Source: http://docplayer.fi/683485-Valkynta-ja-sen-aiheuttajia-sahkoverkossa.html
Timestamp: 2018-06-18 14:15:30+00:00
Document Index: 13150825

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa - PDF
Download "Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa"
1 Välkyntä ja sen aiheuttajia sähköverkossa Kymenlaakson Sähköverkko Oy Seppo Suurinkeroinen Kymenlaakson Sähkön tietoisku urakoitsijoille Kouvola upseerikerho
2 Sähkönlaadun valvonta verkkoyhtiössä Sähköasemamittaukset Valituksesta mittaus liittymispisteessä Mittaukset asiakkaan verkossa (laskutustyönä) AMR-mittauksen (Automatic meter reading) indikoivat tiedot jännitteen laadusta KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 2
3 Mittalaitteet 1/2 Analysaattorit U: 0,1 % tarkkuus, 0,01 s n. 470 mittaustulosta/jakso 2012 transientteja mittaava sähkönlaatuanalysaattori (myös pitkät seurantamittaukset) Laatuvahdit Jännitetaso vaiheittain Jännitekuoppa/kohoumarekisteröinti vaiheittain Jännitteen kokonaissärö (THD) vaiheittain Jännitteen tasakomponentti vaiheittain Jännitteen epäsymmetria U2/U1, U0/U1 Jännitteen 3,5,7,9,11,13 harmoniset Välkyntä Pst1,Pst2,Pst3 Taajuus Tehokerroin PF vaiheittain Perusaallon (50 Hz) loisteho vaiheittain Virrat vaiheittain Pätöteho vaiheittain ja 3-vaiheinen Loisteho vaiheittain ja 3-vaiheinen Näennäisteho vaiheittain ja 3-vaiheinen KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 3
4 Mittalaitteet 2/2 Fluke 41 B, 1~ analysointi Lämpökamera Tarkkuus 0,05 ºC Asennustesteri Yleismittarit Magneettikenttämittari Tuuli/lämpö/kosteusmittari KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 4
5 SFS-EN soveltaminen Jännitteen laatu määritellään SFS-EN standardissa liittämiskohdassa, normaaleissa käyttöolosuhteissa. Ei sovelleta epänormaaleissa tilanteissa: Vian vuoksi alkaneissa olosuhteissa Tilapäisissä syöttöjärjestelyissä Jos asiakkaan laitteet eivät täytä standardeja, tai jos laitteet eivät täytä verkkoyhtiön teknisiä vaatimuksia kuormien verkkoon liittämiselle KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 5
6 Jännitteen laatu SFS-EN Pj-verkossa Jakelujännite pj-verkossa 230 V (~ - N) Mitattuna viikon aikana 10 min keskiarvoista Jännitevaihtelun tulee olla +/- 10 % 95 % viikon ajasta Kaikkien 10 min arvojen tulee olla välillä +10/-15 % ( ,5 V) Välkyntä Häiritsevyysindeksin (Plt) tulisi olla 95 % viikon ajasta 1 KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 6
7 Mitä välkyntä on? 1/2 Standardi: Valolähteen luminanssin (pintakirkkauden) tai spektrijakauman muutosten aiheuttama näköaistimuksen epävakaisuus Ärsyttävyys kasvaa nopeasti heilahtelun amplitudin mukana. Tietyillä taajuuksilla jopa pienet amplitudit voivat olla ärsyttäviä KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 7
8 Välkynnän sallitut määrät Jännitteen suhteellinen muutos 9,2 V 6,9 V 4,6 V 2,3 V 0,7 V Muutoksia kpl/min KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 8
9 Mitä välkyntä on? 2/2 Välkyntä aiheutuu verkon jännitevaihteluista, joita aiheuttavat mm. sähkönkäyttäjien laitteiden aiheuttamat nopeat kuormitusmuutokset (joskus kj-verkon viat) Jännitevaihteluiden suuruus riippuu kuormitusmuutoksen suuruudesta ja syöttävän verkon jäykkyydestä => kuormitusmuutos, joka jäykässä verkossa lähellä muuntamoa ei aiheuta ongelmia voi olla hyvinkin ongelmallinen kauempana muuntamosta Välkyntää aiheuttavat esimerkiksi sähkömoottoreiden käynnistys, hitsaus, klapikoneet, maalämpöpumput KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 9
