Source: http://docplayer.fi/3835027-Onnettomuustutkintaraportti.html
Timestamp: 2017-01-22 22:47:39+00:00
Document Index: 2474290

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

⭐Onnettomuustutkintaraportti
1 1 Onnettomuustutkintaraportti Dnro 5042/06/2004 Saltex Oy:n tehtaalla Alajärvellä sattunut tulipalo Tutkijaryhmä: Juhani Salo Raimo Reinivuo Tarja Valvisto2 2 ONNETTOMUUSTUTKINNAN TIIVISTELMÄ Onnettomuustapaus Saltex Oy:n tehtaalla Alajärvellä sattunut tulipalo Tapahtuma-aika Tapahtumapaikka Yhteenveto onnettomuudesta ja tutkinnan tuloksista (mitä tapahtui, syyt, seuraukset) Alajärvi Alajärvellä sijaitseva tekonurmia valmistavan Saltex -yhtiön tehdashalli paloi torstaina lähes kokonaan. Palossa loukkaantui yksi työntekijä, joka vietiin sairaalahoitoon. Lisäksi toinen työntekijä joutui käymään terveyskeskuksessa tarkastuksessa. Rakennus- ja irtaimistovahinkojen suuruudeksi on arvioitu 4,1 milj. euroa, minkä lisäksi palo aiheutti huomattavat keskeytysvahingot Palon syttymisen syytä ei varmuudella voitu todeta. Vahvimmaksi epäilyksi jäi lämpölamppujen osuus yhdistettynä kapeamman maton ajoon ja paljastuneeseen vanerialustaan. Tätä epäilyä tukee silminnäkijän ensihavainto tulipalosta. Liekit näkyivät tulevan lamppurivistön seinänpuoleisesta päästä. Siis sieltä, missä vanerilevy oli paljastunut kapeamman maton ajon alettua. Lämminilmakehittimen kautta tulleesta hehkuvasta karstasta syttynyttä paloa pidetään vähemmän todennäköisenä, mutta mahdollisena. Tutkijaryhmän ehdottamat toimenpiteet vastaavan onnettomuuden ehkäisemiseksi Halogeenilamppujen käyttö kuivatukseen kyseisellä tavalla on kyseenalaista. Vanerin ja muiden syttyvien materiaalien käyttöä kuvauslinjan rakenteissa tulisi välttää. Automaattisen palonsammutusjärjestelmän (sprinklerin) rakentamista tulisi harkita. Palamattomat mattoraaka-aineet. Vaarallisten raaka-aineiden varastointi eri tilassa (rakennuksessa). päi- Tutkintaraportin väys Tutkijaryhmän allekirjoitukset ja nimenselvennykset Raimo Reinivuo, Juhani Salo, Tarja Valvisto3 3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO TAPAHTUMAT ONNETTOMUUDEN TUTKINTA LIIMAUSKONE LÄMMINILMAKEHITTIMET KUIVAUSLAMPUT KÄYTETYT MATERIAALIT ANALYYSI SYTTYMISLÄHTEET PALON SYTTYMINEN PALON LEVIÄMINEN JOHTOPÄÄTÖKSET SUOSITUKSET... 104 4 1 Johdanto Alajärvellä sijaitseva tekonurmia valmistavan Saltex -yhtiön tehdashalli paloi torstaina lähes kokonaan. Palossa loukkaantui yksi työntekijä, joka vietiin sairaalahoitoon. Lisäksi toinen työntekijä joutui käymään terveyskeskuksessa tarkastuksessa. Rakennus- ja irtaimistovahinkojen suuruudeksi on arvioitu 4,1 milj. euroa, minkä lisäksi palo aiheutti huomattavat keskeytysvahingot. 1.1 Tapahtumat Palo sai alkunsa tehdashallissa käytössä olleesta tekonurmien liimauskoneesta, jolla tekonurmi pohjataan niin, että nukka pysyy kiinni. Koneen alkupäässä tekonurmimatto kulki liimauskaukalon kautta lämpölamppurivin alitse kuivattavaksi ja edelleen kuivausuuniin, jossa mattoa kuivattiin edelleen kahden lämminilmakehittimen tuottaman ilman avulla. Kuivausuunista matto kulki pohjarei ittäjän kautta rullattavaksi. Valmiissa rullassa mattoa on noin 70m. Kuivausuuni oli leveydeltään n. 4,5-4,6m ja pituudeltaan n m. Tapahtumahetkellä liimauskoneella oli töissä yksi työntekijä, joka oli juuri vaihtamassa koneen valmispäässä täyttynyttä rullaa. Työntekijä oli samalla katsonut koneen liimauspäähän, että joko matto loppuu sieltäkin ja oli huomannut, että lämpölamppujen kohdalla lämpölampputunnelin molemmista päistä oli tullut liekit. Liekit havaitsi myös viereisellä tuhtauskoneella työskennellyt laitosmies kääntyessään liimauskoneen suuntaan. Liekit havaittuaan vapaapalokuntaan kuuluva työntekijä oli pyytänyt hälyttämään palokunnan, pysäyttänyt linjan, sammuttanut lämminilmakehittimien öljynpolttimien pääkatkaisijat ja aloittanut alkusammutuksen. Alkusammutukseen osallistuivat myös muut paikalla olleet työntekijät. Kun alkusammutus oli käynnissä palon havainnut työntekijä tarkasti, että hälytys oli lähtenyt ja kytki myös ilmastoinnin pois päältä. Palo saatiin aluksi sammumaan ja tilanne tuntui olevan hallinnassa. Liimauskoneen uunista kuului kuitenkin suhinaa, joka voimistui koko ajan. Palon havainnut työntekijä oli katsonut huoltoluukun kautta uuniin ja havainnut koko uunin olevan tulimerenä ja pitävän suhinaa. Tämän jälkeen tulimeri oli tullut lämpölampputunnelin ja uunin välistä ylös kattoon kovalla voimalla. Tällöin palon havainnut työntekijä oli komentanut paikalla olleet poistumaan hallista. Alkusammutukseen käytettiin n. 12 kpl 6 kg:n jauhesammuttimia. Ulkona toinen työntekijä oli laskenut paikalla olleet ja pitänyt huolen, että kaikki työntekijät olivat ulkona. Palon havainnut työntekijä oli myös käskenyt ajamaan autot pois pihalta, koska palokunta oli tulossa. Työntekijä oli myös ajanut omalla autollaan lähellä olevaan yritykseen, jossa tiesi olevan töissä paljon vapaapalokuntalaisia, ja pyytänyt apua. Pohjanmaan hätäkeskus sai tiedon palosta puhelimitse klo ja antoi hätäilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta klo Kohteesta oli mennyt myös automaattisen paloilmoitusjärjestelmän kautta hälytys hätäkeskukseen. AL 15 (1+2) oli kohtees-5 5 sa ja AL 13 klo (0+2) AL 15:n mukana kohteeseen oli saapunut P4 päivystäjä. Osa tehtaan työntekijöistä oli palannut hakemaan tavaroitaan savuisista sisätiloista ja alkutietojen mukaan kaksi tehtaan työntekijöistä oli jäänyt sisälle. Paikalle saapunut päivystäjä aloitti parinsa kanssa pelastustehtävän tehtaan tuotantotiloissa. Tällöin palon havainnut työntekijä oli kuullut huutoa sosiaalitiloista, jolloin hän oli kohteen hyvin tuntevana ja VPK:n yksikönjohtajana hakenut paloautosta paineilmalaitteet ja pelastanut ansiokkaasti savuisista tiloista työtoverinsa. Toinen sisällä olleista työntekijöistä oli poistunut omalla autolla terveyskeskukseen. Järvi P3 päivystysvuorossa ollut palopäällikkö oli kohteessa klo Henkilön pelastaminen oli ennen hänen saapumistaan saatu jo tehdyksi. Sammutustoiminta jatkui pihanpuolella (itäpuolella) olevan toimistorakennuksen molemmin olevien käyntiovien kautta järeillä suihkuilla sekä työnjohdolla. Sammutustyön tekivät seuraavat yksiköt, jotka saapuivat mainittuna aikana kohteeseen: AL 16 klo (0+1), AL 11 klo (1+4), VP 11 klo (1+5), ja VP 13 (0+2) klo SO 13 (0+1) oli kohteessa klo ja se määrättiin toimistopuolella lisävettä syöttämään. LM 13 oli kohteessa klo (0+2) ja SO 11 (1+2) klo sekä LA 11 (1+6) ja 13 (0+2) klo Heidän tehtäväksi tuli tienpuolella kutomosalin sammuttaminen avoimien ikkunoiden kautta sekä myöhemmin klo kohteeseen saapuneen LP 15 (1+5) kanssa savunpoistoaukon tekeminen katolle ja eteläpäässä olevan kutomopuolen suojaus. Aluepalopäällikön varamiehenä toiminut palopäällikkö tuli palopaikalle klo ja otti johtovastuun. Tuuli oli aika voimakas ja painoi savun matalalla koilliseen suuntaan. Johtovastuussa ollut palopäällikkö määräsi tuntemiaan siviilihenkilöitä ilmoittamaan asuinalueen asukkaille, että sulkevat ovet ja ikkunat ja tarvittaessa poistuvat savun alta. Myöhemmin yksi kauppa ja huoltoasema suljettiin ja tuulen alapuolella ollutta peruskoulun henkilökuntaa varoitettiin savusta. Pelastustoimintaa johtanut palopäällikkö määräsi tekemään kemikaalivaraston seinään isot aukot, mistä voitiin varastoa jäähdyttää vedellä, sekä estää kemikaalien ja liimojen syttyminen. Mattovaraston puolella oli lisäksi 20 m³ liima- ja sideaineita, jotka tuhoutuivat. Palon jälkeen poliisi kuvasi palopaikan ja kuulusteli palon havainneet silminnäkijät. 2 Onnettomuuden tutkinta Turvatekniikan keskus (TUKES) sai tiedon tulipalosta maanantaina ja nimitti tutkijaryhmän, johon kuuluivat Alajärven palopäällikkö Juhani Salo sekä ylitarkastaja Raimo Reinivuo ja suunnittelija Tarja Valvisto TUKESista tiistaina Tutkijaryhmä kävi palopaikalla ja haastatteli yrityksen edustajaa sekä palon syttymishetkellä paikalla ollutta työntekijää.6 6 2.1 Liimauskone Palaneessa tehdashallissa valmistettiin tekonurmimattoa. Hallissa toimi sekä tuhtauskone, jolla nukka kiinnitetään mattoon, sekä liimauskone, jolla nukka liimataan mattoon. Liimauskone oli kehitelty paikan päällä. "Tuhtauslinjalla" kudotut mattoaihiot siirrettiin mattopakkoina liimauskoneen alkupäähän. Mattojen leveys oli joko 4,2 metriä tai 3,7 metriä. Pakoilta matto johdettiin liimakaukalon yli, jolloin sen pohjaan siveltiin pyörivällä telalla vesiliukoinen liimaaines. Tämän jälkeen alkoi liiman kuivaus: ensin mattopohjalle johdettiin lämminilmakehittimillä tuotettua lämmintä ilmaa (70-75ºC), sen jälkeen oli halogeenilämmitinpatteristo (2x10 kpl a 1500 W). Tämän jälkeen matto johdettiin kuivatusuuniin, jonka mitat olivat 12 m x 4,5 m x 1,2 m. Kuivatusuunissa matto kulki n. 30 m:n matkan. Kuivatusuunin lämmönlähteenä oli lämminilmakehittimissä tuotettu lämmin ilma (70-75 ºC). Uunin lämpötilaa seurattiin lämpömittarin avulla. Kuivausuunista matto kulki ulos sähkölämmitteisen pohjarei ittäjän kautta rullattavaksi. Valmiissa rullassa mattoa oli noin 70 m. Liimaukseen oli käytetty aikaisemmin maton yläpuolella olevia suuttimia, jotka tukkeutumisten takia oli myöhemmin vaihdettu liimauskaukaloon. Poistettujen suuttimien jättämään tyhjään tilaan oli noin kuukausi aikaisemmin asennettu 20 kpl 1500W:n tehoista halogeenivalaisinta lämpölampuiksi kuivaamisen tehostamiseksi. Lamput oli kiinnitetty toisiinsa kahdeksi kymmenen lampun rivistöksi maton yläpuolelle cm:n korkeudelle matosta. Muutoksen jälkeen liimauskoneella oli ajettu 4,2 m:n levyistä mattoa. Kaksi päivää ennen paloa liimauskoneella oli siirrytty ajamaan ensimmäistä kertaa lamppujen käyttöönoton jälkeen kapeampaa (3,7 cm) ja lyhyempinukkaista tennis kentän mattoa. Mattoa ajettiin koneen käytävän puoleisella reunalla, jolloin maton alta paljastui lämpölamppurivien kohdalla (toisella eli ikkunan puolella) maton alla olevaa vaneria. Koneella työskennellyt työntekijä oli huomannut vanerin kuumentuvan lamppujen alla ja poistanut käytöstä reunimmaiset kaksi lamppua ensimmäisenä päivänä. Kapeampaa mattoa oli ajettu kaksi ensimmäistä päivää ilman ongelmia. Kapeampaa mattoa ajettiin tavallista suuremmalla eli 82 cm/min nopeudella ja liimaamiseen käytettiin tavallista vähemmän liimaa. 2.2 Lämminilmakehittimet Kuivatuslinjan lämmönlähteenä oli kaksi Polar E 100 lämminilmakehitintä. Polartherm Oy:n Luvialla valmistama laitetyyppi on aikanaan saanut sisäasiainministeriön tyyppihyväksynnän nro SM 553/87, jonka voimassaoloaikaa TUKES on päivätyllä päätöksellä jatkanut asti. Nykyisen käytännön mukaan lämminilmakehittimiltä ei enää edellytetä tyyppihyväksyntää. Riittää, että lämminilmakehitin läpäisee standardin SFS 5623 mukaisen testin ja että siitä on esittää todistus. Lämminilmakehittimen polttimeksi on suositeltu Oilon KP-26 tai vastaavaa muun merkkistä poltinta. Toistaiseksi ei ole varmaa tietoa käytetystä poltintyypistä. Kevyt polttoöljy johdettiin (yksiputkijärjestelmä) tulipalossa säästyneessä osastoidussa lämpökeskuksessa sijainneesta välisäiliöstä (Liplastin 1500 litran nailonsäiliö pelti-7 7 sessä suoja-altaassa) polttimille. Öljyputki oli johdettu tehdashallin yli vastakkaiselle seinustalle ja edelleen seinällä ikkunoiden alapuolitse lämminilmakehittimille. Linja ei ylittänyt maton liimaus/kuivauslinjaa. Varsinainen öljyn varastosäiliö sijaitsee rakennuksen ulkopuolella maanalaisena. Lämminilmakehittimet on uusittu 2,5 vuotta aikaisemmin. Edellisiin turkulaisiin ei oltu tyytyväisiä (palaneet puhki). Uudet olivat toimineet hyvin. Toinen (oikean puoleinen) tuotti kuitenkin hiukan lämpimämpää ilmaa kuin toinen. Termostaatit ovat kuuluneet toimitukseen, samoin kuin niiden säädöt (standardin mukaan lämminilmakehittimestä lähtevä ilma ei saa ylittää 80 ºC). Lämminilmakehittimien tarvitsema ilma (poltin ja raitisilma) otettiin hallista kehittimien vierestä. Palokaasut johdettiin yhteistä savukanavaa ulos katon kautta. Lämmönvaihtimien silmämääräisessä tarkastelussa ei havaittu vuotokohtia. Palokaasupuolen tiiviys sovittiin varmistettavan painekokeella. Oikeanpuoleisen kehittimen palopesän kohdalla ulkopuolelta tarkasteltuna oli alue, josta kaikki karsta ja noki oli palanut pois. Muilta osin pinnat olivat paksun nokikarstan peitossa tulipalon jäljiltä. Puhallusilman imuaukot oli suojattu metalliverkkoritilällä. Lämmitysilma johdettiin oheisen kuvan mukaisesti kuivatusuuniin n. 70 ºC 75 ºC lämpöisenä. Standardin SFS 5623 mukaan on paineen puhaltimen toimiessa oltava ilmapuolella suurempi kuin savupuolella. Paine-eron on oltava riittävän suuri estämään haitallisten savukaasujen sekoittuminen lämmitettävään ilmaan. Luokan A ilmalämmittimessä ei ilman keskilämpötila poistoaukon kohdalla saa normaalikäytössä ylittää 80 ºC. Suurin sallittu lämpötila poistoaukon kohdalla on 90 ºC. Jos ilmanvaihto keskeytyy, saa ilman lämpötila nousta lyhyeksi ajaksi korkeintaan 250 ºC:een. Luokan A ilmalämmittimessä on oltava kaksi toisistaan riippumatonta lämpötilanvalvontalaitetta, lämpötilansäädin ja lämpötilanrajoitin, jotka valvovat, että suurinta sallittua lämpötilaa ei ylitetä. 2.3 Kuivauslamput Kuivaukseen käytettiin ulkovalaisimiksi tarkoitettuja Sylvanian Sunkat FMH halogeenivalaisimia, 1500W. Yhden lampun (ilman kiinnitintä) mitat olivat: pituus 392 mm, leveys 223 mm ja korkeus 170 mm. (Lampun asennusohjeen mukaan kiinnityksen ja valaistavan pinnan välinen etäisyys ei saa olla vähempää kuin 1 m.) Lamput oli kytketty liimauskoneeseen siten, että lamput paloivat vain liimaus- ja kuivauslinjan ollessa käynnissä. Lamppujen alle johdettiin myös puhallusilmaa, jotta lamppujen lämpö ei päässyt lämmittämään mattoa liikaa. Lamppujen aiheuttama lämpö maton pinnalla oli mitattu lamppuja käyttöön otettaessa. Ennen lamppuja lämpötilaksi maton pinnalla oli saatu 53 C ja lamppujen jälkeen 79 C.8 8 2.4 Käytetyt materiaalit Tekonurmimaton pohjana käytettiin ensimäistä kertaa polypropeenia, jonka hajoamislämpötila oli > 300 C, leimahduspiste > 320 C ja itsesyttymislämpötila > 350 C. Tekonurmimaton nukkana käytettiin polyetyleeniä, vastaavat lämpötilat olivat > 300 C, > 345 C ja > 350 C. Liimana käytettiin vesiliukoista lateksia. Käytössä ollut liima oli erää, joka oli otettu käyttöön n. viikkoa aikaisemmin. Liima oli vaikuttanut tavanomaiselta. Liiman määrää liimauskaukalossa seurattiin silmämääräisesti. 3 Analyysi Tutkijaryhmä selvitti palon syttymistä ja leviämistä poissulkevaa menetelmää käyttäen. Mahdollisia syttymissyitä tarkasteltiin yksitellen ja arvioitiin niiden todennäköisyyttä. Tärkeimmät analysoinnit on esitetty seuraavassa. 3.1 Syttymislähteet Polttoöljyputkisto Lämminilmakehittimien öljypolttimille johdettiin kevyt polttoöljy osastoidussa lämpökeskuksessa sijainneesta välisäiliöstä teollisuushallin poikki. Putkisto oli kuitenkin sijoitettu niin, ettei se ylittänyt liimaus/kuivauslinjaa. Koska kyseessä oli ns. yksiputkijärjestelmä (paluuputkea ei ollut), vallitsee putkistossa käytön aikana alipaine. Mikäli putkistossa olisi vuoto, se ilmenisi poltinhäiriöinä (ilmaa imeytyisi öljyputkistoon). Tällaisista häiriöistä ei ole raportoitu. Öljypolttimet Öljypolttimien osuus syttymislähteenä voidaan sulkea pois, samoin kuin ajatus siitä, että palo olisi muutenkaan alkanut lämminilmakehittimistä. Haastatteluissa tuli ilmi, että kuivausuunin ja lämminilmakehittimien välisessä tilassa saattoi liikkua palon alkuvaiheessa. Vuodot lämminilmakehittimissä Lämminilmakeittimen palokaasu- ja raitisilmakanavien välisiin seinämiin mahdollisesti syntyneistä vuodoista ei ole selvyyttä. Sovittua tiiviyskoetta ei ole tähän päivään ( ) mennessä tehty. Silmämääräisessä tarkastelussa ei vuotokohtia havaittu. Pienistä vuodoista ei sinänsä pitäisi olla haittaa, koska raitisilmapuolella (puhalluspuolella) paineen tulee olla korkeampi kuin savukaasupuolella.9 9 Kuumilta pinnoilta irronnut karsta Yhtenä teoreettisena syttymissyynä voidaan pitää lämminilmakehittimien raitisilmapuolen kuumilta pinnoilta irronnutta hehkuvaa karstaa, joka ilmavirtauksen mukana olisi kulkeutunut kuivattavalle matolle. Tiettävästi nuohoukset on kuitenkin tehty ajallaan. Ylikuumennut lämmitysilma Lämminilmakehittimet on varustettu valvontalaitteilla, jotka pysäyttävät polttimien toiminnan, jos lämmitettävän ilman lämpötila poistoaukon kohdalla ylittää sallitun rajan (80 ºC). Puhallinhäiriön aikana voi lämpötila hetkellisesti nousta korkeammaksi. Käyttöhenkilökunnan tietojen mukaan lämminilmakehittimet ovat toimineet luotettavasti. Kuivauslamput Kuivauslamppuina käytetyt 20 kpl 1500 W:n halogeenivalonheitintä (yht. 30 kw) oli asennettu cm:n etäisyydelle kuivattavasta mattopinnasta. Lamppujen aiheuttamaan liikakuumenemiseen oli varauduttu mm. automatiikalla, joka sammutti lamput, kun linja pysähtyi, sekä johtamalla lamppukanavaan jäähdytysilmaa. Kapeampaan mattoleveyteen siirryttäessä uloimmat kaksi lamppua kytkettiin pois käytöstä, kun huomattiin alta paljastuneen vanerilevyn kuumentuvan. Halogeenivalaisimien rikkoontumisesta ja siitä johtuvista kuumien lampunosien (esim. polttimon) joutumisesta mattoradalle ei ole havaintoja. 