMASAIRAALA TEKNINEN DUE DILIGENCE SIVU 16/16 semmin ollut kasvihuonerakennelmia ja C-siiven kohdalla asuinrakennus. Saatujen tietojen mukaan alueella on ollut aikaisemmin rikkipitoisia lähteitä, joita on käytetty terveyskylpyvesinä. Huoltopihalla tontin pohjoisreunalla nykyisen roskakatoksen paikalla on ollut kiinteistöjen lämmitykseen käytetyn raskaan polttoöljyn säiliö. Säiliö on purettu roskakatoksen rakentamisen yhteydessä 90-luvulla. Saatujen tietojen mukaan öljysäiliössä ei ole ollut dokumentoituja vuotoja sen käyttöaikana. Sairaalarakennuksen B-siiven kellaritiloissa on lisäksi kevyen polttoöljyn säiliö. Sairaalarakennuksen B-siiven länsipuolella on ollut polttoöljyn lämmitykseen käytetty piippu. Piippu on purettu 90-luvulla tehdyn saneerauksen yhteydessä. Piipun perustukset on jätetty purkamatta. Naapuritontit kiinteistön itäpuolella on asemakaavassa kaavoitettu asuntoalueiksi (Ao ja AP-1) sekä kiinteistön pohjoispuolella urheilu- ja virkistyspalveluiden alueeksi (VU). Kiinteistön eteläpuolella (tien toisella puolella) naapuritontit on kaavoitettu virkistys- ja asuntoaluekäyttöön. Tontin maaperätietoja ei ollut käytettävissä. 9. Käytössä olleet asiakirjat Asemakaava Pääpiirustuksia eri rakennusvaiheista Rakennepiirustuksia (A-, B- ja C-siiven osalta) Kaukolämpöön liittymisen asiakirjat vuodelta 1997 A- ja B-osan ilmanvaihto- ja vesijohtopiirustukset vuodelta 1976 C-osan LVI-piirustukset vuodelta 1987 Vanhan osan LVI-piirustukset vuodelta 1979 Vanhan n vesi- ja viemäripiirustukset vuodelta 1989 Vanhan Kaunialan sähköpiirustukset vuodelta 1979 Vanhan n asuntojen sähköpiirustukset vuodelta 1989 A- ja B-siiven sähköpiirustukset vuodelta 1977 C-siiven sähköpiirustukset vuodelta 1987 Vuokrasopimusten voimassaolotiedot Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Kiinteistön Tuottoanalyysit Oy Mikko Tiusanen, RI (rakennetekniikka) Jouni Martikainen, DI (LVI-tekniikka) Marjaana Tenkanen, arkkitehti Markku Ravea, tekn. (sähkö) KIINTEISTÖN TUOTTOANALYYSIT OY INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN Oy Tel: Fax: Tel: Fax:
17 Kunnossapito-ohjelma Kaunialan sotavammasairaala Oletusversio Sairaalarakennukset ja vanha D Aluerakenteet F1 Perustukset F31 Ulkoseinät Pesulan eteläsivun maanpinnan kallistuskorjaukset A-siiven eteläsivun sokkelien vedeneristys A- ja B-siiven julkisivujen laastipaikkaukset F31 Ulkoseinät A- ja B-siiven julkisivujen kuntotutkimus 6000 F32 Ikkunat F32 Ikkunat A- ja B-siiven puuikkunoiden huoltomaalaus Vanhan osan ullakkokerroksen ikkunoiden uusiminen F32 Ikkunat C-siiven ikkunoiden huoltomaalaus 4000 F32 Ikkunat Vanhan osan ikkunoiden huoltomaalaus ja käyntisovi 9000 F32 Ikkunat Vanhan n ikkunoiden huoltomaalaus ja käyntis 2500 F34 Julkisivun täydennysosat - Parvekkeet ja terassit F34 Julkisivun täydennysosat - Parvekkeet ja terassit A- ja B-siiven länsisivun parvekkeiden korjaus Vanhan osan parveke- ja terassiovien uusiminen F34 Julkisivun täydennysosat - Parvekkeet ja terassit Vanhan osan parvekkeiden kuntotutkimus 3500 F4 Yläpohjarakenteet A- ja B-siiven vesikatteen ja eristeiden uusiminen F4 Yläpohjarakenteet Liikuntasalin vesikatteen uusiminen F4 Yläpohjarakenteet Vanhan osan vesikaton korjaus F4 Yläpohjarakenteet Vanhan n vesikaton huoltomaalaus ja varustam 4000 F4 Yläpohjarakenteet Auditorion vesikatteen uusiminen 7000 Kunnossapito-ohjelma = Tyhjä = Mahdollinen suoritusaika xxx = Suositeltu suoritusvuosi