10 Välkyntä/syöttävä verkko Verkkoja ei ole järkevää mitoittaa haja-asutusalueella muutamien liittymien mahdollisen ylikuormitustilanteen varalle, koska tämä johtaisi "ylisuuriin" sähkön siirtomaksuihin muille asiakkaille. Asiakkaan tuottaman välkynnän kannalta tulppasulake on vanhanaikainen. Ei toimi riittävän nopeasti suurien hetkellisvirtojen rajoittajana. Sallii jopa >10 x virtojen oton verkosta, ja sitä kautta jännitekuoppien ja välkynnän muodostumisen naapurustoon Verkoston laskentamallit eivät huomioi ylisuuria hetkellisvirtoja Aiheuttamisperiaate ei toteudu: joka ottaa suuria virtoja verkosta, osallistuu myös verkon vahvistuskuluihin. Tulevaisuudessa etsittävä ratkaisuja KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 10
11 Välkyntä/syöttävä verkko Verkkoja kehitetään jatkuvasti. Muutokset ovat pääomaa vaativia ja pitkäaikaisia investointeja ET:n sähkönlaadun asiantuntijaryhmä keräsi 2008 lopulla tietoja 1~ Ik-arvoista muutamissa verkkoyhtiöissä. Otanta käyttöpaikkaa Ik alle 200 A oli noin kpl (11 %) Ik alle 250 A: kpl, (20 %) Ik yli 250 A 80 % Nykyinen suositusminimi 250 A 25 35(50) A pääsulakkeelle Vanhemmat suositukset olleet pienempiä (EMC referenssiverkko Ik 488 A) KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 11
12 Välkynnän syntyminen Syntyy pääosin kahdesta jännitteen tekijästä 1) Jännitevaihtelun U suuruudesta 2) Vaihtelun taajuudesta Asiakas voi vaikuttaa molempiin (pl. kj-viat) Verkkoyhtiö voi vaikuttaa vain U suuruuteen vain oman verkon osalta KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 12
13 Asiakkaan tuottama/ kokema välkyntä 1. Kytkeytyvän kuorman virta 2. Kytkennän taajuus 3. Kiinteistöverkon kunto/järeys Asiakkaan kokema ärsytyskynnys voi ylittyä myös joskus oman kiinteistöverkon puutteellisen mitoituksen vuoksi sekä oman sähkön käytön seurauksena Asiakas voi tuottaa verkkoon välkyntää, vaikka mitoitus olisi kunnossa tai liittymän sallittua virtaa ei ylitettäisi Asiakkaan velvoitteet VPE/STE10:.. sähkölaitteita ei saa käyttää niin, että siitä aiheutuu.. häiriöitä.. toisille käyttäjille Opastusta asiakkaille: Ennakkoselvityspyynnön tekeminen verkkoyhtiölle mm. maalämpöpumput, hitsauslaitteet, kompressorit, verkkoon liitettävät generaattorit KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 13
14 Maalämpö SULPU: Maalämpöjytky tuli. Viime vuoden kasvu 72%. Maalämpöpumppujen myynti kasvoi vuonna 2011 noin 8000 kappaleesta lähes kappaleeseen eli 72 %. Uusista pientalorakentajista jo yli puolet päätyy lämpöpumppu-ratkaisuun, mutta kovista lämpöpumppumyyntimääristä huolimatta Suomen rakennuskannassa on vielä öljykattilaa, puoli miljoonaa suorasähkölämmitteistä taloa, vesikiertoista sähkölämmitysratkaisua KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 14
15 Maalämpöpumput Maalämpöpumppujen yleistyminen on lisännyt välkyntää ja jopa jännitekuoppia Ominaista suuri käynnistysvirta ja ajoittain tiheä käynnistystaajuus Aiheuttaa käyttäjille ja naapurustoon välkyntää Maalämpöpumpulla korvataan usein vanha öljykattila, jolloin verkon kuormitus muuttuu oleellisesti. Verkkoa ei ole suunniteltu näin repivälle kuormitukselle Virran rajoitus on ollut puutteellista. Täysteho- tai osatehomitoitus, käyttäytyvät verkon kannalta eri tavoin KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 15
16 Esimerkit: Maalämpöpumppu (osateho) välkynnän aiheuttajana Omakotitalo haja-asutusalueella, pääsulake 25 A Häiritsi asiakasta valojen vilkkumisena (näkyi myös naapureissa, vaikka verkkoyhtiötä ei niistä reklamoitu) Sanyon lämpöpumppu, lisävastukset: 3, 6, ja 9 kw Ryhmäsulake 20 A hidas Otti verkosta n. 50 A virtoja, jännitteen pudotus V (Asiakkaan liittymisoikeus 25 A) Verkon tiedot: Muuntamo 100 kva, laskenta: huippukuorman k-aste 80 %, verkon k-aste 51 % Ik mitattu, liittymispisteessä > 500 A KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 16
17 Välkynnästä kärsinyt pumpun omistaja ympyröity kuvassa Mittauksen mukaan välkyntää on myös naapureilla KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 17
18 Välkyntävalitus maalämpöpumpusta, osatehopumppu KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 18
19 Osatehopumppu Maksimi- ja minimijännitteet sekä maksimivirrat Liittymisoikeuden raja 25 A! KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 19
20 Välkyntäarvot (Pst) ja maksimivirrat 10 min jaksoilla Käynnistyminen > 10 min välein Käynnistyminen < 10 min välein KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 20
21 Käynnistysvirran vaikutus jännitteen vaihteluun, suurennos edellisestä kuvasta. Mittausjakso 10 min V Jännitteet Virrat Jännitteen muutos ilman pumpun käynnistymistä on hyvin pieni Pumppu ollut pysähdyksissä alle 10 min Pumppu ei ole käynnistynyt 2 mittausjakson (ts. 20 min) aikana KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 21
22 Maalämpöpumppu (täysteho) välkynnän aiheuttajana Omakotitalo, liittymisoikeus/pääsulake 25 A Taajaman reunassa omakotitaloalueella Häiritsi asiakasta sekä naapureita, valojen vilkkumisena Lämpö-Ässä, pumpun liitäntäteho 6 kw Ryhmäsulake 16 A hidas Otti verkosta n A virtoja, ylikuormittaen liittymisoikeuden Välkyntäarvot noin kaksinkertaiset standardiin nähden Verkon tiedot: Muuntamo 200 kva, laskenta: huippukuorman k-aste 83 %, verkon k-aste 56 % Ik liittymispisteessä 350 A KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 22
23 Lämpöpumpun aiheuttama välkyntä KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 23
24 10 min keskiarvojännitteet ja -virrat KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 24
25 Minimijännitteet ja maksimivirrat Asiakkaan liittymisoikeuden raja 25 A KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 25
26 Hetkellisvirrat ja minimijännitteet pehmon asennuksen jälkeen Pehmokäynnistin asennettu KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 26
27 Pehmon asennuksen jälkeenkin välkyntä liian voimakasta Välkynnän raja-arvo 1 Välkyntä edelleen yli standardin! Liittymisoikeutta ylikuormitettiin edelleen! KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 27
28 Esimerkki 2: Kahden omakotitalon maalämpöpumppujen yhteisvaikutus (1/5) Samalle jakokaapille kytketty 4 omakotitaloa (Ik1320 A), joista 2:ssa maalämpöpumput, joiden ottotehot: Pumppu 1: 3,6 kw Pumppu 2: 2,4 kw Lähtötilanteessa kummassakaan pumpussa ei ollut pehmokäynnistintä 2 Pumppu1 Pumppu2 KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 28
29 Välkyntä ja maalämpöpumpun 1 käynnistysvirrat, ei pehmokäynnistintä (2/5) Välkynnän raja-arvo Asiakkaan liittymisoikeuden raja KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 29
30 Välkyntä ja maalämpöpumpun 2 käynnistysvirrat, ei pehmokäynnistintä (3/5) Välkynnän raja-arvo Asiakkaan liittymisoikeuden raja KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 30
31 Välkynnän summautuminen kahdella pumpulla (4/5) Pumppu 1 Pumppu 2 KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 31
