Source: http://docplayer.fr/1240838-Marche-de-travaux-amenagements-de-deux-plateaux-de-bureaux-cahier-des-clauses-techniques-particulieres-lot-08-lot-cvc-plomberie-sanitaire.html
Timestamp: 2017-07-25 03:16:21+00:00
Document Index: 36340311

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'art 3', 'art 3']

MARCHE DE TRAVAUX AMENAGEMENTS DE DEUX PLATEAUX DE BUREAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT 08 LOT CVC PLOMBERIE SANITAIRE - PDF
MARCHE DE TRAVAUX AMENAGEMENTS DE DEUX PLATEAUX DE BUREAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT 08 LOT CVC PLOMBERIE SANITAIRE
Download "MARCHE DE TRAVAUX AMENAGEMENTS DE DEUX PLATEAUX DE BUREAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT 08 LOT CVC PLOMBERIE SANITAIRE"
1 MARCHE DE TRAVAUX AMENAGEMENTS DE DEUX PLATEAUX DE BUREAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT 08 LOT CVC PLOMBERIE SANITAIRE Page 1/312 SOMMAIRE SOMMAIRE 1. PRÉAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS VISITES DES LIEUX PROTECTIONS DES OUVRAGES CONSERVÉS RÉSEAUX EXISTANTS CONSERVÉES INTERVENTIONS PARTICULIÈRES NETTOYAGE JOURNALIER EVACUATION DES DÉBLAIS CHOIX DES PRODUITS SONDAGES - NATURE DES SUPPORTS OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE DEVIS QUANTITATIF MISE EN OEUVRE - OBLIGATIONS - RESPONSABILITÉS GENERALITES CVC PLOMBERIE SANITAIRE CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX Documents à fournir par l entrepreneur : Dossier d exécution Dossier de récolement Documents d exécution Modes opératoires CONSISTANCE DES TRAVAUX CLAUSES TECHNIQUES GENERALES CONTROLE DES INSTALLATIONS Contrôles sous la responsabilité de l entreprise Contrôles de conformité aux normes par un organisme agréé Qualité et origine des prestations RECEPTION Contrôle de l aspect des installations GARANTIES Garanties de parfait achèvement Garantie de fonctionnement Garantie du matériel Garantie décennale PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CVC PLOMBERIE SANITAIRE ORIGINE DES FLUIDES Eau froide Page 2/313 3.1.2 Electricité BASES DES CALCULS SITUATION DU PROJET CONDITIONS CLIMATIQUES EXTERIEURES CONDITIONS INTERIEURES A MAINTENIR (DANS LES LOCAUX AMENAGES RENOUVELLEMENT D'AIR NIVEAUX SONORES A RESPECTER LIMITES DE PRESTATIONS TRAVAUX NON COMPRIS AU PRESENT LOT MAIS A EXECUTER PAR LES LOTS SUIVANTS TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT TECHNOLOGIE - MATERIEL - MATERIAUX GENERALITES RESEAU DE TUYAUTERIES RESEAUX AERAULIQUES TRAITEMENTS ACOUSTIQUES EQUIPEMENT ELECTRIQUE GENERALITES DESCRIPTIF DES TRAVAUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE ENTREES D AIR HYGROREGLABLES BOUCHES D'EXTRACTION GAINE D'EXTRACTION CAISSONS D'EXTRACTION SPECIFICATIONS DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE CONSISTANCE DES TRAVAUX TRAVAUX DE DEPOSE APPAREILS SANITAIRES PRODUCTION D'EAU CHAUDE VANNES ET ROBINETTERIE RESEAU DE DISTRIBUTION DESINFECTION DES RESEAUX EVACUATIONS EAUX USEES ET EAUX VANNES INSTALLATION DE CLIMATISATION TRAVAUX DE DEPOSE PRINCIPE GENERALITES UNITE EXTERIEURE RACCORDEMENTS FRIGORIFIQUES RACCORDEMENTS ELECTRIQUES UNITES INTERIEURES CONVECTEUR ELECTRIQUE Page 3/314 1. PRÉAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS 1.1. VISITES DES LIEUX L'entrepreneur devra, avant la remise de son offre, se rendre sur place et visiter les lieux, afin d'inclure dans son offre toutes les prestations nécessaires à la parfaite exécution des travaux lui incombant. Dans le cas ou à travers les documents établis par les concepteurs certaines stipulations particulières sembleraient avoir été omises ou paraîtraient inadaptées; l'entrepreneur devra le signaler au cours de l'appel d'offre et effectuer une mise au point chiffrée sur un document annexe, remis avec sa proposition PROTECTIONS DES OUVRAGES CONSERVÉS Toutes les précautions et protections auront été prises lors des interventions pour protéger les ouvrages à conserver. Les dégradations seront immédiatement signalées au Maître d'œuvre et seront réparées aux frais de l'entreprise concernée. Les systèmes choisis pour ces reprises et les aspects de finition devront en tous points, satisfaire à ceux existants: matériaux compatibles, coloris, etc RÉSEAUX EXISTANTS CONSERVÉES L'attention des entreprises est attirée sur la présence de réseaux enterrés existants conservés sur l'emprise du terrain. Toutes les dispositions seront prise par chacune des entreprises intervenants sur le chantier pour ne pas détériorés ces réseaux par le fait d'intervention ou passage d'engins. Tous désordres apparaissant en cours de chantier sur ces réseaux sont réputés intervenus par suite de travaux, les réparations nécessaires seront à la charge de l'entreprise incriminée INTERVENTIONS PARTICULIÈRES Pour les interventions dans les locaux existants, l'entrepreneur devra impérativement définir avec le maître d'œuvre les emplacements et les limites de prestations, ainsi que le choix et la qualité des matériaux à mettre en œuvre (coloris, aspect, mode de pose, etc...). Cette mise au point sera effectuée avant toute intervention du présent lot NETTOYAGE JOURNALIER Prestation obligatoire due par l'entreprise : - Nettoyage quotidien après chaque intervention de son lot. - Balayage fréquent et rassemblement de ses gravats durant les travaux, plusieurs fois par jour si nécessaire. - Nettoyage et enlèvement systématique de ses déblais en fin d'intervention. - Chaque entreprise doit le nettoyage quotidien après chaque intervention de son lot, toutefois, en cas de négligence ou défaillance de certaines entreprises, le coordinateur pourra faire exécuter tous nettoyages Page 4/315 complémentaires par une entreprise spécialisée, et ce, à la charge de ces mêmes entreprises EVACUATION DES DÉBLAIS Les déblais seront évacués par chaque entreprise aux décharges publiques ou payantes, y compris taxes et frais. En tout état de cause, la manutention, le stockage et le transport des déblais incombent au titulaire de chaque lot. Pour les matériaux et produits dangereux et/ou particuliers, il sera fourni par l'entreprise une note précisant le lieu et le type de décharges retenues dans l'offre, ainsi qu'une copie de l'agrément CHOIX DES PRODUITS L'entrepreneur devra joindre à l'appui de son acte d'engagement, la nature, les caractéristiques et la marque des produits sur la base desquels il a établi son offre. Les produits devront être de fabrication notoirement connue. Leur composition ne pourra être modifiée que dans les limites prescrites par le fabricant. L'entrepreneur doit notamment l'exécution de "surfaces témoins" suivant les coloris choisis par le Maître d'œuvre SONDAGES - NATURE DES SUPPORTS Prestation à inclure aux prix unitaires des ouvrages: tous sondages nécessaires à la reconnaissance des supports existants, afin de déterminer la nature et les dimensions des matériaux les composant pour apprécier la compatibilité avec les ouvrages neufs à créer OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE Le devis descriptif n'étant pas limitatif, l'entreprise devra prévoir tous les travaux complémentaires indispensables au complet et parfait achèvement des ouvrages inclus dans son lot et ce, sans qu'il puisse prétendre à aucune modification de son prix forfaitaire pour raison d'omission aux plans et au devis descriptif, étant entendu que l'entrepreneur s'est rendu compte des travaux à effectuer, de leur importance et de leur nature, et qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient être omis sur les plans et descriptifs. Dans le cas ou à travers les documents établis par les concepteurs certaines stipulations particulières sembleraient avoir été omises ou paraîtraient inadaptées; l'entrepreneur devra le signaler au cours de l'appel d'offre conformément aux dispositions prévues dans le règlement de consultation DEVIS QUANTITATIF L'entrepreneur du présent lot devra impérativement répondre sur le cadre du devis quantitatif joint au dossier. La proposition de l'entreprise étant globale et forfaitaire, l'entrepreneur est tenu de vérifier les quantités. S'il découvre éventuellement des erreurs ou des oublis, il devra se conformer aux disposions prévues dans le règlement de consultation. Page 5/316 A défaut, après signature du marché, les quantités seront réputées être acceptées par l'entreprise sans aucune réserve MISE EN OEUVRE - OBLIGATIONS - RESPONSABILITÉS L'entreprise doit prévoir tout le matériel, toutes les fournitures et les travaux préparatoires indispensables pour assurer le complet et parfait achèvement des ouvrages prévus à son lot. Elle doit, pour la mise en œuvre de l'ensemble de ses ouvrages, respecter les prescriptions et recommandations contenues dans les DTU, avis et fiches techniques, recommandations professionnelles en vigueur à l'ouverture du chantier. Elle doit respecter tous les règlements et informations édités par les organismes de sécurité (médecine du travail, sécurité sociale, inspection du travail, etc...). Elle doit rigoureusement respecter la conception de l'ensemble du projet avec ses obligations de résultats. Elle doit impérativement utiliser une main d'œuvre qualifiée, assistée d'une organisation hiérarchisée et compétente. Elle doit signaler, en temps utile, ses observations, les erreurs ou omissions constatées dans le dossier de consultation des