18 Kunnossapito-ohjelma Kaunialan sotavammasairaala Oletusversio G1 Lämmitysjärjestelmät Sairaalan lj-verkoston korjaus ja uusimistyöt G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät Tonttivesijohdon uusiminen G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät Allaslaitteiden perushuolto ja tasaussäiliöiden uu G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät Galv. johdon uusiminen, vanhan osan ja n työ G3 Ilmastointijärjestelmät Tuloilmakoneiden perushuolto G3 Ilmastointijärjestelmät Kanavien puhdistus ja säätö G3 Ilmastointijärjestelmät A-B-ja vanhan siiven tuloilmakoneiden uusiminen G4 Kylmätekniset järjestelmät Kylmäkoneikkojen kylmäaineiden ja öljyjen vaihto 5000 G5 Paineilma- ja kaasuverkostot Paineilmalaitteiston uusiminen H Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät Uusitaan n vanhat asennukset 3700 J Sähkötekniset tietojärjestelmät Uusitaan Sairaalan antennij. digi-tv kelpoiseksi 7300 T7 Sosiaali- ja virkistystilat Vanhan n kellarin märkätilojen korjaus T7 Sosiaali- ja virkistystilat Vanhan osan märkätilojen peruskorjaus T7 Sosiaali- ja virkistystilat Vanhan n kylpyhuoneiden peruskorjaus T7 Sosiaali- ja virkistystilat A- ja B-siiven märkätilojen peruskorjaus Yhteensä (EUR): Kunnossapito-ohjelma = Tyhjä = Mahdollinen suoritusaika xxx = Suositeltu suoritusvuosi
19 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä: Koodi: D Aluerakenteet Laite/Tila: Ylläpito-osa A- JA B-SIIPI Rakennusta ympäröivät pihan pintarakenteet ovat pääosin nurmi- ja asfalttipintaisia. Asfalttipintaisia ovat pääsisäänkäynnin edusta ja lastauspihan alue. Lastauspihalla on erillisenä rakennuksena roskakatos, joka on rakennettu vanhan öljysäiliön päälle. Roskakatoksen alapuolella on huoltotiloja. B-siiven länsisivulla on ollut aikaisemmin lämmityspiippu, joka on purettu. C-SIIPI Rakennusta ympäröivät pihan pintarakenteet ovat pääosin asfalttipintaisia. Rakennuksen alitse on kulku lastauspihalle. VANHA OSA Rakennusta ympäröivät pihan pintarakenteet ovat pääosin asfaltti- ja nurmipintaisia. VANHA PESULA Rakennusta ympäröivät pihan pintarakenteet ovat pääosin asfaltti- ja viherrakennepintaisia. Havainnot A- JA B-SIIPI Maanpinta rakennuksen ympärillä viettää voimakkaasti alaspäin pohjoiseen päin mentäessä. Maanpinnan kallistus rakennuksen ympärillä on pääsääntöisesti pois päin rakennuksesta, mutta eteläsivun nurmialueella maanpinta viettää rakennukseen päin. Länsijulkisivulla asfaltoitu kulkuväylä kerää sadevesiä osittain ruokalan edustalle. Kulkuväylälle on rakennettu sadevesikaivo, jonka tarkoitus on johtaa kulkuväylän sadevedet viemäriin. Pihan asfalttialueet ovat tyydyttävässä kunnossa. Roskakatoksessa on jätepuristin sekä lajitteluastiat pahville ja biojätteelle. B-siiven länsisivulla on lämmityspiipun perustusrakenteet purkamatta. Pihalla olevat pysäköintialueet ovat pääsääntöisesti asfaltoituja, mutta osin myös hiekkapintaisia. Pääosa autopaikoista sijaitsee A-siiven eteläpuolella. Autopaikkoja on kiinteistön alueella noin 130 kappaletta. C-SIIPI Rakennusta ympäröivä maanpinta viettää asfalttialueille ja niiltä edelleen huoltopihalle. VANHA OSA Rakennus on rakennettu osittain rinteeseen maanpinnan laskiessa pohjoiseen päin mentäessä. Maanpinnan kallistukset ovat pääosin rakennuksesta pois päin.
20 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä: Koodi: D Aluerakenteet Laite/Tila: VANHA PESULA Rakennus on rakennettu rinteeseen maanpinnan laskiessa runsaasti pohoiseeen päin mentäessä. Rakennuksen eteläpuolella oleva asfaltoitu kulkuväylä ja piha viettävät rakennukseen päin. Suositeltavat toimenpiteet Rakennuksiin päin viettävien maanpintojen kallistusten korjaus. Asfalttialueilla vastakallistusten / vedenohjaimien rakentaminen. A-siiven eteläsivun maanpinnan kallistuskorjausten kustannukset on esitetty kuntokortissa F1 Perustukset. Ylläpitokohteen PTS-tehtävät (Alv 22%) Tehtävän nimi Kunto Määrä Hinta/yks Hinta yht Alku Suositus Loppu Pesulan eteläsivun maanpinnan kallistuskorjaukset = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = Välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = Huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava
21 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä: Koodi: F1 Perustukset Laite/Tila: Ylläpito-osa A- JA B-SIIPI Rakennus on suunnitelmien mukaan perustettu kalliolle. Pilari- ja seinäanturat ovat teräsbetonia. Maanpaineseinät ja sokkelit ovat teräsbetonirakenteisia. Alapohjarakenteena on maanvastainen teräsbetonilaatta. C-SIIPI Rakennus on suunnitelmien mukaan perustettu kalliolle anturoiden varaan. Alapohjarakenteena on pääosin maanvastainen teräsbetonilaatta, osittain tuuletettu ontelolaatta-alapohja. VANHA OSA Rakennepiirustuksia ei ollut käytettävissä. Tilaajalta saatujen tietojen perusteella rakennus on perustettu maanvaraisesti. Sokkelirakenteet ovat massiivitiiltä. Alapohjarakenteena on maanvarainen betonilaatta. VANHA PESULA Rakennepiirustuksia ei ollut käytettävissä. Arkkitehtipiirustusten mukaan rakennus on perustettu anturoilla maanvaraisesti. Alapohjarakenteena on maanvarainen betonilaatta. Havainnot A- JA B-SIIPI B-siiven maanpinnan alapuolisten seinärakenteiden sisäpinnoissa havaittiin eteläjulkisivulla paikallisia kosteita alueita. B-siiven eteläjulkisivulla olevissa salaojista tuli tarkastushetkellä salaojakaivoon runsaasti vettä. Runsas veden liikkuminen salaojissa saattaa olla mahdollisesti merkki putkivuodosta. C-SIIPI Perustusrakenteissa ei havaittu merkittäviä vaurioita tai puutteita. VANHA OSA 2.-kellarikerroksen ulko- ja väliseinissä sekä alapohjassa havaittiin yleisesti kosteuden aiheuttamia vaurioita. Seinien alaosissa maalipinta ja tasoitteet irtoilevat, lattioiden muovimatot irtoilevat. Kosteus nousee maaperästä kapillaarisesti seinä- ja lattiarakenteisiin. VANHA PESULA Kellarin seinien alaosissa havaittiin yleisesti kosteusrasituksen aiheuttamia vaurioita. Kosteus nousee maaperästä kapillaarisesti. Osa kellarin kosteusrasituksesta tulee kellarin märkätiloista. Suositeltavat toimenpiteet Vanhan sairaalaosan ja n kellaritiloissa seinien alaosien kosteusrasituksen estämiseksi tulisi rakennukset salaojittaa ja rakennuksen alapuoliset maamassat vaihtaa kapillaarisen kosteuden nousua estäviksi sekä sokkelirakenteet vedeneristää. Kellarissa olevien tilojen toissijaisesta luonteesta johtuen ei ko. raskaita korjauksia kuitenkaan välttämättä suositella tehtäväksi. Mikäli tilojen käyttötarve
22 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä: Koodi: F1 Perustukset Laite/Tila: muuttuu nykyisestä, suositellaan korjaukset tehtäväksi. A-siiven eteläjulkisivulla havaittujen kosteusvaurioiden aiheuttajan eliminointi rakennuksen vierustan maanpinnan kallistuksia muuttamalla ja sokkelien vedeneristyksellä. Samassa yhteydessä uusitaan salaojaputki ja rakennuksen muut salaojaputket huuhdellaan. A-siiven eteläsivun salaojista salaojakaivoon tulevan suuren vesimäärän syyn selvitys. Ylläpitokohteen PTS-tehtävät (Alv 22%) Tehtävän nimi Kunto Määrä Hinta/yks Hinta yht Alku Suositus Loppu A-siiven eteläsivun sokkelien vedeneristys = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = Välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = Huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava
23 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä: Koodi: F2 Rakennusrunko Laite/Tila: Ylläpito-osa A- JA B-SIIPI Alkuperäisten suunnitelmien mukaan runkorakenteet ovat seuraavat: Rakennuksessa on teräsbetonirakenteinen pilaripalkkirunko. Välipohjarakenne on kellarin ja 1.-kerroksen katon osalta paikallavalettu teräsbetonilaatta ja muiden kerrosten osalta elementtirakenteinen (ontelolaatta ja TT-laatta). C-SIIPI Alkuperäisetn suunnitelmien mukaan runkorakenteet ovat seuraavat: Rakennuksessa on betonielementtirakenteinen pilaripalkkirunko. Välipohjarakenteena on ontelolaatat, 1.-kerroksen osalta osittain paikalla valettu. Väestönsuoja on liittorakenteinen (elementti+paikallavalu). VANHA OSA Rakennepiirustuksia ei ollut käytettävissä. Arkkitehtipiirustusten ja tilaajalta saatujen tietojen mukaan kantavana pystyrakenteena ovat massiivitiiliseinät. Laajennusosan välipohjarakenteena on alalaattapalkisto ja vanhan osan välipohjarakenteena todennäköisesti puukannattajat. VANHA PESULA Rakennepiirustuksia ei ollut käytettävissä. Havainnot A- JA B-SIIPI 3.-kerroksen sisääntuloaulan inva-wc:ssä liikunatasauman kohdalla on tiiliseinien välinen nurkka auennut noin 10mm. Rakennusrungossa ei havaittu merkittäviä puutteita tai vaurioita. C-SIIPI Rakennusrungossa ei havaittu merkittäviä puutteita tai vaurioita. VANHA OSA Ylimmän kerroksen seinäpinnoissa rakenteiden liittymäkohdissa havaittiin halkeamia. Rakennusrungossa ei havaittu muita merkittäviä puutteita tai vaurioita. VANHA PESULA Rakennusrungossa ei havaittu merkittäviä puutteita tai vaurioita. Suositeltavat toimenpiteet Ei välttämättömiä toimenpiteitä kunnossapitojaksolla.