32 Kahden omakotitalon maalämpöpumppujen yhteisvaikutus, pehmokäynnistimet asennettu (5/5) Samalle jakokaapille kytketty 4 omakotitaloa (Ik1 >300 A), joista 2:ssa maalämpöpumput, joiden ottotehot: Pumppu 1: 3,6 kw Pumppu 2: 2,4 kw Pumpuissa pehmokäynnistimet Kuvassa jakokaapilta mitatut jännitteet, virrat ja P st -indeksi Kaikissa 4:ssä talossa välkyntä häiritsevää Jännite (max/ avg/ min) Volts Virta (max/ avg/ min) P st Amps : Friday Pumppu 2 Pumppu 1 P st =1 Pumppu 2 Pumppu 2 Pumppu 2 Pumppu 1 Pumppu 1 Timeplot B Vrms (max/avg/min) A Irms (max/avg/min) 12:40 12:50 13:00 13:10 13:20 13:30 13:40 Pumpun 2 P st vielä standardin rajoissa, mutta kahden pumpun Event #1 at :26:50,679 käynnistyksen KSOY-V/Seppo osuessa Suurinkeroinen samalle 10 min jaksolle Waveforms P 32 st ylittää raja-arvon P st =1 B VPst
33 Esimerkki omakotitalon lämpöpumpusta ennen ja jälkeen pehmokäynnistimen asennuksen Lähde: Pakonen Pertti TTY Volts Event Details/Waveforms ms A Vrms (val) B Vrms (val) C Vrms (val) Volts Volts Volts Event Details/Waveforms ms A Vrms (val) B Vrms (val) C Vrms (val) D Vrms (val) Amps ms A Irms (val) B Irms (val) C Irms (val) Amps Amps ms A Irms (val) B Irms (val) C Irms (val) D Irms (val) Amps 16:50:30, Friday 16:50:30,8 16:50:30,9 16:50:31,0 16:50:31,1 16:04:57, Friday 16:04:57,6 16:04:57,7 16:04:57,8 16:04:57,9 Event #15 at :50:30,789 Waveforms Event #1681 at :04:57,688 CIrms Normal To High Threshold crossed 30.0! " # $% KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 33
34 Kahden rivitalon neljän lämpöpumpun yhteisvaikutus (1/2) Lähde: Pakonen Pertti TTY Kahden rivitaloyhtiön yhteinen öljylämpökeskus oli korvattu neljällä maalämpöpumpulla, talot kaupunkiverkossa 20/0,4 kv muuntamo Molemmissa rivitaloissa kaksi maalämpöpumppua Jakokaappi Pienempi, maks. ottoteho noin 10 kw Isompi maks. ottoteho noin 13 kw Talon 1 liittämispiste Ik1=1602 A Ik3=4378 A Talon 1 keskus Talon 2 liittämispiste Ik1=1904 A Ik3=4100 A Talon 2 keskus Ei pehmokäynnistimiä Asukkaat valittivat valojen välkynnästä Lämpöpumppu 1 Lämpöpumppu 2 Lämpöpumppu 3 Lämpöpumppu 4 KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 34
35 Kahden rivitalon neljän lämpöpumpun yhteisvaikutus (2/2) Lähde: Pakonen Pertti TTY! " " Molempien pumppujen käynnistyessä P st >1 molemmissa taloissa, yhden pumpun käynnistyessä pääsääntöisesti P st <1. Talojen suuremmat pumput käynnistyivät niin harvoin (keskimäärin noin 2 4 h välein), että viikon jaksolla mitattu suurin P lt =0,99 eli jännitteen laatu pysyi mittausviikon osalta juuri standardin rajoissa. Eri kohdassa verkkoa (Ik A) täsmälleen samanlaisista pumpuista ei ole tullut välkyntävalituksia => samat laitteet eivät sovellu joka paikkaan KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 35
36 Liittymissopimus (Lähde: Energiateollisuus) Asiakkaan kanssa on sovittu tietyn kokoisesta sähköliittymästä esim. 25 A Mikäli asiakkaan laitteet yhteenlaskettuna ottavat hetkellisesti tai jatkuvasti enemmän virtaa kuin liittymän koko, toimitaan liittymissopimuksen vastaisesti Jos asiakas haluaa suurentaa liittymäänsä vastaamaan verkosta ottamiaan virtoja, verkkoyhtiön vastuulle jää verkon vahvistamien vastaamaan asiakkaan sähkönkäyttöä Verkkoyhtiö perii tällöin asiakkaalta hinnaston mukaiset kustannukset KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 36
37 Kun virran rajoituksessa säästetty Pehmokäynnistin ei ole kaikissa paikoissa/pumpuissa riittävän tehokas virran rajoittaja Jos ryhmä sietää yhden pumpun välkynnän, toisen pumpun osalta voidaan jo vaatia tehokkaampi virran rajoitus Mitä verkkoyhtiössä on tehtävissä kun maalämpöpumppu häiritsee naapurustoa? Verkon vahvistus, mikäli verkko ei vastaa suunnittelukriteereitä Liittymisoikeuden nosto ylikuormittajalle Tehokkaamman virranrajoituksen vaatimus pumpun omistajalle Laitteen käytön kielto merkittävässä haitassa, ellei pumppuun hankita riittävää virranrajoitusta Katkaisulaitteen asentaminen ylikuormittavalle asiakkaalle? Laite toimii automaattisulakkeen tavoin, katkaisten sähköt liittymän ylikuormituksesta (tällöin ongelma ylikuormituksesta jää asiakkaalle ja muiden asiakkaiden sähkön laatu normalisoituu) KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 37
38 Viisas kysyy ensin Opastus asiakkaille: Ennen pumpun hankintapäätöksen tekoa on tärkeää, että verkkoyhtiöstä kysytään verkon sopivuus ja millainen virranrajoitus laitteessa tulisi olla Verkkoyhtiö voi tällöin suositella sellaisia laitteita hankittavaksi, jotka eivät ota suuria käynnistysvirtoja (tutkimuksessa erot olivat laitemerkkien välillä merkittäviä, - jatkotutkimusta tarvitaan) Verkkopalveluehtojen mukaan ennakkoselvitys on tehtävä ja laitteita ei saa käyttää niin, että ne häiritsevät muita sähkön käyttäjiä Ennakkoselvittelyllä asiakas todennäköisemmin välttyy tulevaisuudessa mahdollisilta lisäkustannuksilta Laite ei tällöin häiritse asiakasta eikä naapureita Nyt ongelmat tulleet asiakkaalle yllätyksinä, koska myyjät eivät ole mahdollisesta välkynnästä maininneet mitään KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 38
39 Sijainti ja lukumäärä ratkaisee Tietty verkonosa voi sietää yhden lämpöpumpun ilman virran rajoitusta tai vajavaisella virran rajoituksella Ongelma voi tulla kun naapurikin haluaisi vastaavan laitteen. Tällöin välkyntäarvot summautuvat, jolloin kaikilla alueella olevilla välkyntä muuttuu häiritseväksi Em. syystä tarvitaan nykyistä tehokkaampia ratkaisuja käynnistysvirran rajoittamiseksi Mikäli laitteet valmistettaisiin invertterikäyttöisinä ilmalämpöpumppujen tavoin, tällöin ongelmia ei laitteista aiheutuisi, eikä verkkoyhtiöltä tarvittaisi selvitystä Mahdollisiin lisäkustannuksiin ei tarvetta varautua KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 39
40 Virran rajoitus & '"( Eri ratkaisutapojen etuja ja haittoja Edut! )! *!.$% - - " Lähde: Pertti Pakonen TTY! 0-+! 1 #2 4! -! #"! )- 7! 541"! Haitat! +,& - -+"! ' " /( #,, -+"! 3 - "' $% /(! 4 -""54 -! 3 541"" ! 6 # --# / KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen - 40! 4 "54-1!! 3 "" -" - " $
41 Jääkoneen kompressori Muuntamo syötti teollisuusaluetta sekä asuinaluetta Laskenta: 315 kva, muuntajan laskennallinen huippukuorma 63 % Häiritsevän asiakkaan laskennallinen Ik A, Ik A Asiakkaan pääsulake 160 A KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 41
42 Jääkoneen kompressori Valituksia asuinalueelta valojen välkynnästä 2010 loppuvuonna Mittauksin todettu välkyntä. Aiheuttajan haku mittaamalla muuntamon kaikki lähdöt Välkyttävältä lähdöltä selvisi jatkomittauksin, että erään asiakkaan jääkoneen kompressorin käynnistys aiheuttaa ongelman. Asiakkaan edustaja paikalla, lupasi ottaa yhteyttä urakoitsijafirmaan virran rajoittamiseksi 2011 loppuvuonna kaupunki otti yhteyttä, kun valaisinpylvään valot sammuvat ajoittain iltaisin. Syynä oli sama jääkone, - virran rajoitus oli edelleen tekemättä/riittämätön KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 42
43 Jääkoneen kompressorin vaikutus muuntamon kiskojännitteeseen 160 A Sallittu pääsulake KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 43
44 Kompressorin moottorin arvokilpi KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 44
45 Mittaus jakokaapilta seinän takaa KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 45
46 Betonitehdas Muuntaja 500 kva Ik3 15,3 ka Ik1 12,8 ka Asiakkaan pääsulake 315 A Liittymispiste muuntamon pj keskus 4 x 30 kw Imax 1964 A Umin 205,6 V -23 V KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 46
47 Hakelämmititys Kierukka käynnistyi noin 21 s välein (2 x 2,2 kw?) V 100 kva Ik 380 A Asiakkaan pääsulake 25 A Kuvassa mittausjakso 1 s KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 47
48 Hitsauslaitteet Hitsauslaitteiden standardissa on vaatimus, että asiakasta tulee varoittaa siitä, että laite saattaa aiheuttaa häiriöitä. Standardissa on myös huomautus, että tämän standardin tarkoittamat laitteet on ensisijaisesti tarkoitettu käytettäväksi teollisuusympäristössä (A-luokan laite tarkoitettu vain teollisuusympäristöön) Opastus asiakkaille: Pitäisi opastaa ostamaan vain 3~ laitteita asuinalueelle, välkyntä 1/4 1/6 1~ laitteen tuottamasta (Sähly-tutkimus 2010) KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 48
49 1~ vai 3~ hitsauslaite? Hitsauksessa 3~ koneella on aina virtaa tarjolla. - Tarvittava virta pienempää ja tasaisempaa 1~ kone saa virtaa vain kun jännitettä on saatavilla. Virran otto pulssimaista ja suurta aiheuttaen välkyntää KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 49
50 1~ laitteella hitsaus mittausjakso 3 s Muuntaja 100 kva Ik/laskettu mittauskeskuksella 313 A Pääsulake 25 A KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 50
51 Pistehitsaus (Toisiojännite 3,45 V, toisiovirta A) Kone kahden kytketty vaiheen välille 100 kva Ik n. 900 A Asiakkaan pääsulake 100 A KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 51
52 Klapikoneet Yleistyneet voimakkaasti (yksivaiheisia) Myös heikommassa kesäasuntoverkossa Aiheuttavat välkyntää syöttävään vaiheeseen Välkyttää hiukan myös kahta muuta vaihetta nollapisteen heilumisen vuoksi Asiakkaan vaikea ymmärtää, että niin pieni laite voi välkyttää valoja tai ottaa niin suuria virtoja Siksi epäillään, että verkko on liian heikko Käynnistysvirrat suuria käyntivirtaan nähden 2,2 kw esimerkissä käynnistyksiä oli n. 6 kpl/min Koneen käyttäjä ei välttämättä itse tiedä ongelmasta, jos valaistus on eri vaiheella. Naapurissa häiriöt voivat näkyä. Asiakasopastus: Hanki klapikone, jonka moottori käy jatkuvasti, vain hydrauliikkaa ohjataan vivuilla ei välkyntäongelmaa KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 52
53 Klapikone 1,5 kw mittausjakso 1 s Neljän mökin yhteinen kone, välkyntää kaikilla Pääsulakeet 25 A 50 kva Ik 204 A Muuntajaa suurennettiin mittausten jälkeen. Välkyntä osoitettiin asiakkaiden yhteisestä laitteesta aiheutuvaksi ja ongelma jäi mökkiläisten ratkaistavaksi/kärsittäväksi KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 53
54 Klapikone 2,2 kw mittausjakso 1 s Asiakas halkoi klapeja 100 kva Ik mittauskeskuksella 358 A Koneen käynnistymisvirta A Pääsulake 25 A Pst 13, kun normin yläraja 1 Mittaus mittauskeskuksesta, klapikone roikan perässä Asiakas valitti ja kärsi itse aiheuttamastaan välkynnästä Käynti/halkaisuvirrat 5-6 A, halkaisuvaiheen virta näkyy hyvin pienenä piikkinä virrassa KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 54
55 Verkkoyhtiö haluaa edistää uuden tekniikan hyödyntämistä Tyytyväinen asiakas on kaikkien etu Edellyttää yhteistyötä, sekä asiakkaille negatiivisten asioiden ratkaisemista Tarvitaan hyvää yhteistyötä verkkoyhtiössä, asiakasrajapinnassa kuin laitetoimittajilta Edellyttää myös kustannustehokkuuden huomioimisen asiakas maksaa kulut Eri osapuolien keskinäinen ymmärrys vaatii tiedottamista KSOY-V/Seppo Suurinkeroinen 55