Source: http://docplayer.it/4437950-Allegato-decreto-certificati-bianchi-2013-2016-indice.html
Timestamp: 2018-08-18 07:33:07+00:00
Document Index: 147747404

Matched Legal Cases: ['arte 2', 'arte 4', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 4', 'arte 1']

Allegato Decreto Certificati Bianchi Indice - PDF
Allegato Decreto Certificati Bianchi Indice
Download "Allegato Decreto Certificati Bianchi 2013-2016. Indice"
1 Allegato Decreto Certificati Bianchi Indice Scheda tecnica n. 30E Installazione di motori elettrici a più alta efficienza...3 Allegato alla scheda tecnica n. 30E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria...5 Scheda tecnica n. 31E Installazione di sistemi elettronici di regolazione della frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su sistemi per la produzione di aria compressa con potenza superiore o uguale a 11 kw...16 Allegato alla scheda tecnica n. 31E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria...18 Scheda tecnica n. 32E Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti sui sistemi di ventilazione...19 Allegato alla scheda tecnica n. 32E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria...21 Scheda tecnica n. 33E - Rifasamento di motori elettrici di tipo distribuito presso la localizzazione delle utenze...24 Allegato alla scheda tecnica n. 33E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria...27 Scheda tecnica n. 34E Riqualificazione termodinamica del vapore acqueo attraverso la ricompressione meccanica (RMV) nella concentrazione di soluzioni...31 Allegato alla scheda tecnica n. 34E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria...33 Scheda tecnica n. 35E - Installazione di refrigeratori condensati ad aria e ad acqua per applicazioni in ambito industriale...37 Allegato alla scheda tecnica n. 35E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria...40 Scheda tecnica n. 36E - Installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza (UPS)...45 Allegato alla scheda tecnica n. 36E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria...47 Scheda tecnica n. 37E - Nuova installazione di impianto di riscaldamento unifamiliare alimentato a biomassa legnosa di potenza 35 kw termici...50 Allegato alla scheda tecnica n. 37E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria...53 Scheda tecnica n. 38E - Installazione di sistema di automazione e controllo del riscaldamento negli edifici residenziali (Building Automation and Control System, BACS) secondo la norma UNI EN Allegato alla scheda tecnica n. 38E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria...62 Scheda tecnica n. 39E - Installazione di schermi termici interni per l isolamento termico del sistema serra...68 Allegato alla scheda tecnica n. 39E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria...70 Scheda tecnica n. 40E - Installazione di impianto di riscaldamento alimentato a biomassa legnosa nel settore della serricoltura...73 Allegato alla scheda tecnica n. 40E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria...76 Scheda tecnica n. 41E - Utilizzo di biometano (BM) nei trasporti pubblici in sostituzione del metano (GN)...80 Allegato alla scheda tecnica n. 41E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria...83 Scheda tecnica n. 42E Diffusione di autovetture a trazione elettrica per il trasporto privato di passeggeri...95 Allegato alla scheda tecnica n. 42E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria...97 Scheda tecnica n. 43E Diffusione di autovetture a trazione ibrida termo-elettrica per il trasporto privato di passeggeri
2 Allegato alla scheda tecnica n. 43E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria Scheda tecnica n. 44E Diffusione di autovetture alimentate a metano, per il trasporto di passeggeri..109 Allegato alla scheda tecnica n. 44E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria Scheda tecnica n. 45E Diffusione di autovetture alimentate a GPL per il trasporto di passeggeri Allegato alla scheda tecnica n. 45E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria Scheda tecnica n. 46E Pubblica illuminazione a led in zone pedonali: sistemi basati su tecnologia a led in luogo di sistemi preesistenti con lampade a vapori di mercurio Allegato alla scheda tecnica n. 46E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria Scheda tecnica n. 47E - Sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più alta efficienza
3 Scheda tecnica n. 30E Installazione di motori elettrici a più alta efficienza. 1. ELEMENTI PRINCIPALI 1.1 Descrizione dell intervento Categoria di intervento 1 : Vita Utile 2 : Vita Tecnica 2 : Settore di intervento: Tipo di utilizzo: IND-E) Processi industriali: sistemi di azionamento efficienti (motori, inverter, ecc.), automazione e interventi di rifasamento U = 5 anni T = 15 anni Industria Riduzione dei consumi elettrici in applicazioni industriali della forza elettromotrice Condizioni di applicabilità della procedura La presente procedura si applica all installazione di motori elettrici di classe di efficienza IE3, a 2, 4 o 6 poli, in conformità con la norma CEI EN Con riferimento al Regolamento della Commissione N. 640/2009 la presente procedura perderà di validità alla data del per motori di potenze comprese fra 7,5 kw e375 kw e dalla data del per i motori di potenza inferiore a 7,5 kw. La presente scheda annulla e sostituisce la scheda tecnica n. 11 T 1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria Metodo di valutazione 3 : Valutazione standardizzata Unità fisica di riferimento (UFR) 2 1 kw di potenza di targa del motore installato Risparmio Specifico Lordo (RSL) di energia primaria (tep/anno/kw) conseguibile per singola unità fisica di riferimento; si ricava dalla tabella sottostante in funzione della potenza di targa P del motore (espressa in kw) Risparmio lordo (RL) di energia primaria conseguibile per ogni motore sostituito RL = RSL N UFR (tep/anno/motore) RSL (tep/anno/kw) Tipologia attività Potenza motore sostituito (kw) 1 turno di lavoro 2 turni di lavoro 3 turni di lavoro stagionale 0,75<= P <= 1, ,1 <P<= 2, ,2 <P<= <P<= 7, ,5 <P<= <P<= <P<= <P<= Dove la tipologia di attività viene così definita: 1 turno. attività che si svolgono otto ore al giorno per cinque o sei giorni la settimana corrispondenti, considerate le fermate programmate, ad un numero di ore anno compreso tra 1760 e turni. attività che si svolgono in due turni giornalieri di otto ore ciascuno per cinque o sei 3
4 giorni la settimana, corrispondenti ad un numero di ore anno compreso tra 3520 e turni. attività che si svolgono in tre turni giornalieri di otto ore ciascuno per sette giorni la settimana (non essendoci normalmente l interruzione della domenica) corrispondenti ad un numero di ore anno pari a Stagionale. attività che si svolgono per un periodo di tre mesi di lavoro continuato, per un numero di ore di lavoro giornaliere pari a 24, corrispondenti ad un numero di ore anno pari a 2160 Coefficiente di addizionalità 2 : a = 100% Coefficiente di durabilità 2 : τ = 2,65 Quote dei risparmi di energia primaria [tep/a] 2 : Risparmio netto contestuale (RNc) RNc = a RSL N UFR Risparmio netto anticipato (RNa) RNa = (τ - 1) RNc Risparmio netto integrale (RNI) RNI = RNc + RNa = τ RNc Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all intervento 4 : Tipo I 2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE [1] Articolo 6 decreti ministeriali 20 luglio [2] Ogni nuovo motore deve avere la marcatura indicante l appartenenza alla classe di efficienza IE3, secondo la norma tecnica CEI EN dell ottobre [3] Il livello di efficienza minima richiesta ai motori elettrici immessi sul mercato deve essere conforme al Regolamento della Commissione N. 640/ DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE 5 Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante. Note: 1 Tra quelle elencate nella Tabella 2 dell Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 2 Di cui all articolo 1, comma 1, dell Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 3 Di cui all articolo 3 della deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 4 Di cui all articolo 17 della deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 5 Eventualmente in aggiunta a quella specificata all articolo 14, comma 3, dell Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 4
5 Allegato alla scheda tecnica n. 30E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria Introduzione La scheda tecnica standard n. 11 Installazione di motori a più alta efficienza [1], è uno strumento impiegato dall Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas per calcolare il risparmio di energia dovuto all installazione di motori elettrici ad alta efficienza in luogo di motori a minor efficienza. L emissione del Regolamento della Commissione N. 640/2009 del luglio 2009 e della norma tecnica CEI EN dell ottobre 2009, hanno modificato sensibilmente i valori di riferimento (baseline) per i motori elettrici, elevando i livelli di efficienza minimi dei nuovi motori immessi sul mercato dell Unione, ed ampliando il parco dei motori interessati dalle norme. Di conseguenza, risulta necessario adeguare alla nuova normativa la scheda tecnica standard attualmente impiegata per l erogazione dei Titoli di Efficienza Energetica. Per la stesura della presente proposta di nuova scheda tecnica standard sono state conservate tutte le considerazioni di natura elettrotecnica e le ipotesi di calcolo alla base della scheda tecnica n. 11, aggiornando le classi di rendimento secondo la CEI EN , e i limiti minimi di efficienza secondo il Regolamento 640/2009. La tabella proposta è stata infine semplificata per quanto riguarda il numero di poli e le classi di potenza secondo lo stesso principio seguito nella vecchia scheda. Il nuovo quadro normativo di riferimento Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha emesso, nell ottobre 2009, la norma tecnica CEI EN Classi di rendimento dei motori asincroni trifase con rotore a gabbia ad una sola velocità (Codice IE) [2]. Tale norma, recependo l omologa norma europea EN , definisce delle nuove classi di efficienza per i motori elettrici (IE1, IE2 ed IE3), stabilendone il rendimento minimo al variare della potenza e del numero di poli. Si noti che tale norma estende 1 notevolmente la portata della standardizzazione rispetto alla precedente classificazione CEMEP, interessando ora motori di potenze variabili fra 0,75 kw a 375 kw, e con configurazioni polari di 2, 4 o 6 poli. L Unione Europea ha approvato, il 22 luglio 2009, il Regolamento 2 della Commissione N. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile del motori elettrici [3]. Il Regolamento fa riferimento alle classi di efficienza IE definite dalla EN , e riguarda i motori asincroni trifase a gabbia di scoiattolo con le seguenti caratteristiche tecniche 3 : - senza variatori di velocità; - frequenza di lavoro pari a 50 o 60 Hz; - tensione nominale massima di 1000 V; - 2, 4 o 6 poli; - Potenza nominale compresa tra 0,75 kw e 375 kw. Tale vincolo riguarda tutti i motori elettrici immessi in commercio, anche se integrati in altri prodotti, a meno che l integrazione non sia tale da impedire di testarne le prestazioni energetiche in modo autonomo. Motori progettati espressamente per funzionamenti particolari (es. completamente immersi in un liquido, per temperature dell aria superiori a 40 C etc., sono esclusi (cfr. Art. 1 del Regolamento). 1 La superata classificazione CEMEP del 1999 (eff1, eff2 ed eff3) interessava macchine di potenze tra 1,1 kw e 90 kw, con 2 e 4 poli. 2 Il Regolamento è un atto normativo europeo direttamente applicabile e valido in tutti gli Stati Membri, senza necessità di recepimento dalla legge nazionale. 3 Le caratteristiche sono considerate per un funzionamento continuo. 5
6 Tale Regolamento impone dei requisiti minimi di efficienza per i motori immessi in commercio su tutto il territorio dell Unione: a partire dal 16 giugno 2011 il livello minimo di efficienza deve essere almeno pari a quello della classe IE2. Inoltre, il Regolamento definisce la classe IE3 come la migliore tecnologia disponibile sul mercato. Tali imposizioni di legge innalzano la baseline cui fanno attualmente riferimento i calcoli della Scheda tecnica standard n. 11, che deve di conseguenza essere aggiornata. Si noti infine che il Regolamento 640/2009 richiede un efficienza minima crescente nel tempo; questo pone implicitamente anche dei limiti di validità alla scheda tecnica proposta nel presente documento. Infatti, a partire dal , il Regolamento impone ai motori di potenza compresa tra 7,5 kw e 375 kw, un livello minimo di efficienza che da IE2 passi a IE3 (la massima oggi possibile), oppure classe IE2 con variatori di velocità. Questo farebbe quindi decadere la validità della presente scheda per i motori compresi in tale intervallo di potenza, alla data del La presente scheda tecnica rimarrebbe invece valida per i motori di potenza inferiore ai 7,5 kw fino alla data del A partire dal , infatti, il Regolamento impone come minimo la classe di efficienza IE3 (oppure IE2 con inverter) per tutti i motori, quindi la scheda perderebbe di significato anche per questi ultimi. Calcolo del Risparmio energetico Come illustrato nel paragrafo precedente, dalla data del 16 giugno 2011 vi sono solo due classi di rendimento possibili per i motori elettrici trifase a bassa tensione: la classe di rendimento minimo IE2 e la classe di rendimento massimo IE3. Il risparmio energetico annuale R, conseguibile dall installazione di un motore ad alta efficienza IE3 al posto di un motore con efficienza minima IE2, può quindi essere determinato attraverso la seguente formula: R = P C c h C u (1/η IE2 1/η IE3 ) (1) Dove: R: risparmio annuo di energia elettrica (kwh); P: potenza di targa del motore (kw); C c : coefficiente di carico del motore, cioè la percentuale rispetto al pieno carico alla quale lavora il motore; h: numero di ore annuo dell attività produttiva a cui si fa riferimento (h/a); C u : coefficiente di utilizzo del motore, cioè la percentuale di ore di lavoro dello stabilimento per cui il motore viene impiegato; η IE2 : rendimento di un motore con livello di efficienza (minima) IE2; η IE3 : rendimento di un motore con livello di efficienza (massima) IE3. Per semplificare la notazione grafica, è possibile rappresentare la differenza (1/η IE2 1/η IE3 ) con un parametro CR, il Coefficiente di Risparmio derivante dalla sostituzione di un motore IE2 (normale) con un motore IE3, a maggior efficienza. Con tale notazione la formula (1) diventa: R = P C c h C u C (2) Allo scopo di proporre una scheda standard semplificata per il calcolo del risparmio energetico R, è possibile quantizzare i parametri delle formule (1) e (2) sopra indicate. Il risultato sarà una scheda standard che fornisce dei valori approssimati, ma calcolabili in modo omogeneo da tutti gli utenti. Nei paragrafi successivi verranno quindi proposte delle semplificazioni nel calcolo del numero di ore di funzionamento h, nel Coefficiente di Risparmio CR dovuto alla scelta di un motore di maggior rendimento, nei fattori di carico C c e di utilizzazione C u. 6
7 Numero di ore di funzionamento Il numero di ore di funzionamento annuo h del motore di cui si vuole calcolare il risparmio energetico dipende dal numero dei turni lavorativi adottati dall industria ove il motore è installato, quindi dal tipo di attività produttiva. Volendo adottare la stessa terminologia già impiegata nella precedente Scheda tecnica n. 11 (Cfr. [1]) si definisce: Attività industriale con 1 turno di lavoro: attività che si svolgono otto ore al giorno per cinque o sei giorni la settimana. Considerate le fermate programmate questo corrisponde ad un numero di ore anno compreso tra 1760 e Nei calcoli verrà impiegato il valore di 2000 ore. Attività industriale con 2 turni di lavoro: attività che si svolgono in due turni giornalieri di otto ore ciascuno per cinque o sei giorni la settimana, corrispondenti ad un numero di ore anno compreso tra 3520 e Nei calcoli verrà impiegato il valore di 4000 ore. Attività industriale con 3 turni di lavoro: attività che si svolgono in tre turni giornalieri di otto ore ciascuno per sette giorni la settimana (non essendoci normalmente l interruzione della domenica), corrispondenti ad un numero di ore anno pari a Attività industriale stagionale: attività che si svolgono per un periodo di tre mesi di lavoro continuato, per un numero di ore di lavoro giornaliere pari a 24, corrispondenti ad un numero di ore anno pari a Rendimento dei motori e Coefficiente di Risparmio Nelle formule precedentemente esposte, è possibile vedere come il Risparmio energetico dovuto all impiego di un motore elettrico di classe IE3 rispetto ad un motore di classe IE2, sia proporzionale al Coefficiente di Risparmio CR = (1/η IE2 1/η IE3 ). Per praticità di consultazione, riportiamo nelle sottostanti Tabelle 1, 2 e 3 i valori dei rendimenti standard definiti dalla norma CEI EN per le classi di efficienza IE2 ed IE3, insieme al relativo valore di CR, per i casi di motori a 2, 4 e 6 poli. 7
8 Potenza nominale [kw] Rendimento IE2 [%] Rendimento IE3 [%] Differenza rendimenti [%] Coefficiente CR: (1/η IE2 1/η IE3 ) 0,75 77,4 80,7 3,3 0,0528 1,1 79,6 82,7 3,1 0,0471 1,5 81,3 84,2 2,9 0,0424 2,2 83,2 85,9 2,7 0, ,6 87,1 2,5 0, ,8 88,1 2,3 0,0304 5,5 87,0 89,2 2,2 0,0283 7,5 88,1 90,1 2,0 0, ,4 91,2 1,8 0, ,3 91,9 1,6 0, ,5 90,9 92,4 1,5 0, ,3 92,7 1,4 0, ,3 1,3 0, ,5 93,7 1,2 0, ,9 94,0 1,1 0, ,2 94,3 1,1 0, ,8 94,7 0,9 0, ,1 95,0 0,9 0, ,3 95,2 0,9 0, ,6 95,4 0,8 0, ,8 95,6 0,8 0,0088 da 200 a ,0 95,8 0,8 0,0088 Tabella 1 Confronto fra i rendimenti di motori in classe IE2 ed in classe IE3: 2 poli. 8
9 Potenza nominale [kw] Rendimento IE2 [%] Rendimento IE3 [%] Differenza rendimenti [%] Coefficiente CR: (1/η IE2 1/η IE3 ) 0,75 79,6 82,5 2,9 0,0442 1,1 81,4 84,1 2,7 0,0394 1,5 82,8 85,3 2,5 0,0354 2,2 84,3 86,7 2,4 0, ,5 87,7 2,2 0, ,6 88,6 2,0 0,0261 5,5 87,7 89,6 1,9 0,0242 7,5 88,7 90,4 1,7 0, ,8 91,4 1,6 0, ,6 92,1 1,5 0, ,5 91,2 92,6 1,4 0, ,6 93,0 1,4 0, ,3 93,6 1,3 0, ,7 93,9 1,2 0, ,1 94,2 1,1 0, ,5 94,6 1,1 0, ,0 95,0 1,0 0, ,2 95,2 1,0 0, ,5 95,4 0,9 0, ,7 95,6 0,9 0, ,9 95,8 0,9 0,0099 da 200 a ,1 96,0 0,9 0,0099 Tabella 2 Confronto fra i rendimenti di motori in classe IE2 ed in classe IE3: 4 poli. 9
10 Potenza nominale [kw] Rendimento IE2 [%] Rendimento IE3 [%] Differenza rendimenti [%] Coefficiente CR: (1/η IE2 1/η IE3 ) 0,75 75,9 78,9 3,0 0,0501 1,1 78,1 81,0 2,9 0,0458 1,5 79,8 82,5 2,7 0,0410 2,2 81,8 84,3 2,5 0, ,3 85,6 2,3 0, ,6 86,8 2,2 0,0300 5,5 86,0 88,0 2,0 0,0264 7,5 87,2 89,1 1,9 0, ,7 90,3 1,6 0, ,7 91,2 1,5 0, ,5 90,4 91,7 1,3 0, ,9 92,2 1,3 0, ,7 92,9 1,2 0, ,2 93,3 1,1 0, ,7 93,7 1,0 0, ,1 94,1 1,0 0, ,7 94,6 0,9 0, ,0 94,9 0,9 0, ,3 95,1 0,8 0, ,6 95,4 0,8 0, ,8 95,6 0,8 0,0088 da 200 a ,0 95,8 0,8 0,0088 Tabella 3 Confronto fra i rendimenti di motori in classe IE2 ed in classe IE3: 6 poli. 10
11 Ipotesi semplificativa sul numero di poli Se si intende realizzare una scheda standard basata su dati tabellari che conservi lo stesso dettaglio fornito dalla norma, è necessario adottare tre differenti tabelle con i valori di CR sopra riportati per i tre casi di motori a 2, 4 e 6 poli. Considerando che la gran parte dei motori installati è a 4 poli (cfr. [4]), si può invece pensare di semplificare il problema adottando una unica tabella standard per tutti i tipi di motori, facendo sempre riferimento ai valori di CR del caso a 4 poli, anche per motori a 2 e 6 poli. Questa soluzione semplificativa, coerente con quella impiegata nella precedente versione della scheda standard n.11, potrebbe essere adottata al costo di un certo errore. Nella sottostante Tabella 4 si riporta l errore relativo percentuale (E%) introdotto nel calcolo di CR nell ipotesi di adottare, come riferimento, i valori di CR relativi ai 4 poli per tutti i tipi di motori. I valori di E% negativi indicano una sottostima del CR mentre i valori di E% positivi una sovrastima del CR. Potenza [kw] Coefficienti di Risparmio CR Errore relativo [%] 2 poli 4 poli 6 poli 2 poli 4 poli 6 poli ,0528 0,0442 0, ,0471 0,0394 0, ,0424 0,0354 0, ,0378 0,0328 0, ,0339 0,0293 0, ,0304 0,0261 0, ,0283 0,0242 0, ,0252 0,0212 0, ,0221 0,0195 0, ,0193 0,0180 0, ,0179 0,0166 0, ,0165 0,0164 0, ,0151 0,0150 0, ,0138 0,0138 0, ,0126 0,0125 0, ,0125 0,0124 0, ,0101 0,0112 0, ,0101 0,0112 0, ,0100 0,0100 0, ,0089 0,0099 0, ,0088 0,0099 0, Da 200 a 375 0,0088 0,0099 0, Tabella 4 Errore introdotto dal considerare il CR del caso 4 poli per tutti i tipi di motori. Ipotesi semplificativa sulle classi di potenza Tutte le tabelle sopra riportate sono caratterizzate dalla classificazione dei motori basata sulle 22 classi di potenza impiegate nella norma CEI Allo scopo di semplificare ulteriormente la scheda standard, si può pensare di raggruppare queste 22 classi di potenza in un numero minore di classi, seguendo lo stesso principio dell errore accettabile adottato nella Scheda Tecnica n.11 (ove le classi di potenza erano 7). In questo modo si avrebbero soltanto 8 classi di potenza. Gli errori percentuali introdotti da tale assunzione sono riportati nella sottostante Tabella 5. I valori negativi 11
12 indicano una sottostima del CR e quindi dei benefici accreditati con la scheda standard, mentre i valori positivi indicano una sovrastima. Per coerenza con l ipotesi semplificativa precedente, si è impiegato come riferimento il valore di CR del caso a 4 poli. Il CR utilizzato come riferimento corrisponde a quello più basso, per il 4 poli, nell intervallo di potenza considerato (ipotesi conservativa). I valori di CR rappresentativi delle classi di potenza, che verranno impiegati nella scheda standard, sono evidenziati in grassetto nella Tabella 5. Potenza [kw] classe di P [kw] Coefficienti di Risparmio CR Errore relativo [%] 2 poli 4 poli 6 poli 2 poli 4 poli 6 poli 0.75 P<=1,1 0,0528 0,0442 0, P<=1,1 0,0471 0,0394 0, ,1<P<=2,2 0,0424 0,0354 0, ,1<P<=2,2 0,0378 0,0328 0, ,2<P<=4 0,0339 0,0293 0, ,2<P<=4 0,0304 0,0261 0, <P<=7,5 0,0283 0,0242 0, <P<=7,5 0,0252 0,0212 0, ,5<P<=15 0,0221 0,0195 0, ,5<P<=15 0,0193 0,0180 0, <P<=30 0,0179 0,0166 0, <P<=30 0,0165 0,0164 0, <P<=30 0,0151 0,0150 0, <P<=55 0,0138 0,0138 0, <P<=55 0,0126 0,0125 0, <P<=55 0,0125 0,0124 0, <P<=375 0,0101 0,0112 0, <P<=375 0,0101 0,0112 0, <P<=375 0,0100 0,0100 0, <P<=375 0,0089 0,0099 0, <P<=375 0,0088 0,0099 0, Da 200 a <P<=375 0,0088 0,0099 0, Tabella 5 Errore introdotto dall accorpamento delle classi di potenza. Coefficienti di carico e di utilizzazione Coefficiente di carico del motore Per vari motivi, i motori elettrici vengono spesso dimensionati per potenze più grandi di quelle strettamente necessarie allo svolgimento dei loro compiti. In generale, un motore lavora quindi ad una frazione della sua potenza di targa secondo un certo coefficiente di carico Cc. Questo valore varia notevolmente da caso a caso; per semplificare le valutazioni di risparmio energetico si propone di adottare un valore costante di Cc = 0,75. Coefficiente di utilizzazione del motore All interno di uno stabilimento industriale, motori preposti ad usi diversi possono venire utilizzati per un numero di ore diverse, di norma inferiore al numero di ore di funzionamento dello stabilimento stesso, secondo un certo fattore di utilizzazione Cu. Il tempo di utilizzazione effettivo 12
13 può variare notevolmente; nei calcoli di risparmio energetico adotteremo l ipotesi semplificativa di considerare sempre un valore di Cu = 1. Tabella del Risparmio Specifico Lordo RSL da porre nella scheda tecnica standard Attraverso le formule (1) e (2) in precedenza esposte è possibile calcolare il risparmio annuo R di energia elettrica (in kwh), ottenibile dall installazione di un motore in classe di efficienza IE3, anziché un motore in classe IE2, per motori a 2, 4 o 6 poli 4. Per convertire questo risparmio in termini di energia primaria il valore di R va moltiplicato per il fattore tep/kwh = , come richiesto dall Agenzia per l Energia Elettrica ed il Gas [5]. Il risultato è un Risparmio Lordo di energia primaria RL (espresso in tep) pari a: RL = P C c h C u CR 0, (3) Volendo esprimere il Risparmio Lordo RL in funzione della potenza P del motore installato e volendo raccogliere tutte le altre variabili in un unico fattore RSL la formula (3) diventa la seguente: RL = P RSL (4) Nell ipotesi di adottare le ipotesi semplificative suggerite ai paragrafi precedenti i fattori C c, h, C u e CR possono essere quantizzati e i valori possibili di RSL possono essere posti in una apposita tabella (Tabella 6), parametrizzata in funzione di h, come nella precedente scheda standard N Per motori con un numero di poli maggiore di 6 la normativa non definisce le classi di efficienza IE. 13
14 Tipologia attività Classi di P[kW] Industriale 1 turno di lavoro (h=2000) Tabella 6 Tabella RSL aggiornata RSL (tep/anno/kw) Industriale 2 turni di lavoro (h=4000) Industriale 3 turni di lavoro (h = 7680) Industriale stagionale (h=2160) P <= 1, ,1 <P<= 2, ,2 <P<= <P<= 7, ,5 <P<= <P<= <P<= <P<= Si rammenta che per il calcolo dei valori di RSL sono stati considerati: - un numero di ore di funzionamento annuo h; - dei valori di CR = (1/η IE2 1/η IE3 ) calcolati secondo la nuova normativa, semplificati per un caso di riferimento dei 4 poli e per sole 8 classi di potenza; - i valori di Cr = 0,75 e di Cu = 1; - un coefficiente tep/kwh pari a La Tabella 6 presenta quindi i nuovi valori di RLS, che possono essere impiegati per il calcolo standardizzato del risparmio di energia primaria, in una nuova scheda tecnica standard relativa ai motori elettrici ad alta efficienza. I valori proposti considerano le modificazioni normative introdotte dalla CEI EN e dal Regolamento Europeo 640/2009, seguendo le semplificazioni illustrate nei paragrafi precedenti. Si noti che, a seguito dei livelli di efficienza minima crescenti nel tempo come richiesto dal Regolamento 640/2009, la validità di tale scheda, per motori di potenza compresa tra 7,5 kw e 375 kw, verrà meno alla data del Per motori di potenza inferiore ai 7,5 kw, invece, la presente scheda standard scadrà alla data del
15 Riferimenti bibliografici [1] Scheda Tecnica n.11 Installazione di motori elettrici a più alta efficienza, Autorità per l Energia Elettrica ed il Gas [2] Norma tecnica CEI EN Classi di rendimento dei motori asincroni trifase con rotore a gabbia ad una sola velocità (Codice IE), Comitato Elettrotecnico Italiano, [3] Regolamento della Commissione N. 640/2009 del 22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile del motori elettrici, Commissione Europea, [4] Motori elettrici e variatori di velocità: ridurre i consumi energetici. Sigfrido Vignati ENEA AEIT [5] Delibera EEN 3/08, Aggiornamento del fattore di conversione dei kwh in tonnellate equivalenti di petrolio connesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica. Agenzia per l Energia Elettrica ed il Gas,
16 Scheda tecnica n. 31E Installazione di sistemi elettronici di regolazione della frequenza (inverter) in motori elettrici operanti su sistemi per la produzione di aria compressa con potenza superiore o uguale a 11 kw. 1. ELEMENTI PRINCIPALI 1.1 Descrizione dell intervento Categoria di intervento 1 : Vita Utile 2 : Vita Tecnica 2 : Settore di intervento: Tipo di utilizzo: IND-E ) Processi industriali: sistemi di azionamento efficienti (motori, inverter, ecc.), automazione e interventi di rifasamento U = 5 anni T = 15 anni Industria Sistemi di compressione dell aria azionati da motori elettrici Condizioni di applicabilità della procedura La presente procedura si applica per interventi effettuati su compressori di tipo a vite ; l algoritmo di calcolo del risparmio è stato elaborato tenendo conto del diagramma di carico tipico di questi compressori. 1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria Metodo di valutazione 3 Valutazione analitica Coefficiente di addizionalità 2 a = 100 % Risparmio netto (RN) di energia primaria per ogni singolo compressore RN = a RL = 0, (k P N h - C P ) (tep) dove: k = 0,616 è il fattore di consumo corrispondente ad una condizione ante di funzionamento carico- vuoto; P N = potenza elettrica nominale del compressore (kw); h = ore di funzionamento del compressore a giri variabili nel periodo di riferimento; C P = consumo di energia elettrica del compressore nel periodo di riferimento (kwh); h e Cp sono le grandezze oggetto di misura Coefficiente di durabilità 2 : τ= 2,65 Quote dei risparmi di energia primaria [tep] 2 : Risparmio netto contestuale (RNc) RNc = RN Risparmio netto anticipato (RNa) RNa = (τ - 1) RN Risparmio netto integrale (RNI) RNI = RNc + RNa = τ RN Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all intervento 4 Tipo I 16
17 2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE Articolo 6, decreti ministeriali 20 luglio Norma CEI EN : Azionamenti elettrici a velocità variabile. Parte 2: Prescrizioni generali e specifiche nominali per azionamenti a bassa tensione con motori in corrente alternata. Norma CEI EN : Azionamenti elettrici a velocità variabile. Parte 4: Prescrizioni generali e specifiche nominali per azionamenti a tensione superiore a 1 kv e fino a 35 kv con motori in corrente alternata. o Norma CEI EN : Macchine elettriche rotanti. Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento. o Norma CEI 13-35: Guida all applicazione delle Norme sulla misura dell energia elettrica. o Norma CEI EN 60359: Apparecchi di misura elettrici ed elettronici Espressione delle prestazioni. 3. DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE 5 Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante. Dati caratteristici del compressore Documentazione attestante il dettaglio (mensile) delle misure dei consumi di energia elettrica del compressore e delle ore di funzionamento. Note: 1 Tra quelle elencate nella Tabella 2 dell Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 2 Di cui all articolo 1, comma 1, dell Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 3 Di cui all articolo 3 della deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 4 Di cui all articolo 17 della deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 5 Eventualmente in aggiunta a quella specificata all articolo 14, comma 3, dell Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 17
18 Allegato alla scheda tecnica n. 31E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria Premessa I sistemi per regolare la velocità di funzionamento dei compressori trovano applicazione principalmente in quei processi industriali che hanno una domanda di aria compressa fluttuante, sia in termini giornalieri che settimanali. Esempi di domanda di aria compressa notevolmente fluttuante si segnalano nell industria metallurgica, alimentare, tessile, farmaceutica, impianti chimici, ecc. A differenza dei sistemi di regolazione tradizionali (elettro-meccanici), come i sistemi carico-vuoto, a valvola di strozzamento, a serranda modulante, ecc., che intervengono direttamente sulla portata d aria introducendo delle perdite di carico, i sistemi elettronici di regolazione della frequenza (inverter) agiscono sulla velocità del compressore, in relazione alla domanda di portata d aria, mantenendo il livello di efficienza energetica del sistema. Di contro, non si ha nessun beneficio in termini di risparmio energetico, qualora la regolazione di frequenza venga applicata su compressori che operino in condizioni di carico costante. Calcolo del risparmio di energia primaria La potenza del compressore è di solito sovradimensionata. Questo comporta una regolazione nella produzione di aria compressa. Il metodo più diffuso di regolazione oggi in uso è quello di far funzionare il compressore a vuoto per un determinato periodo quando non c è richiesta di aria, dopodiché, se la richiesta si rinnova il compressore inizia nuovamente a lavorare, oppure, in caso contrario, si ferma fino a nuova richiesta. In sostanza si possono individuare tre modalità di funzionamento del compressore: a pieno carico (la potenza assorbita dal motore corrisponde alle condizioni di progetto), a vuoto (la potenza assorbita dal motore sarà quella corrispondente ad un coefficiente di carico molto basso), fermo (nessun assorbimento). L algoritmo per il calcolo del risparmio è stato impostato confrontando i consumi di energia elettrica nelle due condizioni ante e post intervento, nell ipotesi che la condizione ante sia rappresentata da un funzionamento carico-vuoto, con percentuale di funzionamento a carico del 60%, a vuoto del 25% e fermo del 15%. Dati: P N = potenza nominale di targa (kw) h = ore di funzionamento FC C = fattore di carico = 0,75 η c = rendimento del motore a carico = 0,9 FC V = fattore di carico a vuoto = 0,25 η v = rendimento del motore a vuoto = 0,54 (65% di η c ) % di ore di funzionamento a carico = 60% del totale C P = consumo di energia elettrica post (kwh) il risparmio di energia è riconducibile all espressione: RL=0, [(PN FCC/ηc 0,60 h + PN FCV/ηv 0,25 h) - CP] = 0, (0,616 PN h-cp) (tep) 18
19 Scheda tecnica n. 32E Installazione di sistemi elettronici di regolazione di frequenza (inverter) in motori elettrici operanti sui sistemi di ventilazione. 1. ELEMENTI PRINCIPALI 1.1 Descrizione dell intervento Categoria di intervento 1 : Vita Utile 2 : Vita Tecnica 2 : Settore di intervento: Tipo di utilizzo: IND-E ) Processi industriali: sistemi di azionamento efficienti (motori, inverter, ecc.), automazione e interventi di rifasamento U = 5 anni T = 15 anni Industriale, terziario Sistemi di ventilazione azionati da motori elettrici 1.2 Calcolo del risparmio di energia primaria Metodo di valutazione 3 Valutazione analitica Coefficiente di addizionalità 2 a = 100 % Risparmio netto (RN) di energia primaria per ogni singolo ventilatore RN = a RL= 0, n i =1 P a,i hi n i=1 P p,i hi (tep) dove: - P a,i e P p,i sono le potenze elettriche assorbite dal motore in corrispondenza di assegnati regimi di portata nella situazione ante intervento (serranda di regolazione) e con azionamento a velocità variabile (situazione post) (kw); - h i sono le ore di funzionamento dei motori ai medesimi regimi di portata nel periodo di riferimento 5 ; - n 4. Nella sessione 1.2 dell Allegato è riportata la procedura per il calcolo di P a,i. Le ore h i, le potenze P i e le portate Q i sono le grandezze oggetto di misura. Coefficiente di durabilità 2 : τ = 2,65 Quote dei risparmi di energia primaria [tep] 2 : Risparmio netto contestuale (RNc) RNc = RN Risparmio netto anticipato (RNa) RNa = (τ - 1) RN Risparmio netto integrale (RNI) RNI = RNc + RNa = τ RN Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all intervento 4 Tipo I 2. NORME TECNICHE DA RISPETTARE Articolo 6, decreti ministeriali 20 luglio Norma CEI EN : Azionamenti elettrici a velocità variabile. Parte 2: Prescrizioni generali e specifiche nominali per azionamenti a bassa tensione con motori in corrente alternata. 19
20 Norma CEI EN : Azionamenti elettrici a velocità variabile. Parte 4: Prescrizioni generali e specifiche nominali per azionamenti a tensione superiore a 1 kv e fino a 35 kv con motori in corrente alternata. Norma CEI EN : Macchine elettriche rotanti. Parte 1: Caratteristiche nominali e di funzionamento. Norma CEI 13-35: Guida all applicazione delle Norme sulla misura dell energia elettrica. Norma CEI EN 60359: Apparecchi di misura elettrici ed elettronici Espressione delle prestazioni. 3. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE In caso di rilievo della potenza assorbita nella situazione ante secondo la modalità a) deve essere allegata la documentazione fornita dal costruttore attestante i valori della potenza assorbita dal ventilatore in funzione della portata. 4. DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE 5 Nome, indirizzo e recapito telefonico di ogni cliente partecipante. Documentazione delle prove sperimentali svolte con regolazione della portata mediante serranda, a cui è stato assoggettato ciascun gruppo. Documentazione delle prove sperimentali svolte con regolazione della portata mediante inverter, a cui è stato assoggettato ciascun gruppo. Documento di esercizio da cui si possano evincere i regimi parziali di portata ed il corrispondente numero di ore di funzionamento a cui ciascun gruppo è stato sottoposto durante il periodo di funzionamento. Note: 1 Tra quelle elencate nella Tabella 2 dell Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 2 Di cui all articolo 1, comma 1, dell Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 3 Di cui all articolo 3 della deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 4 Di cui all articolo 17 della deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 5 Eventualmente in aggiunta a quella specificata all articolo 14, comma 3, dell Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11. 20
21 Allegato alla scheda tecnica n. 32E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria Premessa I sistemi per regolare la velocità di funzionamento dei ventilatori trovano applicazione principalmente in quei processi industriali che hanno una domanda di aria di ventilazione variabile, in relazione all andamento del processo produttivo. Esempi di una forte domanda di aria di ventilazione si segnalano nell industria metallurgica, ceramica, tessile, farmaceutica, impianti chimici, ecc. ed in genere dove sono presenti forni di cottura, di essiccazione ed impianti di abbattimento dell inquinamento atmosferico. A differenza dei sistemi di regolazione tradizionali (elettro-meccanici), come i sistemi on-off, a serranda modulante, ecc., che intervengono direttamente sulla portata d aria introducendo delle perdite di carico, i sistemi elettronici di variazione della velocità del motore basati sulla regolazione della frequenza e della tensione (inverter), in relazione alla domanda di portata d aria, mantengono il livello di efficienza energetica del sistema. La procedura indicata è di tipo analitico. Essa, anche se comporta un maggiore impegno della procedura standard in termini di misure, di disponibilità di dati storici e della loro elaborazione, è ritenuta necessaria per un accettabile accuratezza nella determinazione del risparmio energetico. Al fine di rendere più generale la validità della scheda e consentire l applicazione sia agli impianti esistenti sia alle nuove installazioni, sono previste due modalità di calcolo che differiscono nel modo di determinare le potenze di funzionamento nella situazione ante intervento. Entrambe le modalità richiedono che vengano effettuate le seguenti attività: A) Determinazione della potenza elettrica P a,i nella situazione ante intervento, assorbita in corrispondenza di N valori della portata Q i ; B) Analoga misura della potenza elettrica P p,i assorbita in corrispondenza dei valori di portata Q i, adottando la regolazione della portata mediante inverter; C) Estrapolazione dei consumi energetici nel corso del periodo di riferimento e calcolo del risparmio della seconda soluzione rispetto alla prima. Il valore della potenza elettrica P a,i nella situazione ante intervento, può essere ricavata nelle seguenti due modalità: a) dai dati del costruttore b) tramite misura diretta La modalità a) è da utilizzarsi in caso di mancanza della serranda di regolazione, mentre la b) è da utilizzarsi nel caso sia presente la serranda di regolazione. Nel caso a) se i dati del costruttore si riferiscono al valore della potenza assorbita dal ventilatore è necessario risalire alla potenza assorbita dal motore elettrico tramite il rendimento di quest ultimo da ricavare dalla tabella di seguito riportata. 21
22 Rendimento motori elettrici (corrispondente alla classe IE2) Numero poli Potenza (kw) ,75 77,4 79,6 75,9 1,1 79,6 81,4 78,1 1,5 81,3 82,8 79,8 2,2 83,2 84,3 81,8 3 84,6 85,5 83,3 4 85,8 86,6 84,6 5,5 87,0 87,7 86,0 7,5 88,1 88,7 87, ,4 89,8 88, ,3 90,6 89,7 18,5 90,9 91,2 90, ,3 91,6 90, ,0 92,3 91, ,5 92,7 92, ,9 93,1 92, ,2 93,5 93, ,8 94,0 93, ,1 94,2 94, ,3 94,5 94, ,6 94,7 94, ,8 94,9 94, ,0 95,1 95, ,0 95,1 95,0 Misura della potenza ante nel caso sia presente la serranda La misura in oggetto consiste nel rilievo della potenza elettrica assorbita dal motore in corrispondenza di prefissati regimi di portata. Agendo sulla serranda di regolazione, si dovranno registrare almeno quattro situazioni, tipicamente al 100%, 75%, 50% e 25%. Qualora questa serie di misure, significative della situazione ante intervento, non siano state effettuate prima dell installazione dell inverter, si può sempre provvedere anche dopo l installazione, purché si proceda con i seguenti accorgimenti: Regolare il variatore di velocità a 50 Hz, Azionare la serranda fino a leggere il valore della portata desiderata, Registrare il valore della potenza assorbita dal motore per la suddetta portata, Moltiplicare il valore della potenza assorbita, se essa è misurata a monte dell inverter, per il rendimento del variatore di velocità ricavabile dalla tabella sottostante. Rendimento inverter Taglia Inverter (kw) Frequenza >0,1 >1 >10 >100 > Hz 88,0% 92,5% 97,0% 98,0% 98,0% I valori della potenza, nei casi intermedi possono essere calcolati per interpolazione. 22
23 Misura della potenza con inverter Nella situazione post intervento, si dovrà effettuare la misura della potenza elettrica assorbita a monte dell inverter con l unica accortezza di porre attenzione alla corrispondenza tra il regime di letture nella situazione post con la situazione ante. Calcolo del risparmio di energia primaria Dalle misure delle potenze assorbite nelle condizioni ante e post intervento, per passare alla determinazione della relativa energia consumata, è necessario conoscere la distribuzione delle ore di carico, ossia il numero di ore h i alle quali si riscontra la portata Q i. I dati raccolti sono riportati nella tabella di rendicontazione seguente mediante la quale si calcolano i risparmi espressi in kwh Portata Frequenza Ore anno Potenza assorbita ante Energia consumata ante Potenza assorbita post Energia consumata post Risparmio (l/s) Hz h/a kw kwh kw kwh kwh Q 1 Hz 1 H 1 P a,1 E a,1 =h 1 P a,1 P p,1 E p,1 =h 1 P p,1 R 1 = E a,1 - E p,1 Q 2 Hz 2 H 2 P a,2 E a,2 =h 2 P a,2 P p,2 E p,2 =h 2 P p,2 R 2 = E a,2 - E p,2 Q 3 Hz 3 H 3 P a,3 E a,3 =h 3 P a,3 P p,3 E p,3 =h 3 P p,3 R3= E a,3 - E p,3 Q 4 Hz 4 H 4 P a, 4 E a,4 =h 4 P a,4 P p, 4 E p,4 =h 4 P p,4 R 4 = E a,4 - E p,4 Q n Hz n H n P a,n E a,n =h n P a,n P p,n E p,n =h n P p,n Rn= E a,n - E p,n Il risparmio complessivo di energia primaria nel periodo di riferimento, è espresso dalla relazione: RN = a RL= 0, n n Pa,i hi Pp,i hi i=1 i=1 (tep) 23
24 Scheda tecnica n. 33E - Rifasamento di motori elettrici di tipo distribuito presso la localizzazione delle utenze. 1. ELEMENTI PRINCIPALI 1.1 Descrizione dell intervento Categoria di intervento 1 : Vita Utile 2 : Vita Tecnica 2 : Settore di intervento: Tipo di utilizzo: IND-E) Processi industriali: sistemi di azionamento efficienti (motori, inverter, ecc.), automazione e interventi di rifasamento U = 5 anni T = 15 anni Industriale Rifasamento distribuito Condizioni di applicabilità della procedura La presente scheda si applica a interventi di rifasamento distribuito su motori elettrici di potenza inferiore a 37 kw nel settore industriale. La scheda non è applicabile per rifasamento centralizzato (sulla stazione di trasformazione principale). L intervento deve consentire il raggiungimento di un fattore di potenza almeno pari a 0, Calcolo del risparmio di energia primaria Metodo di valutazione 3 Valutazione standardizzata Unità fisica di riferimento (UFR) 2 Motore elettrico sottoposto a rifasamento Risparmio Specifico Lordo (RSL) di energia primaria (tep/anno/motore) conseguibile per singola unità fisica di riferimento per diverse superfici di stabilimento e diverse tipologie di attività (turni). Si considerano quattro categorie di superficie A dello stabilimento: Caso A1 A < m 2 Caso A m 2 A < m 2 Caso A m 2 A < m 2 Caso A4 A > m 2 La superficie A di riferimento dello stabilimento è misurata da planimetria catastale. La tipologia di attività viene così definita: - 1 turno: attività che si svolgono otto ore al giorno per cinque o sei giorni la settimana corrispondenti, considerate le fermate programmate, ad un numero di ore anno compreso tra 1760 e turni: attività che si svolgono in due turni giornalieri di otto ore ciascuno per cinque o sei giorni la settimana, corrispondenti ad un numero di ore anno compreso tra 3520 e turni: attività che si svolgono in tre turni giornalieri di otto ore ciascuno per sette giorni la settimana (non essendoci normalmente l interruzione della domenica) corrispondenti ad un numero di ore anno pari a Stagionale: attività che si svolgono per un periodo di tre mesi di lavoro continuato, per 24 ore di lavoro giornaliere, corrispondenti ad un numero di ore anno pari a P = potenza attiva del motore rifasato (kw) 24
25 Caso A1 RSL (tep/anno/motore) Tipologia attività P<4 4 P<6 6 P<8 8 P<11 11 P<14 14 P<18 18 P<22 22 P<30 30 P<37 1 turno 0,002 0,004 0,007 0,009 0,012 0,016 0,020 0,030 0,034 2 turni 0,004 0,008 0,015 0,017 0,020 0,035 0,040 0,060 0,068 3 turni 0,007 0,016 0,027 0,030 0,040 0,067 0,080 0,116 0,132 Stagionale 0,002 0,005 0,008 0,010 0,012 0,019 0,023 0,033 0,037 Caso A2 RSL (tep/anno/motore) Tipologia P<4 4 P<6 6 P<8 8 P<11 11 P<14 14 P<18 18 P<22 22 P<30 30 P<37 attività 1 turno 0,006 0,013 0,023 0,021 0,032 0,053 0,065 0,094 0,108 2 turni 0,012 0,026 0,047 0,041 0,065 0,105 0,130 0,189 0,215 3 turni 0,023 0,051 0,080 0,090 0,125 0,195 0,235 0,366 0,418 Stagionale 0,006 0,014 0,025 0,023 0,035 0,055 0,070 0,103 0,118 Caso A3 RSL (tep/anno/motore) Tipologia attività P<4 4 P<6 6 P<8 8 P<11 11 P P<18 18 P<22 22 P<30 30 P<37 1 turno 0,013 0,029 0,052 0,046 0,072 0,112 0,124 0,211 0,241 2 turni 0,026 0,059 0,104 0,093 0,144 0,225 0,287 0,412 0,482 3 turni 0,051 0,114 0,182 0,215 0,280 0,420 0,580 0,818 0,934 Stagionale 0,014 0,032 0,055 0,061 0,079 0,133 0,135 0,230 0,263 Caso A4 RSL (tep/anno/motore) Tipologia attività P<4 4 P<6 6 P<8 8 P<11 11 P<14 14 P<18 18 P<22 22 P<30 30 P<37 1 turno 0,018 0,041 0,064 0,076 0,102 0,163 0,175 0,298 0,341 2 turni 0,037 0,083 0,127 0,155 0,204 0,346 0,350 0,596 0,681 3 turni 0,071 0,161 0,256 0,294 0,396 0,571 0,678 1,156 1,321 Stagionale 0,020 0,045 0,070 0,082 0,111 0,189 0,191 0,325 0,372 Coefficiente di addizionalità 2 a = 100% Coefficiente di durabilità 2 τ =2,65 Quote dei risparmi di energia primaria [tep/a] 2 : Risparmio netto contestuale (RNc) RNc = a RSL N UFR Risparmio netto anticipato (RNa) RNa = (τ - 1) RNc Risparmio netto integrale (RNI) RNI = RNc + RNa = τ RNc Tipi di Titoli di Efficienza Energetica riconosciuti all intervento 4 Tipo I 25
26 2. DOCUMENTAZIONE SUPPLEMENTARE DA CONSERVARE 5 Caratteristiche dei condensatori di rifasamento da inserire e documentazione comprovante l acquisto. Planimetria con la disposizione dei condensatori di rifasamento. Nome, indirizzo e numero telefonico di ogni cliente partecipante. Note 1. Tra quelle elencate nella Tabella 2 dell Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/ Di cui all articolo 1, comma 1, dell Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/ Di cui all articolo 3 dell Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/ Di cui all articolo 17 dell Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/ Eventualmente in aggiunta a quella specificata all articolo 14 dell Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2011, EEN 9/11 26
27 Allegato alla scheda tecnica n. 33E: procedura per il calcolo del risparmio di energia primaria Premessa Con il termine rifasamento si intende l immissione di potenza reattiva capacitiva in un certo punto di una rete elettrica, al fine di compensare la potenza reattiva induttiva richiesta e di aumentare il fattore di potenza della corrente erogata dall alimentazione. I carichi induttivi, quali i motori elettrici e le lampade fluorescenti, determinano lo sfasamento della corrente rispetto alla tensione, con conseguenze quali: aumento della corrente circolante nei conduttori, che impone il loro sovradimensionamento e possibili problemi per surriscaldamento; cadute di tensione nella rete di distribuzione interna; riduzione della potenza attiva trasportabile lungo i cavi. In sede di intervento per il rifasamento dei carichi può essere conveniente verificare la presenza di componenti armoniche della corrente al fine di intervenire in modo più organico e razionale. Gli effetti negativi dovuti al basso fattore di potenza si evitano anzitutto con l inserimento di filtri e altri dispositivi, con un giusto dimensionamento dei componenti elettrici e con una corretta disposizione delle utenze. Dal punto di vista tecnico, un impianto correttamente progettato può funzionare bene anche in presenza di un basso fattore di potenza; procedendo al rifasamento dei carichi si ottengono tuttavia una serie di interessanti vantaggi tecnici ed economici. Finora l attenzione si è concentrata sul rifasamento globale (legata alle penali che l utilizzatore paga al distributore) che è dimensionato per il carico medio con una serie di condensatori in batteria che si inseriscono per evitare di finire in penale. Qualora invece si abbiano distanze rilevanti e fattori di utilizzo elevati può diventare interessante il rifasamento direttamente sul carico che permette di ridurre le perdite nei cavi e permette anche di utilizzare gli stessi cavi per altri allacci, aumentando la potenza trasferibile sugli stessi cavi anche del 30%, e permettendo ampliamenti senza potenziare le linee. La tecnologia I principali mezzi per la produzione di potenza reattiva sono: - condensatori: il condensatore immagazzina energia reattiva durante il ciclo di carica e la cede al circuito al quale è collegato durante la fase di scarica; su questo principio il condensatore viene impiegato base per la realizzazione di batterie di rifasamento e dei dispositivi statici di regolazione della potenza reattiva. - alternatori sincroni, che forniscono potenza alle utenze finali attraverso i sistemi di trasmissione e di distribuzione. Intervenendo sull eccitazione dell alternatore si può regolare il valore della tensione generata e di conseguenza le iniezioni di potenza reattiva in rete; in questo modo si possono migliorare i profili di tensione del sistema e ridurre le perdite di potenza lungo le linee stesse. - compensatori sincroni, ossia macchine elettriche che, ai fini del rifasamento, assorbono la potenza reattiva in eccesso o forniscono, a seconda dei casi, quella necessaria. Hanno rilevanti costi di installazione che ne giustifica l utilizzo prevalentemente nella della rete di trasmissione per la regolazione della tensione e dei flussi di potenza reattiva. Sono talvolta sostituiti da sistemi basati sull elettronica di potenza quali i TSC (thyristor switched capacitors) e i TCR (thyristor controlled reactors). In base alle modalità di ubicazione dei condensatori i principali metodi di rifasamento sono: 27
Scheda tecnica n. 35E - Installazione di refrigeratori condensati ad aria e ad acqua per applicazioni in ambito industriale 1. ELEMENTI PRINCIPALI 1.1 Descrizione dell intervento Categoria di intervento
PROPOSTE DI SCHEDE TECNICHE PER LA QUANTIFICAZIONE DEI RISPARMI DI ENERGIA PRIMARIA RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CUI ALL ARTICOLO 5, COMMA 1, DEI DECRETI MINISTERIALI 20 LUGLIO 2004 Documento per la consultazione