entreprises à l'équipe de Maîtrise d'œuvre. Elle ne peut mettre en œuvre que des matériaux et produits faisant partie de l'échantillonnage retenu, dans les prototypes d'outils sélectionnés et pour un objectif correspondant au prototype de référence. Elle ne peut mettre en œuvre des éléments d'ouvrages sans accord préalable de la Maîtrise d'œuvre sur les documents graphiques et écrits correspondant à l'élément concerné remis dans son contexte d'ensemble. La Maîtrise d'œuvre se réserve le droit de refuser, de démolir et de faire refaire les ouvrages non conformes à leurs caractéristiques mécaniques et fonctionnelles, caractéristiques structurelles et dimensionnelles, exigences de qualité, d'aspect et de teinte, telles que précisées au présent document et confirmées par les échantillons et prototypes de référence et ce sans que l'entreprise puisse prétendre à des indemnisations. Page 6/317 2. GENERALITES CVC PLOMBERIE SANITAIRE 2.1. CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX Outre les prescriptions générales et particulières précisées dans les autres documents du marché, la proposition de l entrepreneur s entend compris pendant toute la durée du chantier : La réfection des ouvrages défectueux constatés soit en cours d exécution, soit à la pré-réception. Tous les ouvrages dégradés devront être démolis et repris dans les conditions précisées par ordre de service ou sur les P.V. de réunion de chantier. La mise hors chantier immédiate des matériaux ou éléments défectueux ou refusés par le maître d œuvre. Les frais d essais. Les sujétions dues à la présence d autres corps d état sur le chantier. La fourniture d échantillons et modèles d appareillages. L incidence des phasages éventuels des travaux Documents à fournir par l entrepreneur : Toutes les précisions, documents de détail, échantillons et PV nécessaires, pour obtenir une validation de la maîtrise d œuvre et du contrôleur technique avant toute réalisation de travaux. Les plans de principe des ouvrages de la solution de base sont fournis au DCE. Ils sont mis à disposition de l entreprise adjudicataire lors de la consultation. Celle-ci pourra les utiliser comme base de son propre dossier d exécution et aura à sa charge les modifications qu elle pourrait leur apporter en accord avec la maîtrise d œuvre, ainsi que les plans d atelier et les notes de calculs finales afférentes. Ces documents, une fois mis à jour, feront partie du dossier de récolement tel que décrit ci-après. Ils seront transmis au bureau d études attaché à la maîtrise d œuvre. Le type de libellé des cartouches, le principe de numérotation seront conformes aux demandes du maître d œuvre définies lors de la préparation des travaux. Une liste prévisionnelle de plans sera établie avant l exécution. Outre la fourniture des documents graphiques, l entrepreneur devra fournir la police d assurance décennale couvrant aussi la subséquente en cas de cessation d activité du fabricant pour les matériaux utilisés (voir également les prescriptions du CCAP) Dossier d exécution Les spécifications techniques détaillées, ainsi que les plans d exécution des ouvrages sont à la charge de l entreprise retenue. Les études d exécution des ouvrages comprennent notamment : Les notes de calcul d ensemble et de détails de tous les éléments constitutifs ; Les plans généraux, plans d assemblages, ainsi que le calepinage de tous les composants ; Les calculs et les plans de toutes les phases de montage ; Page 7/318 Les plans d exécution seront établis par des bureaux d études ; Les plans de réservation à prévoir dans les ouvrages de gros œuvre et détails de raccordement ; Les plans des ouvrages avec tous détails nécessaires accompagnés des notes de calcul correspondantes ; L établissement et le suivi du planning d exécution et de coordination T.C.E Dossier de récolement La fourniture du dossier de récolement des ouvrages exécutés et des contrôles effectués. L entreprise remettra à la maîtrise d œuvre, dès la période de préparation des travaux, les bases des plans des dossiers de récolement. Ce dossier, complété et mis à jour pendant la durée des travaux, sera remis au plus tard 1 mois avant la décision de réception des ouvrages. Il comprendra l ensemble des pièces nécessaires à l intelligence du projet. Il sera établi conformément au C.C.A.P. et comprendra, notamment, les chapitres suivants : Documents d exécution Plans généraux, Plans de détails, Plans de fabrication, Notices techniques et descriptives, Programme de mise en œuvre, Planning, Plans conformes à la réalisation. Matériaux Spécifications techniques d achat des produits et matériaux, Récapitulatif des matériaux utilisés, Spécifications d achat des produits ou composants de construction divers Modes opératoires Pour chaque nature de travaux, la description des modes opératoires et protocoles d application, La liste des agréments de toute nature et les certificats d agréments correspondants, Les certificats de qualification de ces modes opératoires. Contrôles et essais L organigramme du contrôle, La liste des examens et contrôles effectués, Les instructions d essais de résistance pour tous les matériaux testés s il y a lieu, Les relevés et résultats des contrôles et examens de toute nature s il y a lieu. Qualification du personnel La liste des opérateurs sur chantier. Dossier de coordination SPS Page 8/319 Constitution du D.I.U.O. (Dossier d Intervention Ultérieure sur l ouvrage) 2.1. CONSISTANCE DES TRAVAUX Le présent lot a pour objet la fourniture et la pose des ouvrages de CVC PLOMBERIE SANITAIRE nécessaires au projet d'amenagement DE BUREAUX pour le compte du Centre Régional des Lettres Midi Pyrénées à TOULOUSE. Le projet est à réaliser dans une immeuble actuellement partiellement occupé par les service du CRL aux étages et des logements privatifs et un commerce au RDC, situé au 14 rue des Arts. Maître d ouvrage : CRL 14 rue des Arts Toulouse Ces travaux comprennent toutes les prestations sans réserves, notamment celles décrites ci-dessous sans que cette liste soit limitative : - les plans d exécution, de percements de chantier, accompagnés des notes de calculs. - Les bilans thermiques, - les unités extérieures de climatisation, - les unités intérieures, compris raccordements, - les régulations et protections de la sous station de chauffage. - le raccordement des attentes fournies par le lot Electricité - les réglages aérauliques et électriques. - les repérages. - la mise à la terre et les liaisons équipotentielles. - les supports de matériel. - les transports, les levages, les manutentions et les échafaudages - les percements les rebouchages à limiter au strict minimum et les étanchéités. - La dépose et l évacuation des matériels (groupe froid, centrale, extracteur, chaudières, climatiseurs ), - les mises à l épreuve, réglages, contrôles, essais avec fourniture des fiches correspondantes. - la mise à disposition des utilisateurs, du personnel qualifié pour l initiation au fonctionnementdes installations. - le nettoyage des locaux pendant et après les travaux. - la présence du responsable qualifié de l entreprise à chaque rendez-vous de chantier, desynthèse et d étude CLAUSES TECHNIQUES GENERALES NORMES ET REGLEMENTS Page 9/3110 Les matériels et installations seront impérativement conformes aux normes, arrêtés, décrets, DTU, règlements, codes, prescriptions administratives et règles départementales applicables à la date de la remise de l offre. La mise en œuvre des matériaux sera exécutée selon les règles de l art, et conformément aux cahiers des charges des fabricants. Liste des normes, règlements et documents applicables (liste non exhaustive) : RT 2012 : Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments. Décret no du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions. RT 2005 : Décret N du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et la performance énergétique des constructions. RT 2000 : Décret N du 29 novembre Arrêté ministériel du 25 Juin 1980 & 22 Juin Circulaire du 3 Mars et du 21 Juin 1982 relatif aux Établissements recevant du Public de 5éme Catégorie en ce qui concerne les normes relatives à la sécurité incendie. Arrêté ministériel du 23 Juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage, à l alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d habitation, des bureaux ou recevant du public. DTU 65 : installations de chauffage DTU 68.1 & 2 : ventilation mécanique contrôlée DTU 70.2 : électricité NFC : électricité DTU Étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie. DTU Étanchéité des toitures avec éléments porteurs en maçonnerie de pente supérieure ou égale à 5%. DTU Toitures en tôles d'acier nervurées avec revêtement d'étanchéité. DTU Travaux de toitures en en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revêtement d'étanchéité. DTU Travaux de bâtiment. Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures terrasses ou inclinés CONTROLE DES INSTALLATIONS Contrôles sous la responsabilité de l entreprise L entreprise a à sa charge l ensemble des essais nécessaires à la conformité au cahier des charges techniques particulières, aux règlements en vigueur et au bon fonctionnement de ses installations Chauffage-Clim : - Production de chaud et froid - Dimensionnement des émetteurs Page 10/3111 - Réseaux de distribution -Régulation -Commandes et protections électriques -Étanchéité et bon fonctionnement des installations -Isolation calorifuge -Réglages hydrauliques Ventilation : - Débit d air aux bouches - Régulation - Commandes et protections électriques - Essais fumigènes -Clapets et cartouches coupe-feu -Étanchéités NOTA IMPORTANT : L entreprise devra l établissement d un procès-verbal des résultats détaillés des mesures et réglages effectués, remis en 3 exemplaires avant la réception des travaux. (Conventions : Coprec, Consuel.) Contrôles de conformité aux normes par un organisme agréé Avant réception, il sera demandé à l entreprise de fournir un certificat de conformité des ouvrages réalisés, établi par un organisme agréé Qualité et origine des prestations. Avant toute mise en œuvre, l entreprise doit fournir un échantillonnage des matériels et matériaux, accompagné d une documentation technique complète, comprenant notamment les caractéristiques techniques et les procèsverbaux d essais en usine RECEPTION Contrôle de l aspect des installations Lors de la réception de fin de travaux il sera procédé à une inspection de la pose des appareillages, canalisations gaines, caissons, etc. Les fournitures manquantes devront être mises en place, les fournitures reconnues insuffisantes ou défectueuses seront remplacées, et les défauts de montage rectifiés sous quinzaine. Si pour une raison quelconque, après constatation de carence, il était décidé de conserver les fournitures, il sera procédé à un abattement sur le montant du forfait. Page 11/3112 2.5. GARANTIES La réception et l approbation des documents de l entreprise ne la dégagent pas de ses responsabilités. Les garanties portent sur l ensemble des fournitures, des travaux, du fonctionnement des installations et de leur pérennité. Ces garanties impliquent le remplacement ou la réparation des matériels, les études nouvelles, la main d œuvre nécessaire, et les frais annexes pouvant découler de ces interventions. Les délais d intervention en garanties n excéderont pas 24 heures en cas d arrêt de parties des installations, ou en cas de dysfonctionnement empêchant l utilisation normale des locaux. L entreprise demeure seule responsable des dommages ou accidents causés à des tiers, au cours ou après l exécution de ces travaux, résultant de son propre fait ou de celui du personnel mis à sa disposition Garanties de parfait achèvement. L installateur garantit de façon formelle la parfaite réalisation des travaux et leur pleine adéquation avec le descriptif ou le CCTP, les Règles de l art, les règlements et décrets en vigueur Garantie de fonctionnement. L entreprise garantit le bon fonctionnement de son installation aux conditions climatiques et physiques du lieu pendant la période de garantie et ce dans les conditions normales d utilisation et d entretien Garantie du matériel. L installation devra donner le maximum de sécurité pour un service continu : 24/24h et 365 jours,la garantie commence à dater de la mise en service et de la réception, elle porte sur tous les défauts visibles ou non, les matériaux et matériels employés, et le bon fonctionnement. Cette garantie est totale (pièces et main d œuvre), elle porte également sur toute les parties qu elle aurait été amené à sous-traiter. Cette garantie ne s applique pas aux conséquences de l usure normale, ni à celles qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de la non observation des instructions Garantie décennale. L entreprise devra une garantie décennale sur les ouvrages de charpente, de gros œuvre, menuiseries et d étanchéité. Page 12/3113 3. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CVC PLOMBERIE SANITAIRE 3.1. ORIGINE DES FLUIDES Eau froide Nature : Eau de ville de Toulouse Origine : Canalisations existantes à l intérieur du bâtiment sur colonne WC Electricité Nature : Suivant besoin exprimé par le présent lot Origine : - proximité des groupes extérieurs de climatisation neufs Nature : Mono 220 V Origine : - proximité des unités intérieures de climatisation - proximité des chauffes eau électriques - proximité des extracteurs d'air en terrasse et local technique 3.2. BASES DES CALCULS SITUATION DU PROJET TOULOUSE (31) CONDITIONS CLIMATIQUES EXTERIEURES - hiver : température -5 c Hygrométrie : 90 % HR - été : température 35 c Hygrométrie : 35 % HR CONDITIONS INTERIEURES A MAINTENIR (DANS LES LOCAUX AMENAGES * température : Hiver : Tous locaux : 20 C Eté : Bureaux : 25 C * hygrométrie non régulée RENOUVELLEMENT D'AIR - Bureaux : 30 m3 /h par personne - WC : 30 m3 /h - Salles de réunion : 18 m3 /h par personne et 1 personne pour 2 m² Page 13/3114 3.2.5 NIVEAUX SONORES A RESPECTER Bruits aériens propagés à l'extérieur du bâtiment Les bruits aériens propagés à l'extérieur du bâtiment par les extracteurs et les appareils de climatisation devront être corrigés de telle sorte que leurs seuils admissibles restent conformes aux instructions relatives aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations. L'entreprise devra se conformer aux exigences particulières des services de l'environnement de la ville de TOULOUSE pour la zone concernée Bruits propagés à l'intérieur du bâtiment Pour l'ensemble des bureaux 35 dba LIMITES DE PRESTATIONS TRAVAUX NON COMPRIS AU PRESENT LOT MAIS A EXECUTER PAR LES LOTS SUIVANTS Lot 01 Gros œuvre RAS Lot 02 Menuiseries extérieures Bois - Pose des entrées d air autoréglables fournies par le présent lot, dans les menuiseries - Fourniture et pose des grilles à ventelles acoustiques du local technique extérieure destiné à abriter les unités extérieures - Toutes découpes ou adaptations de prise ou de rejet d'air dans les parois extérieures du local technique extérieur. Lot 03 Plâtrerie - Habillage des gaines et tuyauteries apparentes si nécessaire - Calfeutrements plâtre en périphérie des traversées de cloisons existantes, Lot 04 Menuiseries Intérieures - Détalonnage des portes d accès des sanitaires pour ventilation mécanique - Plan menuisé des vasques sanitaires compris découpe Lot 05 Plafonds suspendus - Faux plafond démontable au niveau des passages de canalisations en général - Découpe des faux plafonds pour mise en place des cassettes, des bouches d extraction, grilles et diffuseurs Lot 8 Electricité - Amenée électrique à proximité des extracteurs neufs de VMC - Amenée électrique à proximité des cumulus Page 14/3115 - Amenée électrique à proximité des unités extérieures du système - Amenée électrique à proximité des unités intérieures de climatisation Lot 06 Peinture - Peinture définitive des canalisations apparentes de raccordement des appareils sanitaires de l installation et des radiateurs TRAVAUX A LA CHARGE DU PRESENT LOT - Percement et rebouchage dans les parois existantes et à créer, de dimension inférieure à 15 cm - Fourniture des grilles d entrée d air auto-réglables - Plans de réservations et fourniture des attentes électriques - Raccordements électriques des appareils fournis / posés par le présent lot, depuis les attentes électriques laissées à proximité. - Joints silicone en périphérie des vasques découpées par le Lot Menuiseries Intérieures 3.4. TECHNOLOGIE - MATERIEL - MATERIAUX GENERALITES Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions générales de fourniture, d'exécution et de pose. Les conditions imposées devront être respectées impérativement. Ne sont admises que les dérogations ayant obtenues l'agrément du Maître de l'ouvrage ou du Maître d'oeuvre et ayant pour cause : - les qualités des matériels, - les délais d'approvisionnement ou de réalisation, - les modifications demandées par le Maître de l'ouvrage. Le choix des fournisseurs et des sous-traitants devra obtenir l'agrément du Maître de l'ouvrage. Les marques indiquées sont celles des matériels sélectionnés. L'installateur devra justifier, par des documents, et par des essais, que les équipements et matériaux proposés répondent aux conditions imposées RESEAU DE TUYAUTERIES Toutes les tuyauteries d'eau froide et d'eau chaude seront réalisées en tube cuivre écroui. - norme NFA Pose des tuyauteries en cuivre écroui Les différents tuyaux, raccords et accessoires employés, ainsi que leur mise en œuvre, façon de joints, etc, doivent être conformes aux normes existantes. Les conduites doivent être fixées par des supports permettant leur démontage. L'écartement maximum de ces supports sera de : - Diamètre intérieur inférieur ou égal à 20 mm 1,25 m - Diamètre intérieur de 21 à 40 mm inclus 1,80 m Page 15/3116 - Diamètre intérieur égal ou supérieur à 41 mm 2,50 m Les robinets d'arrêt, clapets et tous appareils spéciaux doivent être rendus facilement démontables par des raccords ou des brides. Sauf convention spéciale, il ne doit pas être prévu de démontables en dehors de ceux qui sont nécessaires au montage même de l'installation, aux robinets d'arrêt et appareils spéciaux. Tous les raccords démontables et brides doivent être facilement accessibles. Les parties de canalisations exposées au chocs doivent protégées ou exécutées en matériaux résistants. Les conduites traversant des murs et des planchers seront garanties par des fourreaux dépassant de 2 cm minimum de chaque côté. Les interstices entre tuyaux et fourreaux seront calfeutrés au moyen d'un matériau incombustible et compressible. Toutes les précautions doivent être prises pour que les tubes conservent, après leur mise en oeuvre, leur section circulaire. Le tracé des canalisations et la mise en oeuvre des tubes doivent être particulièrement étudiés pour permettre la libre dilatation du métal. Des anti-béliers seront prévus aux endroits utiles et la robinetterie de qualité suffisante pour éviter toutes vibrations parasites au moment de la manœuvre. L'entrepreneur aura à sa charge les traversées de toutes les parois autres que celles à réaliser dans le béton sauf si elles sont précisées dans les limitations, ainsi que la fixation des appareils intéressant son lot. Les traversées pour petites tuyauteries dans les murs intérieurs ou cloisonnement à revêtement métallique, seront effectuées à l'aide d'emporte-pièce tournant, afin que les traversées soient parfaitement circulaires et dimensionnées de la façon la plus précise que possible. Essais d'étanchéité Les canalisations d'eau froide et d'eau chaude installées sont mises en charge sous une pression supérieure de 5 Kg à la pression de service (sans dépasser en aucun point la pression d'épreuve de chaque matériau). Tous les robinets de puisage et de vidange sont fermés après purge de l'air dans les conduites, les robinets d'arrêt sont ouverts. Cette pression est maintenue pendant 4 heures au moins : aucune fuite ne doit se révéler. Les essais sont toujours exécutés avant peinture ou encoffrement des canalisations RESEAUX AERAULIQUES Les réseaux devront être conçus de façon à présenter la perte de charge minimum. Ceci est, en particulier, valable pour les coudes et accessoires. Les registres manuels seront prévus aux endroits indiqués et partout où cela est nécessaire, de façon à contrôler la répartition des débits. Les gaines seront disposées de façon à laisser une hauteur libre suffisante pour les circulations, en particulier, dans les locaux techniques. En amont et en aval de chaque appareil, et après chaque piquage, il sera prévu des trous d'accès bouchonnés, pour l'introduction des appareils de mesure. Des portillons d'accès étanches seront prévus aux endroits nécessitant un accès dans la gaine comme indiqué sur les plans. Les coupures antivibratiles ou les rattrapages de dilatation seront réalisés par interposition de manchettes souples en toile Néoprène ou en caoutchouc. Supportage Pour toutes les gaines, la distance maximale admissible entre deux supports sera de 3,5 mètres. Dans tous les cas, un ou plusieurs supports devront être prévus à proximité des coudes, des piquages et des appareils montés sur gaines. Les supports seront en principe du type à trapèze. Les suspensions seront réalisées avec des tiges filetées, Page 16/3117 permettant le réglage en hauteur. Les tiges devront rester en position verticale. Les suspensions par chaînes sont interdites. Les supportages par fixation directe des suspensions sur les gaines sont également interdits. Mise en œuvre - Essais Toutes les gaines devront être nettoyées intérieurement avant leur montage. Après montage, les réseaux devront être soumis à des essais d'étanchéité. La pression d'épreuve sera au moins égale à la hauteur manométrique maximale du ventilateur. Les fuites éventuelles seront détectées par produits fumigène et par eau savonneuse. Après avoir complété le montage, l'installateur devra faire fonctionner chaque réseau pendant 6 heures au moins les bouches et les diffuseurs ayant été préalablement démontés. Gaines métalliques Les gaines en acier galvanisé s'entendent avec galvanisation intérieure et extérieure (tôles planes galvanisées du commerce). Les accessoires (coudes, tés, etc.) seront réalisés conformément aux instructions de la planche de détails standards. Tous les joints devront être scellés avec un mastic spécial résistant au vieillissement ou avec tout autre dispositif pouvant assurer une étanchéité parfaite. Gaines flexibles Les gaines flexibles seront exclusivement utilisées pour le raccordement des réseaux à des équipements terminaux, tels que boîte de mélange, diffuseurs, etc. Les longueurs devront être limitées au strict minimum. Composition : - armature en fil d'acier protégé et enroulé en spirale, - pli extérieur en tissu de verre imprégné et rendu étanche par soudure TRAITEMENTS ACOUSTIQUES L'entreprise devra prévoir, en outre, en fonction des caractéristiques des matériels sélectionnés, tous les dispositifs complémentaires nécessaires pour atteindre les conditions imposées. En cours de réalisation, elle devra également fournir toutes les informations et les calculs détaillés prouvant : - que les matériels ont été sélectionnés pour travailler dans les conditions acoustiques et vibratoires optimales, - que les éléments d'atténuation ont été calculés pour permettre l'obtention des conditions à garantir. Tout dispositif d'atténuation devra être sélectionné pour présenter la perte de charge la plus réduite possible. Même lorsque les calculs de réalisation n'auront pas justifié l'insertion d'éléments d'atténuation, l'on devra impérativement prévoir la place nécessaire pour pouvoir les insérer par la suite. Ceci est particulièrement valable pour les aspirations et les refoulements des ventilateurs. L'entreprise devra disposer d'un appareil de mesure acoustique permettant l'analyse spectrale par bande d'octaves, et effectuer après les réglages et la mise en service des installations aérauliques, une campagne de contrôle dans tous les locaux. Ces mesures seront consignées avant la réception provisoire des installations. Traitements acoustiques des réseaux aérauliques En fonction des spectres sonores les dispositifs d'atténuation pourront être constitués par : - des filtres (chambres de résonance, sections coniques, élargissements, etc.) pour les basses fréquences, Page 17/3118 - des silencieux composés d'éléments revêtus intérieurement d'un matériau absorbant (silencieux à éléments, chambre d'absorption, chicanes, sections droites revêtus etc.) pour les moyennes et hautes fréquences. - des dispositifs combinant les effets des filtres et des silencieux. Tous les éléments métalliques des filtres ou des silencieux seront en acier galvanisé compris des brides de fixation. Les enveloppes devront être parfaitement rigides. Le matériau absorbant sera en laine verre incombustible à haute densité (2,5 kg/m2 pour 2,5 cm d'épaisseur) avec protection superficielle contre l'usure constituée par un film spécial ou une tôle galvanisée (perforée ou étirée). La vitesse et la température de l'air ne devront pas dépasser les recommandations du fabricant du matériau. Un soin particulier devra être apporté au problème du bruit généré par les équipements aérauliques à l'extérieur des bureaux. Les prises d'air et les grilles de rejet devront être sélectionnées pour une vitesse frontale la plus basse possible et dans certains cas, elles devront être de type acoustique (lorsque l'interposition d'un atténuateur classique n'est pas possible) EQUIPEMENT ELECTRIQUE GENERALITES L'équipement électrique sera réalisé conformément aux Normes et Décrets en vigueur, en particulier norme C et ses additifs et Décrets du L'entreprise devra prévoir toutes les armoires et les coffrets de commandes, ainsi que les raccordements électriques jusqu'aux appareils de sa fourniture. Les amenées de courant ne feront pas partie du présent lot, mais les raccordements aux armoires et coffrets devront, par contre, être prévus. L'installateur devra, également, prévoir la mise à la terre de tous ses appareillages. Câblages Liaisons électriques Les câbles seront du type U 1000 RO 2V. Les conducteurs seront repérés par coloration des isolants avec les couleurs suivantes : - vert jaune pour le conducteur de protection, - bleu clair pour le neutre (lorsqu'il est prévu), - noir ou brun pour les phases. Les câbles seront posés : - sur chemins de câbles et en une seule couche, pour les parcours avec plus de 3 câbles. - sous fourreaux (acier ou plastique) pour les parcours de 3 câbles et moins. Page 18/3119 4. DESCRIPTIF DES TRAVAUX 4.1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE Les locaux créés seront dotés de 3 ensembles de ventilation mécanique distincts desservant : le bloc sanitaire, la salle de réunion et l ensemble des bureaux ENTREES D AIR HYGROREGLABLES L adjudicataire du présent lot devra fournir au lot Menuiserie Extérieure Bois qui en assurera la pose, les entrées d air hygroréglables de 30 m3/h ou 45m3/h. Elles seront équipées d un auvent extérieur. Localisation : Suivant plans Architecte BOUCHES D'EXTRACTION Les bouches d'extraction seront réalisées en matière plastique, elles seront de type hygro-réglables.. Marque : FRANCE AIR, ANJOS ou similaire. Dans les locaux équipés de climatiseurs gainables, l extraction d air sera réalisée par raccordement du réseau sur le plénum de reprise de l unité plafonnière, avec interposition de module de réglage de débit. Localisation : WC des trois niveau R+2, R+3 et R GAINE D'EXTRACTION Toutes les gaines collectrices seront réalisées en tôle d'acier galvanisé et spiralée. Les gaines collectrices chemineront en faux-plafond. Les réseaux seront conçus de façon à présenter la perte de charge minimum. La vitesse à l'intérieur des conduits ne devra pas dépasser 4 m/s. La sortie en façade devra faire l'objet d'un percement et de la pose d'une grille pare pluie extérieure à la charge du présent lot. A l aspiration de chaque caisson, il sera installé un atténuateur sonore. Localisation : Réseau suivant plans architecte CAISSONS D'EXTRACTION Les caissons d'extraction des bureaux seront implantés en faux plafond des WC.. Ils seront composés : - d un caisson en tôle acier galvanisé - d'un moto ventilateur à action, entraînement par courroie - d'un moteur triphasé 230V/400 V, classe F, - un coffret électrique avec protection et contacteur marche / arrêt - d une manchette souple anti-vibratile en matériau incombustible Marque : ALDES ou équivalent Type : VEC Le raccordement électrique sera réalisée par le présent lot depuis une amenée laissée à proximité par le lot Electricité. Page 19/3120 Localisation : Plafond des Sanitaires des niveaux R+2 et R SPECIFICATIONS DES TRAVAUX DE PLOMBERIE SANITAIRE CONSISTANCE DES TRAVAUX Les travaux comprendront l'ensemble des fournitures, des travaux, des essais, des réglages et de la mise en service nécessaires pour la bonne exécution des installations à réaliser et cela jusqu'au complet achèvement des ouvrages en parfait état de fonctionnement et notamment : - la fourniture et la pose de l'appareillage sanitaire et de son équipement, - la fourniture et mise en œuvre des canalisations de distribution d'eau froide et d'eau chaude, - le raccordement des appareils sanitaires sur les chutes EU-EV existantes TRAVAUX DE DEPOSE L'ensemble des zones démolies devront faire l'objet d'une dépose préalable avec coupure et isolement préalable des réseaux de plomberie contenus dans la zone. Le lot démolition est réputé intervenir dans une zone ne comprenant aucun réseau sous pression. D'autre part, le présent poste comprendra l'ensemble des déposes nécessaires à la réalisation Localisation : Suivant plans Architecte et visite d'état des Lieux APPAREILS SANITAIRES La description des appareils sanitaires et de la robinetterie définie ci-après représente une référence à laquelle les Entreprises devront obligatoirement répondre. Toutefois, les entreprises pourront proposer des solutions variantes qui devront comporter la description exacte du matériel proposé et qui seront chiffrés en annexe du bordereau quantitatif. Le matériel proposé devra être d'une qualité équivalente. De toute manière, le choix définitif des appareils et de robinetterie sera soumis à l'agrément du Maître d'œuvre. L'appareillage sanitaire sera de premier choix et de couleur blanche, de marque certifiée. Robinetterie aux normes NF dans la série ALEO de chez PORCHER à 2 disques céramiques Sanitaires: Cuvette suspendue à alimentation indépendante PRIMA de chez ALLIA 54 x 36 Bati-support autoportant avec réservoir encastré BASTIA de chez ALLIA, 40 x 18 x 115 Abattant double blanc PRIMA de chez ALLIA Localisation : Sanitaires des niveaux R+2 et R+3 Cuvette au sol à alimentation indépendante à sortie horizontale prépercée pour fixation abattant PUBLICA de chez ALLIA, 46 x 36 x 39, avec reservoir de chasse compatible. Page 20/31 Montrer encore
CHAPITRE 3 GENERALITES VMC...29 03.01 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES...29 03.02 BASE DE CHOIX ET CALCUL...29 03.03 QUALITE DES INSTALLATIONS...29 03.03.01 Matériels...29 03.03.02 Installations électriques...30 Plus en détail Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars 20 07 SOMMAIRE
Réaménagement de l unité D et E Crèche «les Marmousets» lot n 10 PVC - 38 ECHIROLLES / DCE Mars 20 07 SOMMAIRE 0. GENERALITES... 1 0.1. Objet :... 1 0.2. Conditions générales de réalisation... 1 0.3. Travaux Plus en détail CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS ET D'UN POLE MEDICAL BET LOUVET A EULMONT
A LOGEMENTS T2 et T4 1 CHAUDIERES Chaudière u 14 Ventouse verticales T2 avec accessoires u 4 Ventouse verticales T4 avec accessoires et devoiement u 10 Raccordement EF - EC depuis attente u 14 Raccordement Plus en détail Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P)
Commune de Chambly RENOVATION PARTIELLE DE LA COUVERTURE AUX TENNIS COUVERTS CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3 Plus en détail C.C.T.P. D.P.G.F. LOT 8
Communauté de communes de la MONTAGNE BOURBONNAISE CONSTRUCTION D UN BATIMENT LOCATIF A USAGE ARTISANAL OU INDUSTRIEL Zone d activités du Mornier 03250 LE MAYET DE MONTAGNE Marché de travaux C.C.T.P. D.P.G.F. Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Procédure ADAPTEE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. MAIRIE - BOESCHEPE (59299) (DEPARTEMENT DU NORD)
LOT 04 PLOMBERIE SANITAIRES page 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot PLOMBERIE SANITAIRES pour la construction des nouvelles Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières
MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Ville de Noisy-le-Sec Direction des Finances et le la Commande Publique Service des Marchés Publics Place du Maréchal Foch 93134 NOISY-LE-SEC Cedex Tél: 01 49 42 66 00 INSTALLATION Plus en détail DOSSIER DCE CCTP PLOMBERIE
DOSSIER DCE CCTP PLOMBERIE LOT N 011 PLOMBERIE mardi 20 octobre 2009 1/7 1 GENERALITES 1 1 Prescriptions générales Les entreprises sont tenues de se reporter pour tout ce qui est liaisons entre elles, Plus en détail Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire Création d'un espace périscolaire Et d'une nouvelle mairie A CUSE et ADRISANS Rue PATARD 25 680 CUSE et ADRISANS Lot n 3 Ventilation - Plomberie sanitaire Maître Plus en détail DESSIN D1 Séquence 17
Consignes Après lecture du descriptif plomberie (pages 2 et 3), étude du plan (page 4), et des règles d implantation des appareils sanitaires (page 5): 1 : sur la page 7 (vue en plan de la cuisine à l Plus en détail COLLEGE LIGNE DES BAMBOUS
COLLEGE LIGNE DES BAMBOUS 37 Rue Félix Baillif BP 13 97432 Saint-Pierre Tél : 02 62 55 19 30 Fax : 02 62 55 19 40 Adresse électronique : gestion.9741346v@ac-reunion.fr ------------------- DOSSIER DE CONSULTATION Plus en détail DESCRIPTIF PHASE D.C.E.
MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE DE VEUREY-VOROIZE! OBJET CHANTIER : CONSTRUCTION MAISON DE LA NATURE LIEU DU CHANTIER : SECTEUR DES JAYERES 38113 VEUREY-VOROIZE DESCRIPTIF PHASE D.C.E. LOT 4 PLOMBERIE - SANITAIRES Plus en détail DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et installation de deux chambres froides : une positive et une négative
Marché à procédure adaptée DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et installation de deux chambres froides : une positive et une négative Maître de l'ouvrage : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Plus en détail LOT N 8 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE
LOT N 8 - CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE 1 LOT N 8 - CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE 8-3 - CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE 1 DEPOSE - Dépose et neutralisation des réseaux de chauffage, Plus en détail Mairie de Colligny 4, rue Principale 57530 COLLIGNY
Lot N 13 : CHAUFFAGE GAZ- VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE - DPGF - page 1 LOT N 13 : CHAUFFAGE VENTILATION - PLOMBERIE 1 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SOLAIRE 2 COMPTAGE 3 VENTILATION 4 PLOMBERIE SANITAIRE Plus en détail CREDIT MUNICIPAL DE PARIS
MAÎTRE DE L OUVRAGE CREDIT MUNICIPAL DE 75004 - OPERATION AMENAGEMENT DE DEUX SALLES INFORMATIQUES DOCUMENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) LOT 8 TRAVAUX DE CLIMATISATION DOSSIER Plus en détail INTITULE DE L OPERATION : TRAVAUX DE REMPLACEMENT D EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES
REPUBLIQUE FRANÇAISE INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Centre de Recherche de Clermont-Ferrand Theix Lyon SITE : ABATTOIR EXPERIMENTAL SITE DE THEIX. INTITULE DE L OPERATION : TRAVAUX DE REMPLACEMENT Plus en détail D.P.G.F. D.C.E. Juin 2015. Reconstruction de la Salle Polyvalente
MAITRE DE L OUVRAGE Commune de Mairie 62170 Tél. : 03 21 1 46 56 E-mail : mairie.beaumerie@wanadoo.fr Reconstruction de la Salle Polyvalente D.C.E. Juin 2015 LOT PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE V.M.C. Décomposition Plus en détail Grille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise
Page 1 sur 6 Grille d'évaluation Compétences reliées aux activités Evaluation du stage en entreprise Nom élève:.. Entreprise: Nom et fonction du professeur:. Dates de stage:.. Zone de compétence: Zone Plus en détail L objectif du projet est la mise en oeuvre d une chaudière à granulés bois et d un plancher chauffant à basse température
PRESENTATION DU PROJET L objectif du projet est la mise en oeuvre d une chaudière à granulés bois et d un plancher chauffant à basse température 1 - ETENDUE DE LA PRESTATION Les travaux concernent la conception Plus en détail DEMOLITION DE LA SALLE DES FETES
NATURE DES TRAVAUX: Démolition de la salle des fêtes Affaire N : 1129 Maître d'ouvrage : Mairie de Sainte-Marie-de-Ré 32, rue de la République 17740 Sainte-Marie-de-Ré SALLE D'ANTIOCHE DEMOLITION DE LA Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières
Consultation d entreprises Procédure adaptée article 28 du CMP Cahier des Clauses Techniques Particulières Installation de chauffage de l église de Kunheim Remplacement du générateur d air Date limite Plus en détail Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.
Commune de Chambly RENOVATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE AU GYMNASE ARISTIDE BRIAND CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P) 1 SOMMAIRE GENERALITES...3 1.1 OBJET DU MARCHE...3 1.2 INTERVENANTS...3 Plus en détail AMÉNAGEMENT DE BUREAUX AU 1 ETAGE, AMENAGEMENT D'ARCHIVES AU SS ET REFECTION DES FACADES DU SIEGE SOCIAL CCAF
1408 AMÉNAGEMENT DE BUREAUX AU 1 ETAGE, AMENAGEMENT D'ARCHIVES AU SS ET REFECTION DES FACADES DU SIEGE SOCIAL CCAF 14 rue de Lesquerde 66 220 SAINT PAUL DE FENOUILLET Maître d'ouvrage Architecte COMMUNAUTÉ Plus en détail DOSSIER RESSOURCES. Dossier RESSOURCES. Session 2013. Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14
DOSSIER Durée : 4h Coefficient : 3 Page 1 / 14 Maison de retraite Les Hortensias Générateur d air chaud, type SOMAT puissance estimée 400 kw et équipé d un brûleur fioul SIGMA. Cuve fioul acier de 3000 Plus en détail F i c h e c o m m e r c i a l e. Chauffage / ECS. système de production ecs avec capteur solaire et pompe à chaleur électrique haute température
F i c h e c o m m e r c i a l e Chauffage / ECS système de production ecs avec capteur solaire et pompe à chaleur électrique haute température 2 chauffage / ECS > logements collectifs > production d ECS Plus en détail LOT N 5 PLOMBERIE - ELECTRICITE
PLOMBERIE - SANITAIRE 1 GENERALITES 11 PRESCRIPTIONS GENERALES 11 1 TEXTES GENERAUX Le présent document a pour objet de décrire et de définir les travaux afférents aux corps d état concernés par la Réfection Plus en détail Accord-cadre concernant les petits travaux d entretien et les réparations courantes au profit de l Inserm ADR Paris VII et de ses unités rattachées
Administration Déléguée Régionale Paris VII Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N 2 : PLOMBERIE- SANITAIRE (CCTP) Accord-cadre concernant Plus en détail Construction d'un bâtiment de 4 logements collectifs à Joucas (84) DPGF lot 11 - Plomberie CCTP Description Type Qt Unitaire H.T. Total HT 1 OBJET PM
1 OBJET PM 2 GENERALITES 2.6.5 Renseignements et documents à fournir 2.6.5.2 Avant exécution Selon CCTP ENS 2.6.5.4 A la réception Selon CCTP ENS 1 2.6.8 Protection des ouvrages ENS 1 2.6.10 Contrôles Plus en détail VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée. Place René LESCOT
VILLE DE FEYZIN ( Rhône ) MAITRE D'OUVRAGE VILLE DE FEYZIN Réfection d'un réseau d'évacuation d'eau usée Place René LESCOT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUE PARTICULIERES (C.C.T.P) SOMMAIRE 1 OBJET DU MARCHE...3 Plus en détail CNRS. CENBG HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) PRO LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE
Affaire n E2124 Page 1 CNRS HALL DE MONTAGE de GRADIGNAN (33) LOT N 5 MENUISERIES SERRURERIE A 07/2010 Emission originale BL BL INDICE DATE OBJET REDIGE VERIFIE JJ/MM/AA REVISIONS DU DOCUMENT Affaire n Plus en détail ventilez chauffez votre eau CRÉDIT D IMPÔTS* vmc BBC + chauffe-eau thermodynamique sur air extrait aéraulix 2 facilité d intégration
vmc BBC + chauffe-eau thermodynamique sur air extrait aéraulix Les P r o d u i t s facilité d intégration facilité d installation gains énergétiques renforcés : rendement stable quelle que soit la température Plus en détail REFECTION DES FAUX PLAFONDS ET DES LUMINAIRES DE L ECOLE MATERNELLE
Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) Page 1/6 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Maître de l ouvrage Mairie de ST PIERRE LA PALUD Place de la Mairie 69210 REFECTION DES FAUX PLAFONDS ET DES LUMINAIRES Plus en détail Lot n 6 - DOUBLAGES / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFONDS
Lot n 6 - DOUBLAGES / CLOISONS SECHES / FAUX PLAFONDS 6.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES 6.1.1 Généralités Les présentes prescriptions techniques particulières au lot doublages-cloisons sèches, Plus en détail LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC
LOT 07 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SANITAIRES, CLIMATISATION, VMC 1 1 CLAUSES ET PRESCRIPTIONS GENERALES 1.1 OBJET DE LA NOTICE Le présent CCTP concerne la description des travaux du lot n 06 PLOMBERIE, CHAUFFAGE, Plus en détail Accord-cadre concernant les petits travaux d entretien et les réparations courantes au profit de l Inserm ADR Paris VII et de ses unités rattachées
Administration Déléguée Régionale Paris VII Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES LOT N 1 : ELECTRICITE (CCTP) Accord-cadre concernant les Plus en détail VMCM R-CONTROL. Entrez dans la classe énergétique RT 2012 GAMME 900 I 1600 I 2600. www.nather.fr
Entrez dans la classe énergétique RT 2012 Jusqu à 80% * de gain sur la consommation * par rapport à un ventilateur standard m3/h 600 m3/h 1 m3/h 1600 m3/h 2600 m3/h 21 W 39 W 105 W 190 W 4 W Exemples de Plus en détail RENOVATION DES SANITAIRES DU COLLEGE JULES VERNE. CCTP Août 2008 LOT 5 ELECTRICITE/VENTILATION
RENOVATION DES SANITAIRES DU COLLEGE JULES VERNE. ROSIERES EN SANTERRE CCTP Août 2008 LOT 5 ELECTRICITE/VENTILATION SOMMAIRE CHAPITRE I - GENERALITES... 3 ARTICLE 1 - OBJET DES TRAVAUX...3 ARTICLE 2 DEFINITION Plus en détail MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE LE BONHOMME - 68650 SALLE DES FETES 68650 LE BONHOMME
MAITRE D OUVRAGE COMMUNE DE LE BONHOMME - 68650 SALLE DES FETES 68650 LE BONHOMME Rénovation de la cage d escalier Changement de certaines menuiseries extérieures - LOT 04 - PEINTURE 1 GENERALITES VISITE Plus en détail Ventilo-convecteur KL. Mural Plafonnier
Ventilo-convecteur KL Mural Plafonnier 1 Description Mural carrossé soufflage par le dessus 7 tailles de ventilo-convecteur pour des débits d air allant de 150 à 1077 m³/h, des puissances calorifiques Plus en détail Travaux d Aménagement de la Mairie
Maître d'ouvrage COMMNE DE FRESNAY L EVÊQE 3, Rue de la Mairie 28 310 FRESNAY L EVÊQE Travaux d Aménagement de la Mairie 3, Rue de la Mairie 28 310 Fresnay l Evêque Phase PRO - DCE Lot n 5 : CHAFFAGE VENTILATION Plus en détail C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE
C.C.T.P. Lot N 3 PEINTURE ET NETTOYAGE Les prestations dues par l Entrepreneur du présent lot suivent strictement les prescriptions énoncées dans le présent lot. Ci-après toutes fournitures et ouvrages Plus en détail RENOVATION DE LOCAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES. Cahier des charges techniques Rénovation de locaux Services techniques - Page 1
RENOVATION DE LOCAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Cahier des charges techniques Rénovation de locaux Services techniques - Page 1 SOMMAIRE 1 - CLAUSES COMMUNES A TOUS LES LOTS P. 3 1.1 DEFINITION Plus en détail MAPA N 01 2015 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX. Extension du réseau de chauffage de l hôtel d entreprises
MAPA N 01 2015 MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Extension du réseau de chauffage de l hôtel d entreprises PROCEDURE ADAPTEE ART 28 CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP) MAITRE D'OUVRAGE COMMUNAUTE Plus en détail SOMMAIRE ARTIPRIX PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS PERCEMENTS SAIGNÉES SCELLEMENTS
1 2 3 4 5 6 7 PIQUAGES - FORAGES - PERCEMENTS DES MURS FORAGES DANS MURS FORAGES DANS PLANCHERS 15 PERCEMENTS 16 SAIGNÉES SCELLEMENTS FRAIS DIVERS D'INTERVENTION DE DÉPANNAGE RECONNAISSANCE DES TRAVAUX Plus en détail Lot 4 - FLUIDES TECHNIQUES. Communauté Rurale des Monts de Flandre
Communauté Rurale des Monts de Flandre Réhabilitation d une travée de bâtiment industriel en bureau D P G F Lot 4 - FLUIDES TECHNIQUES Maître d Ouvrage Maîtrise d Œuvre V1.1 - Avril 2011 Communauté Rurale Plus en détail DEFINITION DES TRAVAUX...2
SOMMAIRE Page 1 1 DEFINITION DES TRAVAUX...2 1.1 LES LIMITES DE CES PRESTATIONS SONT :...2 1.1.1 Pour la distribution d'eau froide...2 1.1.2 Pour la distribution d'eau chaude sanitaire...2 1.1.3 Pour les Plus en détail Rénovation des logements de Griffeuille 2012 2014 C.C.T.P. (Cahier des clauses techniques particulières) LOT 2 CHAUFFAGE
Rénovation des logements de Griffeuille 2012 2014 C.C.T.P (Cahier des clauses techniques particulières) LOT 2 CHAUFFAGE SOMMAIRE SOMMAIRE... 2 ÉTENDUE DES TRAVAUX REGLEMENTATIONS NORMES... 3 1. Étendue Plus en détail DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires
Marché à procédure adaptée DESCRIPTIF TECHNIQUE Lot unique Fourniture et Installation de deux systèmes de chauffe-eau solaires Maître de l'ouvrage : INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Etablissement Plus en détail 4.2 C.C.T.P. GROUPE SCOLAIRE LES GENETS RENOVATION DES SANITAIRES INTERIEURS. Cahier des Clauses Techniques Particulières LOT 2 : PLOMBERIE
MAITRE D OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX, ET DU DEVELLOPEMENT DURABLE DIRECTION DES BATIMENTS COMMUNAUX SERVICE MAINTENANCE Plus en détail NOUVELLES POUR LE STOCKAGE DES
NOUVELLES RÈGLES SOMMAIRES POUR LE STOCKAGE DES PRODUITS PÉTROLIERS Depuis septembre 2006, suivant le décret de Juillet 2004 STOCKAGE AU REZ-DE-CHAUSSEE OU EN SOUS-SOL D'UN BATIMENT Les réservoirs et équipements Plus en détail CENTRE INTERNATIONAL D ETUDES PEDAGOGIQUES MAITRE D OUVRAGE 1, avenue Léon Journault 92318 SEVRES CEDEX Tél. 01 45 07 60 00 Fax 01 45 07 60 01
CENTRE INTERNATIONAL D ETUDES PEDAGOGIQUES MAITRE D OUVRAGE 1, avenue Léon Journault 92318 SEVRES CEDEX Tél. 01 45 07 60 00 Fax 01 45 07 60 01 DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES décembre 2006 TRAVAUX Plus en détail LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE
ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE PAGE N 1/12 LOT N 05 PLOMBERIE VENTILATION CHAUFFAGE ETABLISSEMENT THERMAL DE LUZ SAINT SAUVEUR CCTP LOT N 05 PLOMBERIE Plus en détail Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2
Mise aux normes PMR de la zone publique CCTP DCE - 1 SOMMAIRE 1 SPECIFICATIONS TECHNIQUES... 2 1.1 GENERALITES... 2 1.1.1 OBJET... 2 1.1.2 BASE DE CALCULS NORMES ET REGLEMENTS... 2 1.1.3 CONTROLES ET ESSAIS... Plus en détail Ventilation SYSTEME D avec récupération de chaleur
Ventilation SYSTEME D avec récupération de chaleur 1. GENERALITES L'ensemble doit satisfaire aux normes suivantes: NBN D 50.001 NBN EN 308 Exigences PEB NBN S 01-400-1 (confort acoustique) Réglementation Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) RENOVATION PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE DES BATIMENTS COUR VAUTHIER.
CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.) RENOVATION PLOMBERIE/SANITAIRE/CHAUFFAGE DES BATIMENTS COUR VAUTHIER. PERSONNE PUBLIQUE : MAIRIE D HAILLICOURT OBJET DU MARCHE : Rénovation Plomberie/Sanitaire/Chauffage Plus en détail réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6
réaménagement des locaux de la maison de l'emploi Fred PETR architectes LOT CL - Page n 1 / 6 LOT N 4 CLOISONS - PLAFONDS Sommaire Chapitre I - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES...2 Chapitre II - Plus en détail LOT N 11 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION
LOT N 11 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION 1 LOT N 11 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE - VENTILATION 11-3 - CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE A - GENERALITES 1 CONSISTANCE DES TRAVAUX PM Plus en détail Ballons d eau chaude électriques à circuit fermé Z.., AQ.., IND/IDE.., ID.., HR-N/HR-T.., STA.., HB..
Ballons d eau chaude électriques à circuit fermé Z.., AQ.., IND/IDE.., ID.., HR-N/HR-T.., STA.., HB.. Les ballons d eau chaude électriques à circuit fermé HAJDU sont créés pour fournir de l eau chaude Plus en détail TRAVAUX DE RENOVATION TOITURE DE LA HALLE Tranche n 3
TRAVAUX DE RENOVATION TOITURE DE LA HALLE Tranche n 3 C.C.T.P Lot n 4 : PEINTURE Page 1 SOMMAIRE 1. GENERALITES : 1.1 Présentation du projet 1.2 Présentation de l offre 1.3 Connaissance des lieux 1.4 Documents Plus en détail CADRE DE DECOMPOSITION DES PRIX
CADRE DE DECOMPOSITION DES CLIMTHERM - Bureau d'études Fluides - M. MISIURNY TOTAL CHAUFFAGE Chaudière gaz à condensation, puissance 700 kw avec brûleur modulant de 15 à 100 % avec rendement 110 % U 1 Plus en détail Cahier des Clauses Techniques Particulières. Lot n 1 : PLATRERIE / PEINTURE / FAUX PLAFOND
REPUBLIQUE FRANÇAISE INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE Centre de Recherche de Clermont-Ferrand Theix Lyon MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX Cahier des Clauses Techniques Particulières Lot n 1 : PLATRERIE Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P.
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P. Maître d ouvrage : Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine Objet du marché : Travaux au siège social du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine Plus en détail FOURNITURE ET POSE DE DEUX ESCALIERS EXTERIEURS EN ACIER SALLE DE SPORTS PENNY BROOKES
Ville de Cysoing Hôtel de Ville 2, place de la République BP 67 59830 CYSOING Tél : 03.20.79.44.70. Fax : 03.20.79.57.59. N Cys FOURNITURE ET POSE DE DEUX ESCALIERS EXTERIEURS EN ACIER SALLE DE SPORTS Plus en détail DOSSIER DCE CCTP Cahier des Prescription communes. mardi 20 octobre 2009
DOSSIER DCE CCTP Cahier des Prescription communes mardi 20 octobre 2009 LOT N 002 CAHIER DES PRESCRIPTIONS COMMUNES mardi 20 octobre 2009 1/7 1 Liste des corps d états Lot 001 Cahier des charges particulières Plus en détail Décomposition du Prix Global et Forfaitaire. SALLE COMMUNALE ''DES HUTTES'' 18 Route de Chaillé Les Marais 85370 NALLIERS
BP 112-85000 LA ROCHE SR YON Bureau d Etudes Techniques tous fluides F i l i a l e d u g r o u p e A R E A Tél. 02 51 37 48 88 - Fax 02 51 62 22 07 areaelr.bet@orange.fr / www.areaetudes.net MAITRE D OVRAGE Plus en détail MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES CCTP
Mairie de BRAILLANS 9 rue de la mairie 25640 BRAILLANS 03 81 57 93 30 Email : mairie.braillans@orange.fr MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX Selon la procédure adaptée CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Plus en détail CONSULTATION DES ENTREPRISES RENOVATION ENERGETIQUE. Foyer communal
CONSULTATION DES ENTREPRISES RENOVATION ENERGETIQUE Foyer communal Maitre d Ouvrage Mairie de Selommes Bureau d études Adresse BSE 10 Rue Henry Dunant 45140 INGRE Tel 02.38.70.87.00 Préambule Dans le cadre Plus en détail Prestations Plomberie Sanitaires
Entretien et maintenance des installations techniques de l Hôtel tertiaire Numerica ZAC des Portes du Jura Prestations Plomberie Sanitaires Sommaire 1. OBJET ET ÉTENDUE... 2 1.1 Nature des prestations... Plus en détail Dossier de Consultation des Entreprises. Réfection de la terrasse de la cour de l Institut Supérieur de Mécanique de Paris SUPMÉCA
Dossier de Consultation des Entreprises Réfection de la terrasse de la cour de l Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.T.P. 1 GÉNÉRALITÉS... 2 1.1 OBJET DES TRAVAUX... 2 1.2 CLASSEMENT DE L ÉTABLISSEMENT... Plus en détail Consoles monoblocs. pour le résidentiel (habitat individuel et collectif) et le tertiaire
sommaire Monoblocs pour le résidentiel (habitat individuel et collectif) et le tertiaire Page Rêve Les avantages du RÊVE DC Inverter 148 RÊVE DC INVERTER Condensation par air 150 RÊVE ON/OFF Condensation Plus en détail Lot N : Date : NOVEMBRE 2013. Exécution des travaux suivant prescriptions du CCTP, DTU et règles de l'art 3.1 INSTALLATION DE CHANTIER
N CCTP Désignation des ouvrages U Q P.U. Sommes Exécution des travaux suivant prescriptions du CCTP, DTU et règles de l'art 3.1 INSTALLATION DE CHANTIER ( Prestation à la charge du Lot n 02 - Gros œuvre Plus en détail Département de l Hérault Commune de JACOU 34830
Département de l Hérault Commune de JACOU 34830 AMENAGEMENT D UNE SALLE DES MARIAGES DANS UN BATIMENT COMMUNAL EXISTANT & RENOVATION DU PARVIS Place de la Mairie 34830 JACOU - PHASE DCE - 16 Mai 2014 - Plus en détail CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
Maître d ouvrage Ville de LA RICAMARIE Place Michel Rondet 42150 LA RICAMARIE Remplacement de Menuiseries Extérieures CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Procédure adaptée Lot 2 : Remplacement Plus en détail Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08
Manuel d installation Installatie handleiding SD201 03/08 Table des matières 1 Remarques relatives à la documentation 4 2 Identification CE 4 3 Choix de l emplacement 4 4 Consignes de sécurité 4 5 Liste Plus en détail Marché de fournitures et services. Transfert d un bâtiment préfabriqué situé dans le groupe scolaire NICE FLORE 1.1.1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1.1.1 MAPA transfert préfa - CCTP MAITRE DE L OUVRAGE / MAITRE D OEUVRE : VILLE DE NICE DIRECTION GENERALE DES SERVICES TECHNIQUES, DE L AMENAGEMENT, DES TRAVAUX ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE DIRECTION Plus en détail Mise en conformité de la production et de la diffusion de chaleur et de froid dans l'immeuble du bureau d'information à Athènes, Grèce
Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique Direction C - Ressources L - 2929 LUXEMBOURG UNITE DES CONTRATS ET MARCHES PUBLICS LUXEMBOURG APPEL D'OFFRES N 06A40/2014/M007 Mise en conformité Plus en détail N Libellé U Q PU Prix Total Lot 4 plomberie
Opération : Atelier de grand feu Lot 4 Plomberie N Libellé U Q PU Prix Total Lot 4 plomberie B.1 Installation de chantier 1 B.2 Neutralisation des réseaux existants dépose et évacuation en DP des réseaux Plus en détail CCTP ISOLATION FACADE NORD ECOLE SAILLANS DIANE LOMETTO
Mairie de SAILLANS 26340 CCTP ISOLATION FACADE NORD ECOLE SAILLANS DIANE LOMETTO 1. OBJET DU DOCUMENT Le présent CCTP a pour objet de décrire la réalisation des travaux d'isolation par l'extérieur prévus Plus en détail COMMUNE DE MILLANÇAY «EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE ET BUREAUX» Rue des hauts châteaux 41200 MILLANÇAY SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE
COMMUNE DE MILLANÇAY «EXTENSION DE LA BIBLIOTHEQUE ET BUREAUX» Rue des hauts châteaux 41200 MILLANÇAY Lot n 07 - Chauffage MAITRE D ŒUVRE : SOCIETE D ARCHITECTURE BOITTE Siège social Agence de Romorantin Plus en détail OPERATIONS D INSTALLATION, DE REPARATION ET ENTRETIEN
OPERATIONS D INSTALLATION, DE REPARATION ET ENTRETIEN UNITÉ CLIMATISÉE HORIZONTALE EHW 518, 725, 830, 1036, 1042, 1250, 1657, 2069, 2476, 3097, 35110 SOMMAIRE Consignes de Sécurité... 3 Réception de l Plus en détail CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
VILLE DE BERCK SUR MER CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES CONSTRUCTION D UNE SALLE D HALTEROPHILIE Lot n 1 : Gros œuvre ; Lot n 2 : Charpente métallique / Couverture / Bard age ; Lot n 3 Plus en détail Fiche commerciale VMC. Sirius RT Control Antarès RT Control INNOVATION 2010
Fiche commerciale VMC Sirius RT Control Antarès RT Control caissons de ventilation C4 BASSE CONSOMMATION INNOVATION 21 INNOVATION 21 Communiqué de presse Caissons de ventilation C4 & Objectif : la basse Plus en détail Devis Estimatif - Projet de maisons en bois - Estimatif des trvaux de maçonnerie et de second oeuvre
L'estimation ci-après est établie suivant les plans du modèle "ANCA". Les prix sont donnés à titre indicatif et représentent le marché moyen en Ile de France à ce jour. Ils ne peuvent représenter une valeur Plus en détail DIVISIONNAL SILICON FACILITY BATIMENT 186
DIVISIONNAL SILICON FACILITY BATIMENT 186 1. Etat actuel de la situation - Cahier des charges et besoins utilisateurs prédéfinis - Parmi les différentes variantes techniques proposées, un concept a été Plus en détail MAIRIE DE VALMONDOIS. CCTP Lot n 01 EPMR CREATION D UN ELEVATEUR POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE
MAIRIE DE VALMONDOIS CCTP Lot n 01 EPMR CREATION D UN ELEVATEUR POUR PERSONNE A MOBILITE REDUITE «Foyer Honoré Daumier» Chemin Bescherelle 95760 VALMONDOIS CCTP EPMR Mairie de Valmondois / Antares Conseil Plus en détail RESTRUCTURATION DE LOCAUX 48-50, Boulevard Edgar Quinet 79200 PARTHENAY
SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EXPANSION DE LA GATINE RESTRUCTURATION DE LOCAUX 48-50, Boulevard Edgar Quinet 79200 PARTHENAY CADRE DE DECOMPOSITION FORFAITAIRE Octobre 2006 22.06.070/FG/CP Suivant Plus en détail Thierry Gallauziaux David Fedullo. La plomberie
Thierry Gallauziaux David Fedullo La plomberie Deuxième édition 2010 Sommaire Sommaire Les bases de la plomberie Les matières synthétiques...16 Les dangers du gaz et de l eau...16 La plomberie...9 L eau...10 Plus en détail CCTP Système de Sécurité Incendie
UNAF 26 place Saint Georges 75009 Paris IMMEUBLE DE BUREAUX 26 place Saint Georges 75009 Paris REMPLACEMENT DE L EQUIPEMENT D ALARME B.E.T. PREVENTION INCENDIE INGENIERIE MAÎTRISE D ŒUVRE 52 rue Jacques Plus en détail La nouvelle génération de tuyauterie gaz jusqu à 100 mbar
DOC_TP_F_06/08 - page 1 certifié N 03-070-6 résistant Haute Température (HTB) temps de pose réduit de 50 à 80 % montage facile sans outillage spécial Le système de tuyauterie TracPipe avec les raccords Plus en détail Chauffe-eau électrique Chaffoteaux
Chauffe-eau électrique Chaffoteaux Guide de montage Difficulté : Durée de l intervention : 1h30 à 2h00 Besoin d informations? Contactez-nous au 01 47 55 74 26 ou par email à Sommaire Introduction... 2 Plus en détail STANDARD DE CONSTRUCTION CONDUITS, ATTACHES ET RACCORDS DE
, ATTACHES ET RACCORDS DE PARTIE 1 - GÉNÉRALITÉS 1.1 EMPLACEMENT DES 1.1.1 Les conduits posés devraient être indiqués sur les plans. Ils devraient être installés perpendiculairement aux lignes du bâtiment. Plus en détail ATECA Les Combes de Goudy 19270 USSAC 05 55 88 33 81 06 08 54 63 02 ateca19@wanadoo.fr
ATECA Les Combes de Goudy 19270 USSAC 05 55 88 33 81 06 08 54 63 02 ateca19@wanadoo.fr Propriété de : Commune de SAINT GALMIER Place de la devise 42330 SAINT GALMIER Réaménagement de la piscine du camping Plus en détail Réhabilitation du logement de La Poste MARCHE DE TRAVAUX
Mairie de Sénouillac 7 avenue des vignes 81600 SENOUILLAC Réhabilitation du logement de La Poste MARCHE DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.) SOMMAIRE Article 1 - Objet du marché Plus en détail C.C.T.P. Remplacement de deux chaufferies communales. Maître d'ouvrage : Commune de Fismes
Organisme qui passe le marché : Commune de Fismes - Monsieur le Maire de Fismes Place de l Hôtel de Ville 51170 FISMES Tél. : 0326480550 Fax. : 0326488225 courriel : contact@fismes.fr C.C.T.P Remplacement Plus en détail MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES Remplacement d une chaudière dans le bâtiment n 4 du centre de Rennes d AGROCAMPUS OUEST PROCEDURE ADAPTEE (Articles 26.2 et 28 du code Plus en détail COMMUNE DE COUPVRAY Place de la Mairie 77700 COUPVRAY AMENAGEMENT D UNE SALLE D EXPRESSION ARTISTIQUE ET D UN FOYER ASSOCIATIF A LA FERME DE COUPVRAY
MAITRISE D OUVRAGE : COMMUNE DE COUPVRAY Place de la Mairie 77700 COUPVRAY OPÉRATION : AMENAGEMENT D UNE SALLE D EXPRESSION ARTISTIQUE ET D UN FOYER ASSOCIATIF A LA FERME DE COUPVRAY DATE : Septembre 2015 Plus en détail LOT N 3 CHAPE-CARRELAGE-FAIENCES
AMENAGEMENT D UN LOCAL COMMERCIAL A LATHUILE (74) LOT N 3 CHAPE-CARRELAGE-FAIENCES SOMMAIRE PREAMBULE...2 1. CLAUSES SPECIALES...2 1.1. - LIMITE DES PRESTATIONS...2 1.2. - VENTILATION DES DEVIS...2 1.3. Plus en détail 2017 © DocPlayer.fr Politique de confidentialité | Conditions de service | Feed-back