24 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä: Koodi: F31 Ulkoseinät Laite/Tila: Ylläpito-osa A- JA B-SIIPI Julkisivut ovat pääosin betonikuorielementti- ja peltiverhoiltuja puu- ja teräsrunkoisia seiniä. Betonielementit pystyharjattuja ja pinnoittamattomia. Rakennepiirustusten mukaan alkuperäinen seinärakenne on seuraava: - Sisäverhouslevy + höyrynsulku - Koolaus 100x x50 + lämmöneriste mm - Tuulensuojalevy 3mm (lujalevy) - Ilmarako 22 mm - Betoninen kuorielementti / peltiprofiili tai peltikasetti 90-luvulla tehdyn peruskorjauksen yhteydessä uusittujen alueiden ulkoseinärakenne on seuraava: - Sisäverhous kipsilevy 13mm + höyrynsulkumuovi - Teräsrunko + mineraalivilla 180mm - Tuulensuojalevy 4mm (lujalevy) - Tuuletusväli 30mm - Metallikasetti 25mm C-SIIPI Julkisivut ovat betonikuorielementti- ja peltiverhoiltuja seiniä. Betonielementtien pintana on roiskepintainen julksivupinnoite. Arkkitehtipiirustusten mukaan seinärakenteet ovat seuraavat: - Sisäverhouskipsilevy 13mm + höyrynsulkumuovi - Mineraalivilla 150mm - Tuulensuojalevy - Ilmaväli - Teräsbetoninen kuorielementti 120mm / muovipinnoitettu teräspoimulevy VANHA OSA Julkisivut ovat massiivitiilirakenteisia ja rapattuja. Seinien pinnoitteena on kalkkisementtimaali. VANHA PESULA Julkisivut ovat massiivitiilirakenteisia ja rapattuja. Seinien pinnoitteena on kalkkisementtimaali. Havainnot A- JA B-SIIPI Julkisivujen betonipinnat ovat tyydyttävässä kunnossa. Teräskorroosiovaurioita havaittiin ainoastaan yksittäisissä kohdissa, etupäässä elementtien päissä. Julkisivuelementit ovat pinnoittamattomia. Elementtisaumausten uusiminen oli tarkastushetkellä käynnissä. Sokkelipinnat ovat pääosin pinnoittamatonta betonia, paikoin myös maalattuja. B-siiven eteläjulkisivulla uima-allasosaston pesuhuoneiden kohdalla havaittiin sokkelipinnoissa maalin hilseilyä ja betonin halkeilua, joka viittaa kosteurasitukseen. Iv-konehuoneen julkisivupellitysten kiinnityksissä havaittiin puutteita. Huoltohenkilöstön mukaan länsijulkisivun kasettipintaisen seinän kautta tulee joskus sateella vettä
25 Rakennus: Sairaalarakennukset ja vanha Tilaryhmä: Koodi: F31 Ulkoseinät Laite/Tila: sisään. Vuotokohdat ovat ikkunaliittymissä. C-SIIPI Julkisivupinnat todettiin pääosin hyväkuntoisiksi. Itäjulkisivulla on vesipelti uittanut sadevesiä julkisivun betonipinnalle. Muita merkittäviä vaurioita tai puutteita ei havaittu. Elementtisaumat on uusittu lähiakoina ja ne ovat hyväkuntoiset. Iv-konehuoneen rappauspinnassa havaittiin vaurioita etelänurkassa. Julkisivussa esiintyy halkeilua ja pinnoitteen irtoamista. VANHA OSA Julkisivujen rappaus ja maalipinnat ovat silmämääräisen tarkastelun perusteella kohtuullisessa kunnossa. Maalipinnassa on havaittavissa yksittäisiä alueita, joista pinnoite on irronnut. Pinnoitteen irtoamista esiintyy alueilla, jotka ovat altistuneet kosteusrasitukselle, mm. eteläjulkisivulla 2.-kerroksen pesuhuoneen kohdalla. VANHA PESULA Julkisivut ovat silmämääräisen tarkastelun perusteella tyydyttävässä kunnossa. Rappauksessa on näkyvissä paikkakorjausten jälkiä. Maalipinnassa oli havaittavissa lievää hiushalkeilua. Suositeltavat toimenpiteet A- JA B-SIIPI Julkisivujen kuntotutkimus betonirakenteiden kunnon selvittämiseksi. Paikallisten teräskorroosiovaurioiden korjaukset. C-SIIPI Iv-konehuoneen vaurioituneen rappauspinnan korjaus ja myrskypeltien asentaminen vuoden sisällä. Julkisivupintaan vettä valuttavan vesipellin korjaus. VANHA OSA Paikkamaalaukset kosteusrasituslähteiden korjauksen jälkeen. VANHA PESULA Ei välttämättömiä toimenpiteitä kunnossapitojaksolla. Ylläpitokohteen PTS-tehtävät (Alv 22%) Tehtävän nimi Kunto Määrä Hinta/yks Hinta yht Alku Suositus Loppu A- ja B-siiven julkisivujen laastipaikkaukset A- ja B-siiven julkisivujen kuntotutkimus = Hyväkuntoinen, uutta vastaava 2 = Tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 3 = Välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarve lähivuosina 4 = Huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava