Source: http://docplayer.fi/56878132-Suomen-kylmayhdistys-ry.html
Timestamp: 2018-10-18 19:14:55+00:00
Document Index: 10798711

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ']

SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry - PDF
Download "SUOMEN KYLMÄYHDISTYS ry"
1 TIIVISTELMÄ Euroopan Unioin uusi F-kaasuasetus vaikuttaa voimalla koko kylmäalaan ja erityisesti tiettyjen kylmäaineiden käyttöön. Vuoden 2017 aikana vaikutus on voimistunut erityisesti hinnannousujen ja saatavuuden heikkenemisen myötä. Pääsyy tähän on käytössä olevat kylmäainekiintiöt, joiden mukaisesti jaetaan EU-markkinoilla myytävän uuden kylmäaineen määrät eri toimijoiden kesken. Lisäksi on huomioitava, että kiintiöt pienenevät vuoteen 2030 asti jatkuvasti. Vaikutus on ollut suurinta korkeamman ilmastolämmitysvaikutuksen kylmäaineille, kuten R404A ja R410A, sekä tietyille seoksille. Vuoden 2018 alusta eräs suuri kylmäainevalmistaja on ilmoittanut lopettavansa R404A:n toimitukset EU:n. Lisäksi tiettyjen seoksissa käytettävien kylmäainekomponenttien tuotantoa on supistettu ja näin ollen saatavuus on vaikeutunut. Tässä katsauksessa on pyritty esittämään poistuville kylmäaineille vaihtoehtoisia korvaavia kylmäaineita. Tarkastelu on tehty sovellusten näkökulmasta. On huomattava, että osasta korvaavia kylmäaineita ei ole pitkäaikaisratkaisuksi, vaan ne on lähinnä tarkoitettu siirtymäajan kylmäaineiksi. Pitkäaikaiseksi ratkaisuksi tarkoitetut uudet kylmäaineet ovat alhaisen ilmastolämmitysvaikutuksen omaavia aineita tai seoksia. Näiden aineiden käyttöönotossa tulee huomioida mahdollinen kylmäaineen turvaluokituksen muuttuminen esimerkiksi palamattomasta palavaksi. Sisällys TIIVISTELMÄ... 1 YLEISTÄ... 2 KYLMÄAINEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT... 2 KYLMÄAINEIDEN TURVALLISUUSLUOKITUS... 2 LUOKITUS ISO 817 MUKAISESTI... 3 MYRKYLLISYYSLUOKITUS... 3 SYTTYVYYSLUOKITUS... 3 Kylmäaineseosten turvallisuusluokitus... 3 KYLMÄAINEIDEN JAOTTELU... 4 KYLMÄAINEIDEN KÄYTTÖRAJOITUKSET ja KIELLOT... 5 F-KAASUASETUKSEN ASETTAMAT KIELLOT JA RAJOITUKSET... 6 Uudet laitteet ja järjestelmät... 6 Yleisesti käytettyjä kylmäaineita ja niitä korvaavia kylmäaineita... 8 Kylmäaineen vaihdossa huomioitava turvaluokitus... 9 Huoltokäyttö... 9 Kylmäainevalmistajien kotisivuja... 10
2 YLEISTÄ Kylmäaineet ovat nesteytettyjä kaasuja, joita käytetään väliaineina lämmön siirtämiseen kylmäkoneistoissa. Kylmäaineiden käyttö kylmäkoneistoissa perustuu niiden kykyyn muuttaa olomuotoa nestemäisestä kaasumaiseksi ottaessaan vastaan lämpöä ympäristöstään, tai kaasumaisesta nestemäiseksi luovuttaessaan lämpöä ympäristöönsä. Tätä olomuodon muutosta hyväksikäyttäen saadaan suuriakin lämpökuormia siirrettyä suhteellisen pienellä kylmäaineen massavirralla. Kylmäaineen ominaisuudet riippuvat suuresti siihen kulloinkin vaikuttavasta paineesta ja lämpötilasta. Käytettävät kylmäaineet ovat vaihtuneet viime vuosikymmeninä lainsäädännön muutosten vaikutuksesta. Ensin poistettiin otsonikerrokselle haitalliset aineet ja nyt ollaan poistamassa korkean ilmastonlämmitysvaikutuksen omaavia kylmäaineita. Muutokset tarkoittavat alalle uusien kylmäaineiden käyttöä, mutta myös uusien ominaisuuksien opiskelua. Ympäristönäkökohtien tilalle on tulossa turvallisuusnäkökohdat muun muassa kylmäaineiden palavuuden johdosta. KYLMÄAINEIDEN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Ympäristöystävällisyydellä tarkoitetaan kylmäaineiden yhteydessä yleensä haitattomuutta ilmakehän otsonikerrokselle ja mahdollisimman vähäistä kasvihuoneilmiötä lisäävää vaikutusta. Otsonihaitattomuus edellyttää, ettei kylmäaine sisällä klooria (Cl) eikä bromia (Br). Kylmäaineiden ympäristövaikutuksia kuvataan seuraavilla tunnusluvuilla: ODP GWP TEWI Luku, joka ilmoittaa kylmäaineen suhteellisen otsonihaitallisuuden (eng. Ozone Depletion Potential). Referenssilukuna käytetään kylmäaineen R11 lukua, jolle on annettu arvo 1,0. Asteikko on 0 1,0. Luku, joka ilmoittaa kylmäaineen kasvihuonehaitallisuuden (eng. Global Warming Potential). Vertailulukuna käytetään hiilidioksidin (CO2) haitallisuuslukua, jonka arvo on 1,0. GWP-arvot ilmoitetaan yleensä 100 vuoden ajanjaksolle laskettuina arvoina. Asteikko on 0:stä ylöspäin (esim. R134a:lla 1430). Tässä dokumentissa käytetään F-kaasuasetuksessa esitettyjä arvoja. Luku, joka ilmoittaa kylmälaitoksen elinaikanaan tuottaman kasvihuonehaitallisuuden kg:na CO 2:ta (eng. Total Equivalent Warming Impact). TEWI:ssä huomioidaan sekä suorat kylmäainepäästöt että laitteen energiankulutuksesta johtuvat CO 2-päästöt. Asteikko on 0:sta ylöspäin. Mitä suurempia ODP-, GWP- ja TEWI- luvut ovat, sitä haitallisempia ne ovat ilmakehälle ja ympäristölle. KYLMÄAINEIDEN TURVALLISUUSLUOKITUS Kylmäaineet jaetaan ryhmiin niiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten mukaan. Käytännössä tämä tarkoittaa kylmäaineiden jaottelua niiden myrkyllisyyden ja syttymisherkkyyden mukaan. Euroopan Unioin lainsäädännössä puhtaiden kylmäaineiden ja seoskylmäaineiden turvallisuusluokitus (vaaraluokitus) perustuu ns. CLP-asetukseen (EY-asetus N:o 1272/2008). CLP-asetuksen mukainen luokitus koskee muun muassa kylmäaineiden varastointia, teollista käsittelyä ja kuljetusta. Lisäksi kylmäaineiden turvallisuusluokituksia määritetään kansainvälisen standardointijärjestön ISO:n työryhmässä TC86. Luokitukset julkaistaan ensin standardissa ISO 817, josta tiedot otetaan muun muassa
3 standardiin EN 378. Standardeissa määritellään kylmäjärjestelmien ja -laitteiden sisältämien kylmäaineiden enimmäistäytösmääristä ja laitteiden rakenteesta ja sijoituspaikasta. LUOKITUS ISO 817 MUKAISESTI MYRKYLLISYYSLUOKITUS Kylmäaineet jaetaan kahteen ryhmään niiden myrkyllisyyden mukaan. Ryhmä A Ryhmä B Kylmäaineet, joiden työperäisen altistuksen raja-arvo 400 ppm. Kylmäaineet, joiden työperäisen altistuksen raja-arvo on alle 400 ppm. Kylmäaineista voi syntyä myrkyllisiä hajoamistuotteita, mikäli ne pääsevät kosketuksiin liekkien tai kuumien pintojen kanssa. Tämä on otettava huomioon, kylmäainetta sisältävien koneistojen sijoittelua suunniteltaessa. SYTTYVYYSLUOKITUS Kylmäaineet jaetaan nykyisin neljään ryhmään perustuen niiden alemman syttymisrajan (LFL), palonopeuden ja palamislämmön mukaan. Alempi syttymisraja on kylmäaineen minimipitoisuus, joka aiheuttaa liekin syttymisen kylmäaineen ja ilman homogeenisessa seoksessa Luokka 1 Ei esiinny liekin etenemistä ilmakehän paineessa (101,3 kpa) ja 60 C lämpötilassa Luokka 2L (alhaisempi syttyvyys), kaikki seuraavat vaatimukset täytyttävä: - liekin etenemistä esiintyy ilmakehän paineessa (101,3 kpa) ja 60 C lämpötilassa - alempi syttymisraja (LFL) on > 3,5 tilavuus-%, - palamislämpö < 19 MJ/kg, ja - maksimipalonopeus 10 cm/s ilmakehän paineessa (101,3 kpa) ja 23 C lämpötilassa Luokka 2 (syttyvä), kaikki seuraavat vaatimukset täytyttävä: - liekin etenemistä esiintyy ilmakehän paineessa (101,3 kpa) ja 60 C lämpötilassa - alempi syttymisraja (LFL) on > 3,5 tilavuus-%, - palamislämpö < 19 MJ/kg, ja - maksimipalonopeus > 10 cm/s ilmakehän paineessa (101,3 kpa) ja 23 C lämpötilassa Luokka 3 (korkeampi syttyvyys), seuraavat vaatimukset täytyttävä: - liekin etenemistä esiintyy ilmakehän paineessa (101,3 kpa) ja 60 C lämpötilassa, ja - alempi syttymisraja (LFL) on 3,5 tilavuus-%; TAI - palamislämpö 19 MJ/kg Kylmäaineseosten turvallisuusluokitus Kylmäaineseoksilla saattavat syttymisherkkyys- ja myrkyllisyysominaisuudet muuttua koostumuksen muuttuessa niiden komponenttien erkaantuessa toisistaan. Näillä kylmäaineilla turvallisuusluokitus tehdään pahimman mahdollisen tilanteen mukaan, mikä komponenttien erkaantumisen aikana voi esiintyä. TAULUKKO 1. Kylmäaineiden turvaluokituksen periaatteet
4 Turvaryhmä Pienempi myrkyllisyys (terveydelle haitaton) Suurempi myrkyllisyys (terveydelle haitallinen) Korkeampi syttyvyys A3 B3 Alhaisempi syttyvyys A2L B2L Syttyvä A2 B2 Ei syttyviä A1 B1 KYLMÄAINEIDEN JAOTTELU Kylmäaineet ovat pääsääntöisesti hiilivetyjä, joiden vetyatomeja on eri tavoin prosessoimalla korvattu halogeenimolekyyleillä. Lainsäädännössä kylmäaineiden jaottelu tehdään juuri näiden halogeenimolekyylien perusteella. Halogeenihiilivedyt voidaan jakaa halogeenimolekyylien perusteella seuraaviin ryhmiin: CFC-kylmäaineet HCFC-kylmäaineet Täysin halogenoituja hiilivetyjä, jotka sisältävät klooria, fluoria ja hiiltä, muttei lainkaan vetyä (eng. Chloro-Fluoro-Carbon). Suuren otsoni- ja merkittävän kasvihuonehaitallisuuden omaavia kylmäaineita. Osittain halogenoituja hiilivetyjä, jotka sisältävät klooria, fluoria, hiiltä ja vetyä (eng. Hydro-Chloro-Fluoro-Carbon). Pienen otsoni- ja merkittävän kasvihuonehaitallisuuden omaavia kylmäaineita. HFC-kylmäaineet PFC-kylmäaineet HFO-kylmäaineet Osittain halogenoituja hiilivetyjä, jotka sisältävät fluoria, hiiltä ja vetyä (eng. Hydro-Fluoro- Carbon). Otsonihaitattomia, mutta merkittävän kasvihuonehaitallisuuden omaavia kylmäaineita. Täysin halogenoituja hiilivetyjä, jotka sisältävät ainoastaan fluoria ja hiiltä (eng. Per-Fluoro-Carbon). Otsonihaitattomia, mutta merkittävän kasvihuonehaitallisuuden omaavia kylmäaineita. Osittain halogenoituja hiilivetyjä, jotka sisältävät fluoria, hiiltä ja vetyä (eng. Hydro-Fluoro- Olefin). Otsonihaitattomia ja alhaisen kasvihuonehaitallisuuden omaavia kylmäaineita. HFC- ja PFC- kylmäaineet ovat ns. fluorihiilivetyjä ja niitä kutsutaan yleisesti F-kaasuiksi. HFO-kylmäaineet ovat myös F-kaasuiksi luokiteltavia aineita. HFO-aineet eroavat HFC-aineista molekyylirakenteen suhteen: HFO-aineissa on niin sanottu kaksoissidos kahden hiiliatomin välillä, kun taas HFC-aineissa on vain yksöissidoksia hiiliatomien välillä. F-kaasuasetus käsittelee HFO/HFC-seoksia aivan kuten puhtaita HFC-aineitakin, mutta puhtaat HFO:t (esim. R1234yf ja R1234ze) puolestaan ovat F-kaasuasetuksen osalta vain raportoinnin piirissä. Edellä esitettyjen ryhmien lisäksi on olemassa vielä ryhmä kylmäaineita, jotka eivät sisällä lainkaan halogeenimolekyylejä. Näitä kylmäaineita kutsutaan ns. luonnonmukaisiksi kylmäaineiksi (eng. natural refrigerants). Tällaisia kylmäaineita ovat mm. puhtaat hiilivedyt, ammoniakki ja hiilidioksidi. Näitä aineita esiintyy luonnossa sellaisenaan eivätkä ne ole haitallisia ilmakehän otsonikerrokselle ja niiden kasvihuoneilmiötä lisäävä vaikutus on nolla tai lähes nolla. Luonnonmukaiset kylmäaineet voidaan jakaa kahteen ryhmään:
5 HC-kylmäaineet Puhtaat hiilivedyt (eng. Hydro-Carbon). Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi propaani (R290) ja butaani (R600). Otsonihaitattomia kylmäaineita, joiden kasvihuonehaitallisuus on käytännössä merkityksetön. Epäorgaaniset kylmäaineet Puhtaat epäorgaaniset yhdisteet (eng. Inorganic Compounds). Käytetyimmät tämän ryhmän kylmäaineet ovat ammoniakki (R717) ja hiilidioksidi (R744) Otsonihaitattomia kylmäaineita, joiden kasvihuonehaitallisuus on ammoniakilla 0 ja hiilidioksidilla 1. KYLMÄAINEIDEN KÄYTTÖRAJOITUKSET ja KIELLOT Halogeenihiilivetyjen ilmakehälle haitallisten ominaisuuksien johdosta on niiden käyttöä rajoitettu lainsäädännöllisin keinoin runsaasti viime vuosina. Otsonihaitallisten CFC- ja HCFC-kylmäaineiden kiellot perustuvat EY-asetukseen N:o 1005/2009 (ns. otsoniasetus). HFC- ja PFC-aineille asetetut rajoitukset ja kiellot perustuvat EU-asetukseen N:o 517/2014 (ns. F-kaasuasetus) ja henkilö- ja pakettiautojen ilmastointilaitteita koskevaan direktiiviin 2006/40/EY (ns. MAC-direktiivi). TAULUKKO 2. Halogeenihiilivedyille asetettuja käyttörajoituksia Kylmäaineryhmä CFC- kylmäaineet HCFC- kylmäaineet HFC- ja PFC- kylmäaineet HFO-kylmäaineet Käyttörajoitukset - esim. R11, R12 ja R502 - käyttö kielletty uusissa laitoksissa ja laitteissa alkaen - käyttö kielletty huollossa alkaen - esim. R22, R401, R402, R403, R408, R409 - käyttö kielletty uusissa laitoksissa ja laitteissa alkaen - käyttö kielletty huollossa uusilla aineilla alkaen - käyttö huollossa kierrätetyillä aineilla sallittu saakka - käyttö kielletty huollossa alkaen - esim. R134a, R404A, R407C, R410A, R507A - käyttö uusissa laitoksissa ja laitteissa sallittu, paitsi erikseen luetellut laitteet ja sovellukset (ks. seuraava kappale) - huoltokäytössä rajoituksia alkaen (ks. seuraava kappale) - GWP-rajana 150 uusien automallien ilmastointilaitteissa alkaen - GWP-rajana 150 kaikkien uusien autojen ilmastointilaitteissa alkaen - esim. R1234ze, R1234yf - HFO-kylmäaineille ei ole asetettu F-kaasuasetuksessa rajoituksia tai kieltoja Luonnonmukaisille kylmäaineille ei ole asetettu vastaavia käyttörajoituksia F-kaasuasetuksessa. Puhtaat hiilivedyt ovat kuitenkin ensimmäisen luokan palavia nesteitä ja epäorgaanisista kylmäaineista esimerkiksi ammoniakki on ensimmäisen luokan palava neste ja myrkky. Luonnonmukaisten kylmäaineiden käyttöä säätelevät painelaitelainsäädäntö (PED) sekä tuoteryhmäkohtiaset täytösmäärärajoitukset, joita on esitetty eri standardeissa.
6 F-KAASUASETUKSEN ASETTAMAT KIELLOT JA RAJOITUKSET Uudet laitteet ja järjestelmät Uusia laitteita ja järjestelmiä koskevat kiellot ja rajoitukset on esitetty F-kaasuasetuksen liitteessä III. Alla olevassa taulukossa on esitetty ao. liitteen kohdat TAULUKKO 3. Uusia laitteita ja järjestelmiä koskevat kiellot ja rajoitukset Kohta Kielto Kommentit Kuvaesimerkki nro 10 Kotitalouksien jääkaapit ja pakastimet, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 150, kielto astui voimaan alkaen Käytännössä kaikki uudet kotitalouksien kylmälaitteet toimivat jo hiilivedyillä, pääasiassa iso-butaanilla (R600a) nro 11 nro 11 a nro 11 b Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut jääkaapit ja pakastimet (ilmatiiviisti suljetut laitteet), jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden - GWP on vähintään 2 500, kielto astuu voimaan GWP on vähintään 150, kielto astuu voimaan Tarkoittaa R404A:n ja R507A:n käyttökieltoa alkaen Tarkoittaa käytännössä nykyisten F- kaasujen käyttökieltoa, mutta suuri osa uusista kaupan kylmän omakoneellisista kalusteista toimii jo hiilivedyillä, joko propaanilla (R290) tai butaaneilla (R600 ja R600a)
7 nro 12 nro 13 nro 14 Kiinteät jäähdytyslaitteet, jotka sisältävät fluorihiilivetyjä tai joiden toiminta perustuu niihin ja, joiden GWP on vähintään 2 500, lukuun ottamatta laitteita, jotka on tarkoitettu sovelluksiin, joita käytetään tuotteiden jäähdyttämiseen alle 50 celsiusasteen lämpötiloihin, kielto astuu voimaan Kaupalliseen käyttöön tarkoitetut monikompressoriset keskusjäähdytysjärjestelmät, joiden arvioitu kapasiteetti on vähintään 40 kw ja jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin ja joiden GWP on vähintään 150, lukuun ottamatta kaskadijärjestelmien primääriä kylmäainepiiriä, jossa voidaan käyttää fluorattuja kasvihuonekaasuja, joiden GWP on alle 1 500, kielto astuu voimaan Liikkuvat huoneilmastointilaitteet (jotka on suljettu ilmatiiviisti ja joita loppukäyttäjä pystyy siirtämään huoneesta toiseen), jotka sisältävät fluorihiilivetyjä, joiden GWP on vähintään 150, kielto astuu voimaan Tarkoittaa esimerkiksi R404A:n ja R507A:n käyttökieltoa alkaen HUOM. F-kaasuasetuksessa jäähdytyslaitteet -sana ei kata ilmastoinnin jäähdytystä eikä lämpöpumppuja, millä on merkitystä mm. huoltokiellon kannalta (ks. kappale Huoltokäyttö jäljempänä) - Kaupan kylmän keskuskoneellisissa järjestelmissä ollaan valtaosin jo siirrytty CO2-järjestelmiin (R744) - Kaskadikoneikoissa primääripuolella voidaan kuitenkin käyttää F-kaasuja, joiden GWP-arvo on alle 1500, kuten R134a. Tässä tapauksessa kylmäkalusteiden jäähdytys on tehtävä välillisenä järjestelmänä. nro 15 Single split -ilmastointijärjestelmät, jotka sisältävät alle 3 kg fluorattuja kasvihuonekaasuja, jotka sisältävät fluorattuja kasvihuonekaasuja tai joiden toiminta perustuu niihin, joiden GWP on vähintään 750, tai joiden toiminta perustuu niihin, kielto astuu voimaan F-kaasuista jäisi jäljelle R32 sekä uudet kylmäaineet ja seokset
8 Yleisesti käytettyjä kylmäaineita ja niitä korvaavia kylmäaineita Edellä esitettyjen käyttörajoitusten ja kieltojen johdosta käytettävissä olevien kylmäaineiden valikoima rajoittuu kylmäaineisiin, jotka eivät ole otsonihaitallisia eikä omaa korkeaa GWP-arvoa. Alla olevassa taulukossa 3 on esitetty eri sovelluksissa yleisesti käytössä olevia F-kaasuja ja niitä korvaavia, uusia kylmäaineita. Taulukko ei ole kaiken kattava. Taulukossa 3 on esitetty myös korvaavien kylmäaineiden kiellot. Kiellon numero viittaa yllä esitettyihin kieltoihin. Taulukossa merkintä OK tarkoittaa, että nykyistä tai korvaavaa kylmäainetta saa käyttää kyseisessä sovelluksessa voimassa olevan F-kaasuasetuksen mukaisesti asti. TAULUKKO 3. Eri sovelluksissa yleisesti käytössä olevia F-kaasuja ja niitä korvaavia, uusia kylmäaineita Sovellus Veden- ja nesteenjäähdyttimet (chillerit), lämpöpumput Kaupan kylmälaitteet, ammattikylmälaitteet Nykyinen kylmäaine (turvaluokka, GWParvo) R134a (A1, 1430) - OK R410A (A1, 2088) - OK R404A (A1, 3922), R507A (A1, 3985) - näillä vain huoltokäyttö sallittua alkaen R134a (A1, 1430) - sallittu vain yli 40 kw kaskadijärjestelmän primääripuolella alkaen R407A (A1, 2107), R407F (A1, 1825) - kiellot nro 11 ja 13 Lauhdutinyksiköt R404A (A1, 3922) - vain huoltokäyttö sallittua alkaen Ilmastointi R410A (A1, 2088) - kiellot nro 14 ja 15 R407C (A1, 1774) - kiellot nro 14 ja 15 Jäähdytetty kuljetus R404A (A1, 3922) - OK R134a (A1, 1430) - OK Uusia/korvaavia kylmäaineita (turvaluokka, GWParvo) Uusia/korvaavia kylmäaineita koskevat kiellot Esimerkkejä uuden aineen kauppanimistä (*) R450A (A1, 605) OK Solstice N13 R513A (A1, 631) OK Opteon XP10 R1234yf (A2L, 4) OK Opteon XL10 R1234ze (A2L, 7) OK Solstice ze R452B (A2L, 698) OK Solstice L41 Opteon XL55 R454B (A2L, 466) OK Opteon XL41 R455A (A2L, 145) OK Solstice L40X R407F (A1, 1825) - kiellot nro 11 ja Performax LT 13 R448A (A1, 1387) - kielto nro 11 Solstice N40 R449A (A1, 1397) - kielto nro 11 Opteon XP40 R452A (A1, 2140) - kiellot nro 11 ja Opteon XP44 13 R454A (A2L, 238) - kielto nro 11 Opteon XL40 R454C (A2L, 148) OK Opteon XL20 R450A (A1, 605) OK Solstice N13 R513A (A1, 631) OK Opteon XP10 R1234yf (A2L, 4) OK Opteon XL10 R1234ze (A2L, 7) OK Solstice ze R449A (A1, 1397) - kielto nro 11 Opteon XP40 R455A (A2L, 145) OK Solstice L40X R452B (A2L, 698) - kielto nro 14 Solstice L41 Opteon XL55 R454B (A2L, 466) - kielto nro 14 Opteon XL41 R455A (A2L, 145) OK Solstice L40X R444B (A2L, 296) - kielto nro 14 Solstice L20 R455A (A2L, 145) OK Solstice L40X R450A (A1, 605) OK Solstice N13 R513A (A1, 631) OK Opteon XP10 R1234yf (A2L, 4) OK Opteon R1234ze (A2L, 7) OK Solstice ze
9 (*) Solstice ja Performax ovat Honeywellin tavaramerkkejä, Opteon on Chemoursin tavaramerkki Kylmäaineen vaihdossa huomioitava turvaluokitus Kylmäainetta vaihtaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota kylmäaineen turvaluokitukseen. Nykyisin käytössä olevat HFC-aineet ovat turvaluokassa A1, jolloin kylmälaitteita ja -järjestelmiä saa sijoittaa melko vapaasti ja täytösmäärien koko voi olla suuri. Uusista, korvaavista kylmäaineista suuri osa on luokiteltu turvaluokkaan A2L, jolloin kylmäaineen täytösmäärää on rajoitettu riippuen kylmälaitteen tai järjestelmän sovelluksesta ja sijainnista. Huoltokäyttö Huoltokäyttöä koskevat kiellot ja rajoitukset on esitetty F-kaasuasetuksen artiklan 13 kohdassa 3. Huoltokäytössä on kielletty alkaen sellaisten HFC-kylmäaineiden, joiden GWP-arvo on vähintään 2 500, käyttö sellaisten jäähdytyslaitteiden huollossa tai kunnossapidossa, joiden täytöskoko on vähintään 40 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Tämä vastaa täytöksenä esim. noin 10,2 kg R404A:ta. Kuitenkin kieltoa ei saakka sovelleta seuraaviin F-kaasuihin: - regeneroidut F-kaasut, joiden GWP-arvo on vähintään ja joita käytetään nykyisten jäähdytyslaitteiden kunnossapidossa tai huollossa - kierrätetyt F-kaasut, joiden GWP-arvo on vähintään ja joita käytetään olemassa olevien jäähdytyslaitteiden kunnossapidossa tai huollossa edellyttäen, että ne on otettu talteen tällaisesta laitteesta. Tällaisia kierrätettyjä kaasuja saavat käyttää vain yritykset, jotka ovat ottaneet ne talteen osana kunnossapitoa tai huoltoa, tai yritykset, joiden puolesta ne on otettu talteen osana kunnossapitoa tai huoltoa. Taulukossa 4 on esitetty yli 2500 GWP-arvon omaavia kylmäaineita ja niiden 40 CO 2-ekvivalenttitonnia vastaava täytösmäärä. Tätä suurempia täytösmääriä omaavia laitteita saa huoltaa ja kunnossapitää vain regeneroidulla tai kierrätetyllä kylmäaineella. TAULUKKO 4. Yli 2500 GWP-arvon omaavia kylmäaineita ja niiden 40 CO 2-ekvivalenttitonnia vastaava täytösmäärä Kylmäaine GWParvo R ,70 R ,4 R404A ,2 R422A ,7 R422D ,7 R428A ,1 R434A ,3 R ,0 R508A ,03 R508B ,99 ISCEON MO89 40 tonnia CO2-ekv. (kg) ,5
10 Kylmäainevalmistajien kotisivuja Kylmäainevalmistajien kotisivujen linkit on tarkistettu viimeksi Arkema (tavaramerkki Forane, vain F-kaasuja) Chemours (tavaramerkki Opteon, sekä F-kaasuja että uusia kylmäaineita ja seoksia) Honeywell (tavaramerkit Solstice, Performax ja Genetron, sekä F-kaasuja että uusia kylmäaineita ja seoksia) Mexichem (tavaramerkki Klea, vain F-kaasuja) Solvay (tavaramerkki Solkane, korkean lämpötilan sovellukset) AGA (laaja valikoima kylmäaineita, myy muiden tuotteita)
11 LIITE I KYLMÄAINEIDEN OMINAISUUKSIA HFC-KYLMÄAINEITA Esimerkkejä HFC-kylmäaineista uusiin laitoksiin Ominaisuus R134a R404A R407C R410A koostumus CF3CH2F R125/R143a/R134a R32/R125/R134a R32/R125 1,1,1,2-tetrafluorietaani 44/52/4% 23/25/52% 50/50% moolimassa [g/mol] 102,0 97,6 86,2 72,6 kiehumispiste [ C] -26,1-46,6-43,8-51,6 kriittinen lämpötila [ C] 101,0 72,1 86,7 74,7 kriittinen paine [bar] 40,7 37,3 46,2 51,7 ODP GWP turvaluokka A1 A1 A1 A1 liukuma ei liukumaa 0,8 0,2 C 7,5 3,5 C 0,1 C yhteensopivat öljyt AB, POE, PVE, PAG AB, POE, PVE, PAG AB, POE, PVE, PAG AB, POE, PVE, PAG edut - alhainen puristuspaine - alhainen tulistuminen - alhainen puristuspaine - hyvä tilavuustuotto - hyvä kylmäkerroin (th>-5 C) puristuksessa - hyvä kylmäkerroin - laaja käyttöalue - sopii käytettäväksi myös - laaja käyttöalue märkähöyrysteisiin järjestelmiin haitat - pieni tilavuustuotto - alipaine, kun th<-25 C - korkea GWP-luku - korkeahko puristuspaine - lämpötilaliukuma - suuri lämpötilaliukuma - korkea puristuspaine - suuri tulistuminen puristuksessa käyttökohteita - kodin kylmälaitteet - jääpalakoneistot, olutjäähdyttimet - ilmastoinnin jäähdytyksen ruuvi- ja turbovedenjäähdytyskoneet - ajoneuvojen kylmälaitteet - lämpöpumput - myymälöiden kylmälaitokset - kylmä- ja pakastekoneistot - jääratakoneistot - comfort-ilmastoinnin jäähdytyslaitteet (siirrettävät, ikkunakojeet, splitit) - vedenjäähdytyskoneistot - kaappi- ja vakioilmastointikoneet -kompressorilauhduttimet - lämpöpumput - comfort-ilmastoinnin jäähdytyslaitteet (siirrettävät, ikkunakojeet, splitit) -vedenjäähdytyskoneistot - kaappi- ja vakioilmastointikoneet
12 DROP IN-KYLMÄAINEET VANHOIHIN LAITOKSIIN Drop-in- kylmäaineella tarkoitetaan tässä kylmäainetta, joka vaihdettiin vanhan CFC- tai HCFC-kylmäaineen tilalle ilman erityisiä toimenpiteitä. Ominaisuus R413A R417A R422A R422D koostumus R134a/R218/R600a R125/R134a/R600 R125/R134a/R600a R125/R134a/R600a 88/9/3% 46/50/4% 85/11,5/3,5% 65/31,5/3,5% moolimassa [g/mol] 103,96 106,6 115,8 109,8 kiehumispiste [ C] -35,0-41,8-48,7-44,7 kriittinen lämpötila [ C] 101,3 89,9 71,8 80,7 kriittinen paine [bar] 41,1 38,6 37,5 39,5 ODP GWP turvaluokka A2 A1 A1 A1 liukuma 0,5 7 C 5,5 2 C 3 0,5 C 5 1,5 C yhteensopivat öljyt MO, AB, MO+AB, POE MO, AB, MO+AB, POE MO, AB, MO+AB, POE MO, AB, MO+AB, POE käyttökohteita korvaava kylmäaine vanhaan R12-laitokseen korvaava kylmäaine vanhaan R22-laitokseen korvaava kylmäaine vanhaan R22-laitokseen, lähinnä ilmastoinnin jäähdytyslaitokseen korvaava kylmäaine vanhaan R22-laitokseen, lähinnä myymälöiden kylmä- ja pakastelaitoksiin Ominaisuus R424A R426A R427A koostumus R125/R134a/R600/R600a/R601a 50,5/47/0,9/1,0/0,6% R125/R134a/R600/R601a 5,1/93/1,3/0,6% R32/R125/R143a/R134a 15/25/10/50% moolimassa [g/mol] 108,1 102,6 90,4 kiehumispiste [ C] -38,7-28,6-42,7 kriittinen lämpötila [ C] 88,8 101,0 86,8 kriittinen paine [bar] 40,4 41,0 44,0 ODP GWP turvaluokka A1 A1 A1 liukuma 7,5 4 C 2,5 4,5 C 7 3 C yhteensopivat öljyt MO, AB, MO+AB, POE MO, AB, MO+AB, POE, PAG POE
13 käyttökohteita korvaava kylmäaine vanhaan R22- laitokseen, lähinnä ilmastoinnin jäähdytyslaitokseen ja myymälöiden kylmälaito korvaava kylmäaine vanhaan R12- laitokseen HC-KYLMÄAINEITA JA EPÄORGAANISET KYLMÄAINEET korvaava kylmäaine vanhaan R22-laitokseen, vedenjäähdytyskoneistoon, myymälöiden kylmä- ja pakaste-laitoksiin Ominaisuus R290 R600a R717 R744 koostumus C3H8 CH(CH3)3 NH3 CO2 propaani isobutaani ammoniakki hiilidioksidi moolimassa [g/mol] 44,1 58,1 17,0 44,0 kiehumispiste [ C] -42,1-11,6-33,3-78,4 kriittinen lämpötila [ C] 96,7 135,9 132,4 31,1 kriittinen paine [bar] 42,4 36,8 113,5 73,8 ODP GWP turvaluokka A3 A3 B2 A1 liukuma ei liukumaa ei liukumaa ei liukumaa ei liukumaa yhteensopivat öljyt MO, AB, MO+AB, PAO, POE, MO, AB, MO+AB, PAO, POE, MO, AB, MO+AB, PAO, PAG MO, AB, MO+AB, PAO, PAG edut PAG - alhainen puristuspaine - pieni painesuhde - laaja käyttöalue - hyvä kylmäkerroin koko käyttöalueella - sopii käytettäväksi myös märkähöyrysteisiin järjestelmiin - ympäristöystävällinen - hyvät lämmönsiirtoominaisuudet PAG - alhainen puristuspaine - pieni painesuhde - ympäristöystävällinen - hyvät lämmönsiirtoominaisuudet - hyvä tilavuustuotto - alhainen puristuspaine - sopii käytettäväksi myös märkähöyrysteisiin järjestelmiin - hyvät lämmönsiirtoominaisuudet - hyvä kylmäkerroin - ympäristöystävällinen - vuodot helppo havaita - loistava tilavuustuotto - pieni painesuhde - sopii käytettäväksi myös märkähöyrysteisiin järjestelmiin - hyvät lämmönsiirto-ominaisuudet - ympäristöystävällinen haitat - palava - palava - alipaineinen, kun th<-10 C - vaatimaton tilavuustuotto - erittäin myrkyllinen - palava - suuri tulistuminen puristuksessa - suhteellisen kallis laitos - korkea paine - alhainen kriittinen piste - syrjäyttää hapen vuototilanteissa - suurissa pitoisuuksissa aiheuttaa tajuttomuutta tai jopa kuoleman (10 % ilmassa)
14 - ilman happipitoisuusmittari ei sovellu CO2-pitoisuuden valvontaan! käyttökohteita - vedenjäähdytyskoneistot - pienet kylmä- ja pakastekoneistot - lämpöpumput - ilmastoinnin jäähdytys - kodin kylmälaitteet - suuret vedenjäähdytyskoneistot - suuret kylmä- ja pakastekoneistot - jääratakoneistot - suuret lämpöpumput - pakastekoneistot - pienet kylmäkaapit - ajoneuvojen kylmälaitteet - jääratojen liuos - lämpöpumput
Taito Happonen Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Aducate Reports and Books 3/2010 Aducate Centre for Training and Development TAITO HAPPONEN Ilmalämpöpumpun toiminta ja asennus Kylmätekniikan perusteista
Kylmäaineen R22 korvaaminen ja katsaus kylmäaineiden tulevaisuuteen
Kaius Mertanen Kylmäaineen R22 korvaaminen ja katsaus kylmäaineiden tulevaisuuteen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan tutkinto-ohjelma Insinöörityö 19.11.2014 Tiivistelmä Tekijä
suurelle valiokunnalle.
YMPÄRISTÖVALIOKUNNAN LAUSUNTO 3/2013 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi fluoratuista kasvihuonekaasuista (F-kaasuasetus) Suurelle valiokunnalle JOHDANTO
the new HFO1234ze ecorange chillers
GOGREEN solutions Kohdellaan hyvin maapalloa jolla asumme: isämme eivät lahjoittaneet sitä meille, mutta me lainaamme sitä lapsiltamme... (Masai Sanonta) the new HFO1234ze ecorange chillers Suomi rcgroupairconditioning
Taloudelliset vaikutukset, ympäristövaikutukset, turvallisuus ja luotettavuus
REAL Alternatives, moduuli 7: Taloudelliset vaikutukset, ympäristövaikutukset, turvallisuus ja luotettavuus 1 Taloudelliset vaikutukset, ympäristövaikutukset, turvallisuus ja luotettavuus Vaihtoehtoiset
Vaihtoehtoisia kylmäaineita koskeva
REAL Alternatives, moduuli 6: Vaihtoehtoisia kylmäaineita koskeva lainsäädäntö ja standardit 1 Vaihtoehtoisia kylmäaineita koskeva lainsäädäntö ja standardit Sisällysluettelo 1-Yleistä Standardit ja säännökset
VTT TIEDOTTEITA 2548. Ari Laitinen, Veijo Nykänen & Satu Paiho. Jäähallin kylmäkoneistojen hankintaopas
VTT TIEDOTTEITA 2548 Ari Laitinen, Veijo Nykänen & Satu Paiho Jäähallin kylmäkoneistojen hankintaopas VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2548 Jäähallin kylmäkoneistojen hankintaopas Ari Laitinen, Veijo Nykänen
HUURRE CO2 JÄÄRATASANEERAUS
HUURRE CO2 JÄÄRATASANEERAUS JÄÄHALLIPÄIVÄT 12 14.4.2016 Sami Vatanen Huurre Huurre Group Ylöjärvi tehdas toimintaan kylmäpaneelit Huurre Oy perustettu Tampere, Finland Kasvu kotimarkkinoilla, Venäjällä
Bryssel COM(2016) 748 final KOMISSION KERTOMUS
EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.11.2016 COM(2016) 748 final KOMISSION KERTOMUS fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä korvaavien tai vähentävien ilmastoystävällisten tekniikoiden turvallista käyttöä koskevan