3.2 Palon syttyminen Kaksi päivää ennen paloa liimauskoneella oli siirrytty ajamaan ensimmäistä kertaa lamppujen käyttöönoton jälkeen kapeampaa (3,7 cm) ja lyhyempinukkaista tennis kentän mattoa. Mattoa ajettiin koneen käytävän puoleisella reunalla, jolloin maton alta paljastui lämpölamppurivien kohdalla (toisella eli ikkunan puolella) maton alla olevaa vaneria. Koneella työskennellyt työntekijä oli huomannut vanerin kuumentuvan lamppujen alla ja poistanut käytöstä reunimmaiset kaksi lamppua ensimmäisenä päivänä. Jäljelle jääneiden maton yläpuolella olevien lamppujen aiheuttama lämpösäteily on saattanut sytyttää paikallaan olevan vanerin ja siitä edelleen maton. (Lamppujen asennusohjeen mukaan kiinnityksen ja valaistavan pinnan välinen etäisyys ei saa olla vähempää kuin 1 metri). Oletusta tukee tuhtauslinjalla työskennelleen työntekijän havainto, että liekit olivat tulleet kuivausuunista päin lamppurivistöä seinänpuoleiselta sivulta eli lämmönkehittäjien puolelta. Liimaus- ja kuivatuslinjalla työskennellyt työntekijä oli sen sijaan havainnut liekkien tulevan lämpölamppujen kohdalla lämpölampputunnelin molemmista päistä. Liimaus- ja kuivatuslinjalla työskennellyt työntekijä ei ollut myöskään havainnut savunhajua ennen liekkejä. Savun haistamiseen on voinut vaikuttaa paikalla ollut voimakas ilmastointi sekä viereiseltä tuhtauslinjalta tullut käry.10 10 Syytä, miksi vaneri olisi syttynyt vasta kolmantena päivänä, ei saatu selvitettyä. 3.3 Palon leviäminen Syyt palon uudelleen syttyminen onnistuneelta tuntuneen alkusammutuksen jälkeen: - Sammutettua ja edelleen kytevää mattoa oli edennyt kuivausuuniin ennen linjan pysäytystä, ja kyti siellä edelleen. - Vaikka öljypolttimet oli pysäytetty, lämminilmakehittimien kautta tuli kohteeseen edelleen happipitoista kuumaa ilmaa, joka lietsoi paloa uuteen alkuun. (Öljypolttimen pysäyttäminen ei välttämättä katkaise lämmitettävän ilman puhaltimen toimintaa, ja vaikka puhallin pysähtyisikin, tulipalo kuivausuunissa ylläpitää ilmavirtausta kehittimistä uuniin) - Kytevästä matosta uuniin kertyneet savukaasut syttyivät (Ilmastoinnin katkaisu pysäytti myös savukaasujen tuuletuksen uunista). - Savukaasujen syttymislähteenä saattoi olla esim. kytevä vaneri tai muovi. 4 Johtopäätökset Palon syttymisen syytä ei varmuudella voitu todeta. Vahvimmaksi epäilyksi jäi lämpölamppujen osuus yhdistettynä kapeamman maton ajoon ja paljastuneeseen vanerialustaan. Tätä epäilyä tukee silminnäkijän ensihavainto tulipalosta. Liekit näkyivät tulevan lamppurivistön seinänpuoleisesta päästä. Siis sieltä, missä vanerilevy oli paljastunut kapeamman maton ajon alettua. Lämminilmakehittimen kautta tulleesta hehkuvasta karstasta syttynyttä paloa pidetään vähemmän todennäköisenä, mutta mahdollisena. 5 Suositukset Halogeenilamppujen käyttö kuivatukseen kyseisellä tavalla on kyseenalaista. Vanerin ja muiden syttyvien materiaalien käyttöä kuvauslinjan rakenteissa tulisi välttää. Automaattisen palonsammutusjärjestelmän (sprinklerin) rakentamista tulisi harkita. Palamattomat mattoraaka-aineet. Vaarallisten raaka-aineiden varastointi eri tilassa (rakennuksessa). Samankaltaiset tiedostot
Onnettomuustutkintaraportti Dnro 6342/06/2002 Asuntovaunun tulipalo 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Onnettomuuden kuvaus 2 Onnettomuuden tutkinta 3 Tutkinnan tulokset 4 Säädösten ja määräysten noudattaminen Lisätiedot Onnettomuustutkintaraportti
Onnettomuustutkintaraportti Dnro 1389/06/2004 Kesämökillä sattunut häkämyrkytys 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä 1 Onnettomuuden kuvaus 2 Onnettomuuden tutkinta 3 Tutkinnan tulokset 4 Säädösten ja määräysten Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 7656/06/2002 KLOORIVUOTO JÄRVENPÄÄSSÄ 13.12.2002 Tutkijaryhmä: Erkki Teräsmaa 2 Sisällysluettelo Tiivistelmä... 3 1. Tapahtumapaikan ja olosuhteiden kuvaus... 4 1.1. Kiinteistö Lisätiedot MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI
MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Lisätiedot Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys
Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Koekäyttövaiheessa ollut pyrolyysilaitos on rakennettu voimalaitoksen yhteyteen 2 3 Prosessi 1. Raaka-aineena toimiva Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3072/06/2002 Turussa 8.5.2002 sattunut räjähdetapaturma, jossa yksi henkilö loukkaantui Tutkijaryhmä: Tor Erik Ekberg Mikko Ojala Tutkimusraportin tiivistelmä 1 Johdanto... Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3690/06/2004 Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Turussa 9.8.2004 Tutkijaryhmä: Olli Tiainen ONNETTOMUUSTUTKINNAN TIIVISTELMÄ Onnettomuustapaus Kuolemaan johtanut sähkötapaturma Lisätiedot Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus
TUTKIMUSRAPORTTI 13.03.2009 Mittauksia hormittomalla takalla ( Type: HW Biotakka, tuotekehitysversio) Tilaaja: OY H & C Westerlund AB Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu Lisätiedot Palon tai muun onnettomuuden havainnut valvoja varmistaa, että pelastuslaitos on hälytetty kohteeseen, hälytys numerosta 112.
Pelastustiet ja pysäköinti Valvojat ohjeistetaan seuraamaan pysäköintiä niin, ettei pysäköinti estä pelastusajoneuvojen toimintaa ja niin että pelastustiet pidetään avoinna. Hallin edessä on selkeät parkkipaikat, Lisätiedot Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011
Onnettomuuksista oppimisen opintopäivät 2011 Case: Tavaratalo Hong Kong:in tulipalo Rasmus 28.9.2011 1 28.9.2011 2 28.9.2011 3 Hong Kong tavaratalon palo 23.12.2010 kello 16 Vantaa -23 astetta 28.9.2011 Lisätiedot 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4
Karri Kauppila KOTKAN JA HAMINAN TUULIVOIMALOIDEN MELUMITTAUKSET 21.08.2013 Melumittausraportti 2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 4 2.1 Summan mittauspisteet 4 2.2 Mäkelänkankaan mittauspisteet Lisätiedot Palofysiikka. T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila
Palofysiikka T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila Esityksen näkökulma Palofysiikan ja yritysturvallisuuden yhteys on helppo nähdä toimitilojen, henkilöstön ja Lisätiedot Teräskehäisten liukuovien asennusohje
Teräskehäisten liukuovien asennusohje Asenna yläliukukisko kuvan. osoittamalla tavalla varjoura näkyvään suuntaan päin Aseta alaliukukisko lattialle. Oikea kohta on mm yläliukukiskon etureunasta alaliukukiskon Lisätiedot TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI
NIKO PALONEN / www.suorakon.com TYÖOHJE SMYYGI- ELI TÄYTELISTA JA IKKUNAPENKKI 8.10.2014 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on kertoa smyygi- eli täytelistan tekemisestä vanhan hirsirakennuksen ikkunakarmin Lisätiedot ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU
Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301) Lisätiedot Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa
Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Kalvolan kirkko Iittalantie 300, 14500, Iittala Raporttipäivä: 05.09.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Kalvolan kirkko Lisätiedot FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte
FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen Lisätiedot Puutuotteiden valmistus TOT 1/2003. Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Hakkurin hoitaja. Puutuotteiden valmistus 20
TOT-RAPORTTI 1/03 Tehdastyöntekijä puristui viilukuljettimen nieluun TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Hakkurin hoitaja oli lähtenyt tarkistamaan viilujätekuljettimen toimintaa kuljetintunneliin. Lisätiedot Kuva 1. öljypolttimella varustetun Jaakko-lavakuivurin lämmityslaite, puheilla ja putki, joka ohjaa savukaasut uunia sytytettäessä säkkilavan ohi.
VAKOLA Postios. Helsinki Rukkila Puhelin Helsinki 43 48 12 Rautatieas. Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1957 Koetusselostus 262 Kuva 1. öljypolttimella varustetun Jaakko-lavakuivurin Lisätiedot SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä.
SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä. Mökissä on yksi kerros jonka yläpuolella on avoin tila katteen alla. Kuvan vasemmalla puolella näkyy avoin terassi, sen yläpuolella olevaa kattoa Lisätiedot TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI.
TUTUSTU OHJEESEEN ENNEN VASTUKSEN ASENNUSTA! Jos uusi vastus palaa heti asennettaessa, koska ohjetta ei ole luettu, UUTTA EI SAA ILMAISEKSI. Sytytysvastuksen ja jännitteen kontrollointi Sytytysvastus tarkistetaan Lisätiedot HYDROCORK Pressfit asennusohjeet
HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN Lisätiedot METSÄPALOT V. 1996 2009. KULOTUS METSÄPALON AIHEUTTAJANA, Pertti Rossi
METSÄPALOT V. 1996 2009 KULOTUS METSÄPALON AIHEUTTAJANA, Pertti Rossi Päävalikko Tiedot sisältävät suoran pääsyn asiakirjoihin Ohjeet Yleiset ohjeet Onnettomuustiedot Myös karttapohjalla Muut selosteet Lisätiedot YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN
YLEISILMANVAIHDON JAKSOTTAISEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET RAKENNUSTEN PAINE-EROIHIN JA SISÄILMAN LAATUUN Vesa Asikainen (Envimetria Oy) Pertti Pasanen (Itä-Suomen yliopisto, ympäristötieteen laitos) Helmi Kokotti Lisätiedot 12VF Vedenlämmitin. Asennus & Käyttöohje
JS D24-12VF 12VF Vedenlämmitin SW Exergon Tuotenr. 13-0950 Asennus & Käyttöohje Pin:0063BT7591 VVB 12VF 090826 Käyttö- ja asennusohje Vedenlämmittimen käynnistys Vedenlämmitin käynnistyy automaattisesti Lisätiedot HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Vuorentaan kappeli Marssitie 23, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 11.07.2013 Tarkastuspäivä: 26.06.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (16) Vuorentaan Lisätiedot Jarno Liimatainen SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA SELVITYS 1 (8) 2.2.2004
SELVITYS 1 (8) SELVITYS TULISIJOJEN AIHEUTTAMISTA TULIPALOVAHINGOISTA Tiedot on kerätty pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmä Prontosta. Selvitys on rajattu vuoteen 2002. Jarno Liimatainen Lisätiedot VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.
VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Lisätiedot Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112
lähde / www.pelastustoimi.fi Kiireellisessä hätätilanteessa soita 112 Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Kerro, mitä on tapahtunut. Kerro tarkka osoite ja kunta. Vastaa sinulle esitettyihin kysymyksiin. Lisätiedot Laatuhakkeen polttokokeilu Kuivaniemellä 3.5. - 5.5.2011
Laatuhakkeen polttokokeilu Kuivaniemellä 3.5. - 5.5.2011 Raportin laatija: Tero Paananen, Projektipäällikkö Uusiutuvan energian yrityskeskus hanke 1 JOHDANTO JA TYÖN TAUSTAT Polttokokeen suunnittelu aloitettiin Lisätiedot HW 3600. - roudansulatusta uudella tasolla
HW 3600 HW 3600 - roudansulatusta uudella tasolla HW 3600 - liikkuva lämmöntuottaja ympärivuotiseen käyttöön Liikkuva lämmöntuottaja > 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C Lisätiedot Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen
Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Tässä on esitetty esimerkkinä paikkoja ja tapauksia, joissa lämpövuotoja voi esiintyä. Tietyissä tapauksissa on ihan luonnollista, että vuotoa esiintyy esim. ilmanvaihtoventtiilin Lisätiedot VAKOLA. Wrdl Pitäjänmäki. 1960 Koetusselostus 357
VAKOLA AODJV Helsinki Rukkila Helsinki 43 48 12 Wrdl Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS 1960 Koetusselostus 357 Jiljankuivureita varten valmistettujen kuumailmakamiinoiden ryhmäkoetus Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki Lisätiedot 3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät
3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät IFA 0605012 Schweißrauchabscheideklasse W3 60 3. Sisätilojen ilmanvaihtojärjestelmät Suitable for Likaantuneen ilman puhdistamiseksi työtiloissa. Kuvaus INCLUDING Lisätiedot PALOTURVALLISUUTTA KOTONA
TURVALLISEEN HUOMISEEN PALOTURVALLISUUTTA KOTONA Kunta/kaupunki: Katuosoite: Ovikoodi: Asukkaan puhelinnumero: HÄTÄNUMERO: 112 Säilytä tämä lehtinen näkyvällä paikalla. 1 Palovaroitin Kiinnitä palovaroitin Lisätiedot Kuljetus TOT 8/00. Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Kuorma-autonkuljettaja
TOT-RAPORTTI 8/00 Kuorma-autonkuljettaja jäi liikkeelle lähteneen kuorma-autonsa alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Kuorma-autonkuljettaja NN oli pysäyttänyt kuorma-autonsa lastausta varten Lisätiedot MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT LÄMMÖNLÄHTEET
LÄMMÖNLÄHTEET Mepun hakeuunit markkinoilla jo parikymmentä vuotta. Latviassa Mepun hakeuuneilla on kuivattu kymmeniä miljoonia kiloja viljaa vuodesta 2007. MEPUN KUIVURIUUNIT TALOUDELLISET JA TEHOKKAAT Lisätiedot 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet
33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä. Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Poltinahon seurakuntatalo Turuntie 34, 13130, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (12) Poltinahon Lisätiedot Lainaus RakMK:n osasta E1 Rakennusten paloturvallisuus, Määräykset ja ohjeet 2011
1.0 YLEISTÄ Yli kaksi kerroksisessa asuin- ja työpaikkarakennuksessa, jossa julkisivu on tehty D-s2, d2-luokan tarvikkeista (esim. puu), tulee mahdollisen julkisivupalon leviäminen estää yläpohjaan ja Lisätiedot TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE
Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus Lisätiedot VAKOLA. 1961 Koetusselostus 387 SINUS 6 DUPLEX TWIN-VILJANKUIVURI. Koetuttaja ja valmistaja: 0 y Sav onius & C o A b, Helsinki.
VAKOLA ACV Helsinki Rukkila Helsinki 43 48 12 Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 1961 Koetusselostus 387 SINUS 6 DUPLEX TWIN-VILJANKUIVURI Lisätiedot Kemiallinen metsäteollisuus TOT 16/04. Koneenkuljettaja jäi pyöräkuormaajan alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. Koneenkuljettaja
TOT-RAPORTTI 16/04 Koneenkuljettaja jäi pyöräkuormaajan alle TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Ammatti Toimiala Työmenetelmä tai tehtävä Koneet ja laitteet Pyöräkuormaajan kuljettaja ja häntä avustanut Lisätiedot Porvoon jalostamon syttymätilastot. 1992-2013 Timo Nurkkala, teollisuuspalopäällikkö
Porvoon jalostamon syttymätilastot 1992-2013 Timo Nurkkala, teollisuuspalopäällikkö Syttymät Porvoon jalostamolla 70 60 Seisokki 50 Tulityökoulutus 40 Seisokki Seisokki Seisokki 30 20 10 0 Seisokki Seisokki Lisätiedot Varaavien uunien lämmitysohjeita
Varaavien uunien lämmitysohjeita HRRRRR!!! TÄNNEHÄN JÄÄTYY Uunin valmistaja tai muuraaja antaa käyttöohjeet valmistamalleen uunille. Uuden tulisijan lämmitys aloitetaan varovasti. Seuraavat ohjeet on laadittu Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 5693/06/2003 Työntekijä loukkaantui vakavasti kasvoihin avatessaan paineellisen säiliön Tutkijaryhmä: Heikki Kurttila ONNETTOMUUSTUTKINNAN TIIVISTELMÄ Onnettomuustapaus Lisätiedot MUOTO-LAUTEET PL 277, 70101 KUOPIO Pyöräkatu 15, FINLAND puh. 017-2662555 fax 017 2662570 muotolauteet@muoto-lauteet.fi www.muoto-lauteet.
MUOTO-LAUTEET PL 277, 70101 KUOPIO Pyöräkatu 15, FINLAND puh. 017-2662555 fax 017 2662570 muotolauteet@muoto-lauteet.fi www.muoto-lauteet.fi KOKOAMIS- JA ASENNUSOHJEET kulmamalli kulmaistuimella R890 KI Lisätiedot Ilmaverhopuhallinprojekti
Ilmaverhopuhallinprojekti Lakeuden Ilmastointi Oy Henri Korpinen Janne Rantala Juhana Raja-aho Sami Kaunisto KLAUTE08B SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Ilmaverhopuhaltimet... 4 3. Mittausmenetelmät... 7 4. Lisätiedot Viitalantie 221, 60640 Isokoski
Venestalon pelastussuunnitelma, joka sisältää sammutus- ym. turvallisuusohjeita Viitalantie 221, 60640 Isokoski TIETOJA KIINTEISTÖSTÄ Venestalo on Veneskoski-Viitala-seura ry:n omistama kylätalo, joka Lisätiedot Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57
3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä Lisätiedot PST-BETONINKOVETUSKAAPELI
PST-BETONINKOVETUSKAAPELI PST BET -lämmityskaapelielementit on tarkoitettu vain betonivalujen kovettamiseen/kuivattamiseen. Ehkäisee valun jäätymisen ja nopeuttaa betonin kuivumista. Jälkikäteen voidaan Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen kirkko Kirkkokuja 27, 14840, Tuulos Raporttipäivä: 25.04.2014 Tarkastuspäivä: 13.03.2014 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (11) Tuuloksen kirkko Lisätiedot Palostandardoinnin tilanne
Palostandardoinnin tilanne Tulisijat TC295 TC295 Standardien uusiminen Paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja Paloturvallisuuteen liittyvät merkinnät Yhteenveto Standardien uusiminen Standardeja olla uudistamassa Lisätiedot Käytävä: - Käytävältä ei havaittu vauriojälkiä / kohonneita kosteusarvoja pintakosteuden ilmaisimella.
KIINTEISTÖCONTROL OY www.vahinkopalvelu.com Raportti Tuomas Konsala Puh: 044-556 1132 Sertifikaatti Nro VTT-C-9740-24-13 tuomas.konsala@vahinkopalvelu.com Osoite: Talvitie 10 B106,B104 20610 Turku Asukas: Lisätiedot Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen
Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on Lisätiedot ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET
ASUKKAAN TURVALLISUUSOHJEET Turvallista asumista YH Kodeilla YH Kodit tarjoaa elämän kestävää asumista, joka on paljon enemmän kuin pelkkä asunto. Me arvostamme turvallisen asumisen ja toimivan elinympäristön Lisätiedot EWA Solar aurinkokeräin
EWA Solar aurinkokeräin Sisällys: 1. Keräimen periaate 2. Keräimen rakenne 3. Keräimen toiminta 4. Keräimen yhdistäminen EWA:an 5. Ohjeita keräimen rakentamiseksi 6. Varoitus 7. Ominaisuuksia luettelona Lisätiedot SPEK TULITYÖVAHINKOSEURANTA 2015
nro Pvm Paikkakunta Kohde Tapahtuma/syy Tulityö/ kattotulityö/ menetelmä 1 10.1. Rovaniemi Korjaamohalli Pienehkön korjaamohallin kattoa paloi Rovaniemen teollisuusalueella lauantaiiltana. Hallissa oli Lisätiedot SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN
SÄHKÖLÄMMITTIMET PEHMEÄÄ LÄMPÖÄ KOTIIN RAUTAKESKO 1 Mukavaa lämpöä - miten ja miksi? Lämpö on yksi ihmisen perustarpeista. Lämpöä tarvitaan asuinhuoneissa: kotona ja vapaa-ajanasunnoissa, mökeillä, puutarhassa, Lisätiedot Futura kuivaimen edut takaavat patentoidut tekniset ratkaisut
Kuivain Futura Kuivain Futura Eurooppalainen patentti EP nro. 1029211 19 patenttia todistavat laitteen teknisten ratkaisujen omaperäisyyden pistettä ja teknisten ratkaisujen Futura, kansainväliset innovatiivisuuspalkinnot Lisätiedot Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus 15.11.13 1. Ison Albatrossin pohja
Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Lisätiedot HÄTÄILMOITUS. 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi. Soita hätäpuhelu itse, jos voit.
HÄTÄILMOITUS 112 ambulanssi, palokunta 10022 poliisi Soita hätäpuhelu itse, jos voit. Mitä on tapahtunut? Onnettomuus? Sairaskohtaus? Onko ihmisiä vaarassa? Missä? Osoite, osasto, rakennus Vastaa kysymyksiin Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Tuuloksen seurakuntakeskus Pappilantie 15, 14820, Tuulos Raporttipäivä: 10.08.2015 Tarkastuspäivä: 05.06.2015 2 (10) Tuuloksen seurakuntakeskus sisällysluettelo Lisätiedot Yritysturvallisuuden perusteet
Yritysturvallisuuden perusteet Teemupekka Virtanen Helsinki University of Technology Telecommunication Software and Multimedia Laboratory teemupekka.virtanen@hut.fi 8.Luento - Palo ja pelastus Pelastustoiminta Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 2404/06/2004 Kattilan räjähdys Bakelite Oy:llä Kiteellä Tutkijaryhmä: Erkki Teräsmaa Erkki Topp 2 Sisällysluettelo Onnettomuustutkinnan tiivistelmä 3 1. Yleistä......5 Lisätiedot LTO-HUIPPUIMURI (LTOH)
LTO-HUIPPUIMURI (LTOH) Huippuimurin ympärille rakennettavaa neulalämmönsiirrintä kutsutaan nimellä LTO-huippuimuri, lyhyemmin LTOH. LTO-huippuimuri (LTOH) LTO-huippuimuri valmistetaan rakentamalla huippuimurin Lisätiedot Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan Lisätiedot Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi
Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja? Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuus - Asuintalot Syöksynsuun leirikeskus Syöksynsuu 27, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 19.02.2013 Tarkastuspäivä: 28.01.2013 Muokkauspäivä: 24.06.2014 2 (10) Syöksynsuun Lisätiedot Arimax öljylämmitys. Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen
Arimax öljylämmitys Arimax 17 -sarjan öljykattilat Arimax 30S suuritehoinen öljykattila SolarMax kattilavaraaja öljy/aurinkolämmitykseen Arimax 17 -sarjan öljykattilat Tehokas lämmitys Runsas lämpimän Lisätiedot TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM
TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan Lisätiedot Tee-se-itse.fi Ja saat sellaisen, kuin sattuu tulemaan! http://www.tee-se-itse.fi
Baarikaappi Jatketaanpa samoilla linjoilla kuin edellisessä artikkelissa "tynnyrin mallinen baarikappi". Tällä kertaa esitellään hieman tavanomaisempi baarikaappi, joka on myöskin huomattavasti helpompi Lisätiedot HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle
HW 1800 HW 1800 HW 1800 (350) - voimapesä pikkuveljeksi HW 3600:lle Liikkuva lämmöntuottaja - 100 0 C Tällä liikkuvalla lämmöntuottajalla voit toimittaa 100 0 C lämpöistä vettä. Kuljetuksen, kokoamisen, Lisätiedot Kuituvalon asennusohje - ECO
Kuituvalon asennusohje - ECO Sun Sauna Oy Kuormaajantie 40 40320 Jyväskylä puh. 0403470220 info@sunsauna.fi Huom! Kuituja ei saa taivutella kylmänä. (jos niitä on varastoitu tai kuljetettu pakkasessa, Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Loimalahden leirikeskus Majalahdentie 1, 13500, Hämeenlinna Raporttipäivä: 06.09.2013 Tarkastuspäivä: 05.06.2015 Muokkauspäivä: 17.08.2015 2 (10) Loimalahden Lisätiedot Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212. Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon
Auto-instot Tuotanto Oy TURKU P. 02-2423212 Yleisiä käyttöohjeita Casa matkailuautoon 1.1.2008 Yleistä Auto on rekisteröity 4 hengelle. Kuljettajalle ja jokaiselle matkustajalle on kolmipisteturvavyöt. Lisätiedot SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet
SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja Lisätiedot Pakollinen testi: U-arvo
ULKO-OVIEN 1/11 Ulko-ovien CE-testit Pakollinen testi: U-arvo...1 Pakollinen testi: Ilmanläpäisevyys...2 Pakollinen testi: Vesitiiviys...3 Pakollinen testi: Tuulenpaineen kestävyys...4 Pakollinen testi: Lisätiedot Kokemuksia ilmalämpöpumpusta lämmityskaudella 2006-2007
Teksti julkaistu Suomela-lehdessä 25.5.2007 Kokemuksia ilmalämpöpumpusta lämmityskaudella 2006-2007 Suomelan lukija lähetti oman kokemuksensa ilmalämpöpumpusta lämmityskustannusten alentajana. Teksti Hannu Lisätiedot 18.9.2014. Turvallisuustutkinta
18.9.2014 Turvallisuustutkinta Onnettomuuksien tutkinnan tarkoitus Tutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 1678/06/2004 Kuolemaan johtanut työtapaturma, jossa laitosmies putosi ollessaan asentamassa varoventtiiliä Tutkijaryhmä: Leena Ahonen Taimo Tihinen Turvatekniikan keskus Lisätiedot ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI
ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 1682/06/2004 Tulipalo pintakäsittelylaitoksella 5.4.2004 Turvatekniikan keskus (TUKES) ONNETTOMUUSTUTKINNAN TIIVISTELMÄ Onnettomuustapaus Tulipalo pintakäsittelylaitoksella. Lisätiedot RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET
Rakennusten tiiviysmittaus MITTALAITTTEET 1/6 RAKENNUSTEN TIIVIYSMITTAUS MITTALAITTEET Kuva 1. Retrotec tiiviysmittauslaitteisto. Kuva 2. Minneapolis tiiviysmittauslaitteisto. Kuva 3. Wöhler tiiviysmittauslaitteisto. Lisätiedot TURVALLISUUSKARTOITUS
TURVALLISUUSKARTOITUS Turvallisuusosan tarkastukset Hauhon kirkko Danielson-Kalmarintie 1, 14700, Hauho Raporttipäivä: 15.01.2014 Tarkastuspäivä: 28.10.2013 Muokkauspäivä: 18.06.2014 2 (15) Hauhon kirkko Lisätiedot Uunin rakentaminen helpommaksi
Uunin rakentaminen helpommaksi Meidän ei kannata antaa itsetekemisen ilon kariutua mihinkään alemmuuskompleksiin. Tekeminen ei ole salatiedettä vaan luontainen osa meidän elämäämme, vaikka sitä onkin pitkälti Lisätiedot 16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS
16.3.2015 SISÄILMAN MIKROBITUTKIMUS PERTUN PARAKKIKOULU 05400 JOKELA 05400 JOKELA 2/6 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kohdetiedot ja tilaaja... 3 1.2 Toimeksiannon laatija... 3 1.3 Toimeksiannon Lisätiedot LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen
Asennusohjeet LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen LK Lämmönjakopelti 20 harvalaudoitukseen Rakenne Harvalaudoitukseen asennettava LK Lämmönjakopelti 20 on tarkoitettu puurakenteisiin lattioihin. Rakenne Lisätiedot Teollisuusinfralämmitin IR
Sähkölämmitys 3000 6000 W Teollisuusinfralämmitin IR INFRALÄMMITIN YLI 4,5 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN 3 mallia Teollisuusinfralämmitintä IR käytetään kohde- tai kokonaislämmitykseen, tiloissa joiden korkeus Lisätiedot PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon
PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE Sulanapitoon PST-kaksijohdinlämpökaapelien asennusohje sulanapitoon Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli Maksimiteho 25 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Lisätiedot RAKENNUSVALVONTA OULU
Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008 1 (8) Kortissa on Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden (Kastelli, Jukka-talo, Finndomo ja Designtalo) sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen Lisätiedot Laminaatti 2-lock ja T-lock
Asennusohje Laminaatti 2-lock ja T-lock 2014 EDELLYTYKSET Uiva asennus tarkoittaa, että lattiaa ei kiinnitetä (ei naulata eikä liimata) alustaan. Lattian pitää päästä liikkumaan vapaasti sisäilman muutosten Lisätiedot kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta!
Paloturvallisuustietoa kerrostaloasukkaalle Huolehdi paloturvallisuudesta! Ohjeet asukkaalle Palovaroitin Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava Lisätiedot YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI
17 Raportti PR-Y1934 Naantalin kaupunki Turku 7.8.2012 Kirsti Junttila Sivu 1 (7) YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI Tonester Oy, Rymättylä Mittaukset 28.6., 30.7. ja 2.8.2012 Raportin vakuudeksi Jani Kankare Lisätiedot ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2
ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä, Lisätiedot SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE
SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden Lisätiedot www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET
www.sheikki.fi KATTOSILLAN ASENNUSOHJEET PISKO -KATTOSILLAT Kattosiltoja käytetään seinä- ja lapetikkaiden jatkeena turvallisten kulkuteiden rakentamiseen katoilla sijaitseville huoltokohteille esim. savupiipulle. Lisätiedot MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE
MDF-JA PUULISTOJEN ASENNUSOHJE Aloita asennus katkaisemalla listat sopivaan mittaan. Tee tarvittavat jiiraukset valmiiksi. JIIRAUS: MDF-ja puulistat voit jiirata sahaamalla. NAULAUS: käytä viimeistelynaulainta, Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute