Source: https://www.slideshare.net/marckvictorioverastegui/resumen-norma-de-seguridad-a130
Timestamp: 2019-10-22 23:53:56
Document Index: 390300946

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'Artículo 30', 'Artículo 3', 'Artículo 153', 'Artículo 2', 'Artículo 2']

Reglamento nacional de edificaciones 1 by Lenina Guzmán Oli... 4616 views
Centro de salud by Stephany alfaro M... 1709 views
Anexo 1.3 programa arquitectonico by Jessica Rosales 10394 views
condiciones generales de diseño by Gabriela Garcia 6519 views
carlos valentin , Supervisor en MUNICIPALIDAD at MUNICIPALIDAD
Saulo SCh at Saulo SCh
Carlos Soto Pretel at Independiente
1. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130
2. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 RESUMEN DE NORMA DE SEGURIDAD A.130 – REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES Las edificaciones, de acuerdo con su uso y número de ocupantes, deben cumplir con los requisitos de seguridad y prevención de siniestros que tienen como objetivo salvaguardar las vidas humanas y preservar el patrimonio y la continuidad de la edificación. REQUISITOS DE SEGURIDAD - GENERALIDADES ARTICULO 1 ARTICULO DEL 2 AL 4 CAPITULO 1 – SISTEMAS DE EVACUACION SUB CAPITULO I – CALCULO DE CARGAS DE OCUPANTES (AFORO) El presente capitulo desarrollará todos los conceptos y cálculos necesarios para asegurar un adecuado sistema de evacuación dependiendo del tipo y uso de la edificación. Estos son requisitos mínimos que deberán ser aplicados a las edificaciones. El cálculo de ocupantes de una edificación se hará según lo establecido para cada tipo en las normas específicas A.020, A.030, A.040, A.050, A.060, A.070, A.080, A.090, A.100 y A.110. Nota : Ninguna edificación puede albergar mayor cantidad de gente a la establecida en el aforo calculado. Todas las edificaciones albergan en su interior a una determinada cantidad de personas en función al uso, cantidad, forma de mobiliario y/o al área disponible para la ocupación de personas. El sistema de evacuación debe diseñarse de manera que los anchos “útiles” de evacuación y la cantidad de los medios de evacuación, puedan satisfacer los requerimientos de salida para los aforos calculados. Entiéndase por aforo a la cantidad máxima de personas que puede físicamente ocupar un ambiente, espacio o área de la edificación. Toda edificación puede tener distintos usos y por lo tanto variar la cantidad de personas ocupantes, por tal motivo se debe siempre calcular el sistema de evacuación para la mayor cantidad de ocupantes por piso o nivel. En caso se contemple usos de diferentes tipologías se deberá utilizar la sumatoria resultante de la cantidad de personas más exigente por piso o nivel y asegurar el ancho útil de evacuación en todo su recorrido hasta un lugar seguro según A-010 Art. 25.
3. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 1 CALCULO BASADO EN EL COEFICIENTE O FACTORES DE EVACUACION
4. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130
5. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 2 CALCULO SUSTENTADO EN UN ESTUDIO SUSTENTADO POR ANALISIS ESTADISTICO Alternativamente para riesgos especiales y/o específicos, no contemplados en la presente Norma, que por el tipo de arquitectura y uso, no califican como riesgos conocidos y/o de uso común, así como el caso de edificaciones existentes que modifiquen o no el uso para lo que fueron construidos, es posible sustentar los cálculos de evacuación, basado en la comprobación estadística del número de ocupantes (densidad de ocupación). Este cálculo deberá estar basado en información estadística para cada uso de la edificación, por lo que los propietarios podrán demostrar aforos diferentes a los calculados según los estándares establecidos en este Reglamento. En este caso, se acepta la presentación de soluciones de evacuación, siempre y cuando se presenten los estudios de densidad y estadística respectiva. El cálculo de aforo es de uso particular para el sistema de evacuación y no puede ser empleado para otro sustento. 3 CALCULO BASADO EN LA NORMA NFPA-101 (RNE A-010-ART. 2) De acuerdo con la Norma A-010, artículo 2 de la edición 2009, es permitido el sustento de cálculos de evacuación basado en las soluciones que establece el código NFPA 101 (NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION – “Life Safety Code”), para cualquiera de los tipos de edificaciones nuevas o existentes según lo requieran. Sin embargo, de optar por esta solución de cálculo deben considerarse todos y cada uno de los requerimientos de estrategia de protección contra incendios que el mismo Código establece en cada tipo de riesgo, como son: - Resistencia estructural al fuego - Sistema de detección y alarma de incendios - Sistema de extinción de incendios - Sistema de control y/o administración de humos - Manejo de carga combustible
6. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 5 AL 11 SUB CAPITULO II – PUERTAS DE EVACUACION Las puertas de evacuación pueden o no ser del tipo corta fuego, dependiendo de su participación en el sistema de evacuación. Las puertas de evacuación se clasifican en: a) Puerta de emergencia; Es una puerta de cualquier material (excepto vidrio crudo) que participa del sistema de evacuación. Para ello podrá contar con algún dispositivo de cierre (brazo hidráulico) o de apertura en caso de emergencia (barra antipánico del tipo panic hardware). No pueden ser consideradas resistentes al fuego y no requieren de una certificación. b) Puerta corta humos; Es una puerta de cualquier material (excepto vidrio crudo) que participa del sistema de evacuación. Para ello deberá contar con dispositivo de cierre (brazo hidráulico) y sellos corta humo en todo el contorno de la hoja. (lado superior y lados laterales), podrá contar o no con barra antipánico. Estas puertas no pueden ser consideradas resistentes al fuego. c) Puerta corta fuego; Es un sistema que contempla la(s) hoja(s) de la puerta, el marco y la cerrajería. La(s) hoja(s) de las puertas y los marcos puede(n) ser de cualquier material, rellenos o no, siempre que cumplan con una certificación que demuestre la resistencia al fuego del conjunto. Los laboratorios certificadores acreditarán las pruebas según se establece en la NFPA 252. Las puertas cortafuego deben poder cerrarse y asegurarse por si solas en caso de un incendio. Deben contar con brazo hidráulico cierra puertas y/o bisagras cierra puertas (de resorte) certificados y etiquetados para su uso en puertas cortafuego. Las puertas cortafuego tendrán una resistencia equivalente a ¾ (75%) de la resistencia al fuego de la pared, corredor o escalera a la que sirve. Las resistencias al fuego de las puertas (rating) se clasifican en; puertas de 20 minutos, 30 minutos, 45 minutos, 60 minutos, 90 minutos, 120 minutos y 180 minutos. Para puertas corta humos o cortafuego, se aceptan cualquier certificación de un laboratorio de certificación que garantice el conjunto de prueba de horno y acredite el proceso constructivo. Las puertas cortafuego que sufran algún tipo de daño y/o alteración a algunos de sus componentes pierden totalmente su capacidad y validez como puerta cortafuego. Nota : Además de ello de contar con los ángulos requeridos y los umbrales que están establecidos en RNE y qe son necesarios para todos los tipos de Puertas , así como las instalaciones apropiadas de Bisagras , Brazos para puertas , Cerraduras para salida retardada. Las puertas y marcos cortafuego deberá estar certificadas y cumplir con los estándares ANSI / UL10C o ANSI / UL10B.
7. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 12 AL 19 SUB CAPITULO III – MEDIOS DE EVACUACION Los medios de evacuación son componentes de una edificación, destinados a canalizar el flujo de ocupantes de manera segura hacia la vía pública o a áreas seguras para su salida durante un siniestro o estado de pánico colectivo. En los pasajes de circulación, escaleras integradas, escaleras de evacuación, accesos de uso general y salidas de evacuación, no deberá existir ninguna obstrucción que dificulte el paso de las personas, debiendo permanecer libres de obstáculos. Las evacuaciones horizontales pueden ser en el mismo nivel dentro de un edificio o aproximadamente al mismo nivel entre edificios siempre y cuando lleven a un área de refugio definidos por barreras contra fuego y humos. Se considerará medios de evacuación, a todas aquellas partes de una edificación proyectadas para canalizar el flujo de personas ocupantes de la edificación hacia la vía pública o hacia áreas seguras, como pasajes de circulación, escaleras integradas, escaleras de evacuación, accesos de uso general y salidas de evacuación Las rampas serán consideradas como medios de evacuación siempre y cuando la pendiente esté diseñada de acuerdo con la Norma A.120, Edición 2009, Articulo 9 (accesibilidad para personas con discapacidad). Deberán tener pisos antideslizantes y barandas de iguales características que las escaleras de evacuación. No se consideran medios de evacuación los siguientes medios de circulación: a) Ascensores b) Rampas de accesos vehiculares que no tengan veredas peatonales y/o cualquier rampa con pendiente mayor de 12%. c) Escaleras mecánicas. d) Escalera tipo caracol: (Solo son aceptadas para riesgos industriales que permitan la comunicación exclusivamente de un piso a otro y que la capacidad de evacuación no sea mayor de cinco personas. Para casos de vivienda unifamiliar, son permitidas como escaleras de servicio y para edificios de vivienda solo se aceptan al interior de un duplex y con una extensión no mayor de un piso a otro). e) Escalera de gato. Nota: Los ascensores constituyen una herramienta de acceso para el personal del Cuerpo de Bomberos, por lo cual sus características deberán seguir los criterios establecidos en la Norma A.010, edición 2009 Artículo 30
8. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 20 AL 28 SUB CAPITULO IV– CALCULO DE CAPACIDAD DE MEDIOS DE EVACUACION Para calcular el número de personas que pueden estar dentro de una edificación en cada piso y área de uso, se emplearán los coeficientes de cálculo establecidos en el Artículo 3 del Capítulo I de la presente Norma. Determinación del ancho libre de los componentes de evacuación: a) Ancho libre para puertas y rampas peatonales: Para determinar el ancho libre de la puerta o rampa se debe considerar la cantidad de personas por el área piso o nivel que sirve y multiplicarla por el factor de 0.005 m por persona. Siendo 0.90 m el ancho libre mínimo aceptable para puertas o rampas peatonales. Las puertas de evacuación podrán tener un ancho libre mínimo medido entre las paredes del vano de 1.00 m b) Ancho libre de pasajes de circulación: Para determinar el ancho libre de los pasajes de circulación se sigue el mismo procedimiento, debiendo tener un ancho mínimo de 1.20 m. En edificaciones de uso de oficinas los pasajes que aporten hacia una ruta de escape interior y que reciban menos de 50 personas podrán tener un ancho de 0.90 m. c) Ancho libre para las escaleras: Debe calcularse la cantidad total de personas del piso que sirven hacia una escalera y multiplicar por el factor de 0.008 m por persona. Las escaleras de evacuación no podrán tener un ancho menor a 1.20 m. Se exceptúan: edificios existentes de vivienda y oficinas, así como en edificaciones con un aforo total menor de 50 personas. En cuyo caso el ancho mínimo de escalera podrá ser 0.90 m. Cuando se requieran escaleras de ancho mayor de 3.60 m. deberá instalarse una baranda obligatoria por cada dos módulos de 0,60 m. El número mínimo de escaleras que requiere una edificación se establece en la presente Norma y la Norma A.010 del presente Reglamento Nacional de Edificaciones. El factor de cálculo de centros de salud, asilos, que no cuenten con rociadores será de 0.015 m por persona en escaleras y de 0.013 m por persona, para puertas y rampas. La cantidad de puertas de evacuación, pasillos, escaleras está directamente relacionado con la necesidad de evacuar la carga total de ocupantes del edificio y teniendo adicionalmente que utilizarse el criterio de distancia de recorrido horizontal de 45 m para edificaciones sin rociadores y de 60 m para edificaciones con rociadores. Así como las distancias establecidas en la Norma A.010. Para calcular la distancia de recorrido del evacuante deberá ser medida desde el punto más alejado del recinto hasta el ingreso a un medio seguro de evacuación. (Puerta, pasillo, o escalera de evacuación protegidos contra fuego y humos).
9. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 Para calcular la distancia de recorrido del evacuante deberá ser medida desde el punto más alejado del recinto hasta el ingreso a un medio seguro de evacuación. (Puerta, pasillo, o escalera de evacuación protegidos contra fuego y humos). Para centros comerciales o complejos comerciales, mercados techados, salas de espectáculos al interior de los mismos, deberán considerarse los siguientes criterios de evacuación: a) Las tiendas por departamentos, supermercados y sala de espectáculos, no deben aportar evacuantes al interior del centro comercial o complejo comercial cuando no consideren un pasadizo protegido contra fuego entre la tienda por departamentos y las tiendas menores, de manera que colecte la evacuación desde la puerta de salida de la tienda por departamentos al exterior del centro comercial. Caso contrario deberán ser autónomas en su capacidad de evacuación. b) Deben tener como mínimo los siguientes requerimientos de evacuación. b.1) Número de ocupantes menor o igual a 500 personas b.2) Número de ocupantes mayores de 500 y no más de 1000 personas b.3) Número de ocupantes mayor de 1000 personas No menos de 2 salidas No menos de 3 salidas No menos de 4 salidas Este requisito deberá aplicarse también para el cálculo de evacuación de los centros de diversión y edificaciones para espectáculos deportivos. c) Los centros comerciales, complejos comerciales, tiendas por departamento o similares no podrán evacuar más del 50% del número de ocupantes por una misma salida. d) Es permitido el uso de propagandas, mostradores, puntos de ventas en los ingresos siempre y cuando, estos no invadan el ancho requerido de evacuación, que no es equivalente al ancho disponible. Dichos elementos deberán estar convenientemente anclados con el fin de evitar que se conviertan en una obstrucción durante la evacuación. e) En tiendas por departamentos, mercados techados, supermercados, con un área comercial mayor a 2800 m2 por planta, deberá tener por lo menos un pasadizo de evacuación con un ancho no menor a 1.50 m.
10. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 29 AL 36 SUB CAPITULO V– REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN DE ESCALERAS Artículo No es permitida la toma de aire del ventilador en sótanos o lugares cerrados, donde un incendio adyacente pueda poner en riesgo la succión de aire, llenando la escalera de humo. El sistema debe contar con inyección de aire de acuerdo al cálculo. La diferencia de presión mínima de diseño entre el interior y el exterior de la caja de la escalera deberá cumplir con la siguiente tabla: Tipo de Edificio Altura de piso - techo Presión de diseño (Pa) Con rociadores Cualquiera 12.45 Sin rociadores 2.8 m 24.90 Sin rociadores 5.6 m 34.87 Sin rociadores 6.4 m 44.83 El cálculo del caudal de diseño se debe realizar teniendo en cuenta como mínimo la puerta de salida en el nivel de evacuación y puertas adicionales dependiendo del número de pisos, cantidad de personas evacuando, u otra condición que obligue a considerar una puerta abierta por un tiempo prolongado. Se deberá considerar que el factor de cálculo para las escaleras será del tipo “holgado” según la norma NFPA 92A. El cálculo de la presión del ventilador se realizará teniendo en cuenta las características de los ductos, la arquitectura del edificio y el procedimiento del manual de la ASHRAE
11. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 37 AL 41 CAPITULO 2– SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA El diseño, colores, símbolos, formas y dimensiones deberán estar acordes con la NTP 399.010- 1. En donde se requiera señalización de evacuación se podrá utilizar adicionalmente el código NFPA 101. No es permitido el utilizar la vía pública con el propósito de señalizar o identificar áreas de seguridad o lugares de reuniones que son requeridos como parte de un sistema y/o plan de evacuación y/o plan de contingencia. La vía pública debe ser utilizada para evacuar y es reconocida como lugar seguro pero no puede ser dibujada, pintada y/o señalizada. En el caso estos dispositivos se encuentren ocultos, estos deberán señalizarse de acuerdo con la NTP 399.010-1 Para el proyecto o edificación existente, los siguientes dispositivos de seguridad abajo listados no son requeridos que cuenten con señales ni letreros, siempre y cuando no se encuentren ocultos, ya que de por sí constituyen equipos de forma reconocida mundialmente y su ubicación no requiere de señalización como son: a) Extintores portátiles b) Estaciones manuales de alarma de incendios c) Detectores de incendio d) Gabinetes de agua contra incendios e) Válvulas de uso de Bomberos ubicadas en montantes f) Puertas cortafuego de escaleras de evacuación g) Dispositivos de alarma de incendios h) Zonas seguras en caso de sismo dentro de la edificación El sistema de señalización de evacuación deberá cumplir su finalidad en caso de corte de suministro de energía de acuerdo con la siguiente tabla:
12. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 42 AL 51 CAPITULO 3– RESISTENCIA AL FUEGO DE LAS ESTRUCTURAS Y BARRERAS El presente Capítulo define el tiempo de resistencia al fuego de los elementos estructurales de una edificación de acuerdo a su uso y características para asegurar que la evacuación de los ocupantes del edificio, las actividades de rescate, el combate del incendio por parte de los bomberos y la extinción del incendio en las áreas compartimentadas sin intervención sea llevada a cabo sin peligros de colapsos totales o parciales de la estructura. Resistencia al fuego: La resistencia al fuego de un elemento constructivo se refiere a la habilidad de mantener su estabilidad y capacidad funcional, la estanquidad, el aislamiento térmico y cualquier otro requisito de resistencia al fuego relativo a su uso, por un periodo de tiempo determinado bajo las condiciones de ensayos de resistencia al fuego normalizado, de: ASTM, ISO, BS, EN y/o cualquier otra norma comprobadamente equivalente y aceptada por la Autoridad Competente . En la protección contra incendios. La certificación de resistencia al fuego deberá ser emitida por un laboratorio de ensayos de resistencia al fuego debidamente acreditado. La clasificación de resistencia al fuego de un elemento será el periodo de tiempo durante el cual las cuatro condiciones siguientes se cumplen de manera simultánea. 1. Estabilidad estructural 2. Aislamiento térmico 3. Estanquidad de llama y gases 4. No emisión de gases inflamables por la cara no expuesta Las edificaciones deben asegurar un tiempo de resistencia al fuego de los elementos estructurales de acuerdo a la tabla 44-1 en función a lo permitido por cada clasificación de uso. En el caso de una edificación con distintos usos se aplicará la clasificación más exigente para la totalidad de la estructura. Los tiempos mínimos de resistencia al fuego presentados en la tabla 44-1 deben ser aplicados a todos los pisos de la edificación.
13. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130
14. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130
15. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 Combustibilidad de Materiales. Todo material de construcción usado en cualquier tipo de edificación, ya sea estructural o no estructural, con características de combustibilidad y/o velocidad de propagación de llama más severas que las de la madera (establecidos según las normas NFPA 259, y ASTM E84 o equivalentes), deberá estar recubierto por una barrera de una resistencia al fuego mínima de 15 minutos, de modo de evitar el crecimiento acelerado de un incendio.
16. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 Muros Cortina. El muro cortina deberá garantizar la compartimentación vertical de la edificación, cualquiera sea su uso. Esto quiere decir que el muro cortina deberá impedir el paso de llamas, humo y/o calor desde el piso donde se produce un incendio al resto de los pisos. Para tal efecto, debe asegurase que todos los sellos sean resistentes al fuego y que la unión del muro cortina con la losa de cada piso permitirá el movimiento debido a la dilatación térmica de la losa y el muro cortina sin perder la capacidad de impedir el paso de llamas, humo y/o calor. La resistencia al fuego de las uniones entre el muro cortina y la losa de cada piso debe ser igual a la requerida para el resto de la edificación, según su uso. Cuando se instalen muros cortina deberá presentarse un proyecto específico para tal fin, indicando los tipos, formas y materiales que se utilicen en la unión del muro cortina y la losa de cada piso.
17. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 52AL 65 CAPITULO 4– SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS La instalación de dispositivos de detección y alarma de incendios tiene como finalidad principal, indicar y advertir las condiciones anormales, convocar el auxilio adecuado y controlar las facilidades de los ocupantes para reforzar la protección de la vida humana. La Detección y Alarma se realiza con dispositivos que identifican la presencia de calor o humo y a través, de una señal perceptible en todo el edificio protegido por esta señal, que permite el conocimiento de la existencia de una emergencia por parte de los ocupantes. La canalización del cableado de los sistemas que funcionen por debajo de los 30 voltios, no requerirán de conductores con recubrimientos libres de halógenos. El entubado de dichos sistemas se hará de acuerdo a lo señalado en el Código Nacional de Electricidad – Utilización – Sección 370. Los sistemas de detección y alarma de incendios, deberán interconectarse de manera de controlar, monitorear o supervisar a otros sistemas de protección contra incendios o protección a la vida como son: a) Dispositivos de detección de incendios b) Dispositivos de alarma de incendios c) Detectores de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios. d) Monitoreo de funcionamiento de sistemas de extinción de incendios. e) Válvulas de la red de agua contra incendios. f) Bomba de agua contra incendios. g) Control de ascensores para uso de bomberos h) Desactivación de ascensores i) Sistemas de presurización de escaleras. j) Sistemas de administración de humos k) Liberación de puertas de evacuación l) Activación de sistemas de extinción de incendios Los dispositivos de detección de incendios deberán ser instalados de acuerdo a las indicaciones del fabricante y las buenas prácticas de ingeniería. Las estaciones manuales de alarma de incendios deberán ser instaladas en las paredes a no menos de 1.10 m ni a más de 1.40 m. Se adicionarán estaciones manuales de alarma de incendios de forma que la máxima distancia de recorrido horizontal en el mismo piso, hasta la estación manual de alarma de incendios no supere los 60 m. Únicamente será obligatoria la señalización de las estaciones manuales de alarma de incendios que no sean claramente visibles y por exigencia de la Autoridad Competente
18. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 66AL 70 CAPITULO 5: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS DIVERSOS USOS VIVIENDA Las edificaciones de vivienda multifamiliar o conjunto residencial de más de 5 niveles, deberá contar con una red de agua contra incendios y extintores portátiles, así como un sistema de detección y alarma de incendios, en áreas comunes. En los lugares en donde exista respuesta por parte del Cuerpo de Bomberos, y se utilice una red húmeda, no será necesaria la instalación de gabinetes y mangueras contra incendios. Únicamente será requerido salidas valvuladas de 65 mm para uso del Cuerpo de Bomberos, en cada nivel al interior de la escalera de evacuación. También podrá optarse por una red de agua contra incendios tipo montante seca (red seca), con un diámetro no menor de Ø 100 mm, sin gabinetes ni mangueras contra incendios y con salidas valvuladas de Ø 65 mm. en cada nivel al interior de la escalera de evacuación, de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma, si cumple con los siguientes requisitos: a) Cuenta con una escalera de evacuación de acuerdo a lo indicado en la Norma A- 010. b) Cuenta con un hidrante contra incendios de la red pública, a no más de 75 m de distancia, medidos de la conexión de bomberos (siamesa). c) La localidad donde se ubicará la edificación cuenta con al menos una Compañía de Bomberos. Las edificaciones de vivienda multifamiliar de más de 10 hasta 20 niveles, sin incluir sótanos, deberá estar equipada con los siguientes componentes: a) Sistema de agua contra incendios tipo red húmeda, con diámetro no menor a Ø 100 mm (4”) con válvula angular de Ø 65 mm (21/2”) en cada nivel al interior de la escalera de evacuación, para uso del Cuerpo de Bomberos, de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma, también deberá contar con gabinetes y mangueras contra incendios, los cuales podrán ubicarse indistintamente dentro o fuera de la escalera de escape y/o vestíbulo previo. b) En los lugares en donde exista respuesta por parte del Cuerpo de Bomberos, no es necesaria la instalación de gabinetes ni mangueras contra incendios, debiendo instalarse en las salidas valvuladas de Ø 65 mm (21/2”), un dispositivo reductor a Ø 40 mm (1½”) con tapa y cadena, en cada nivel al interior de la escalera de evacuación. c) Bomba contra incendios de arranque automático con un caudal no menor a 946 l/min (250 gpm) con una presión no menor de 4,14 bar (60 psi) en el punto más desfavorable, de acuerdo a lo estipulado en la presente Norma. Cuando la edificación presente otros riesgos distintos al de vivienda como parte de la misma, y sea obligatorio el uso de rociadores la capacidad de bombeo y reserva de agua contra incendio, deberán ser calculados para el máximo riesgo y máxima demanda.
19. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 71AL 80 CAPITULO6 : HOSPEDAJES Los sistemas de evacuación serán diseñados y calculados en función a los requerimientos que establecen el Código de la NFPA 101 en el capítulo de Edificaciones de Hospedaje. Dependiendo de la clasificación y altura de la edificación de hospedaje se establece la necesidad de sistemas de agua contra incendios. En caso de que la edificación cuente con playas de estacionamiento subterráneas, cuya sumatoria de áreas sean mayores a 500 m2 y/o 250 m2 de depósitos o servicios generales (área sumada) se requerirá rociadores automáticos de agua contra incendios de acuerdo a lo estipulado en el estándar NFPA 13. Cuando los hoteles requieran la utilización de helipuertos estos deberán contar con una protección contra incendios adecuada al tipo de riesgo, para el caso de un sistema de generación de espuma portátil AFFF, éste nunca será menor a 2 descargas simultáneas de 216 lt/min. por 15 minutos de generación. El sistema de balizaje será normado por OACI. Las instalaciones de almacenamiento, abastecimiento y distribución de gas natural, gas licuado de petróleo y líquidos combustibles deberán diseñarse e instalarse de acuerdo con la regulación nacional vigente, la Ley Orgánica de Hidrocarburos No 26221. Cuando se decida la instalación de un sistema de administración de humos y/o sistemas de evacuación horizontal, deberá cumplirse con el Código NFPA 101 (Life Safety Code – Código de Seguridad humana) y el Estándar NFPA 92-A. (Standard for Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences – Estándar para Sistemas de Control de Humos, a Base de Barreras y Diferencias de Presión). En donde existan cocinas y esto obligue a la necesidad de ductos de evacuación de grasas y humos, estos deberán encontrarse dentro de un ducto cortafuego de una hora de resistencia, evitando recorridos horizontales y reduciendo al máximo las curvas. Donde se requieran bombas contra incendios, estas serán diseñadas, instaladas, probadas y mantenidas de acuerdo con el estándar NFPA 20. Cuando se decida instalar bombas alimentadas por energía eléctrica esta deberá contar con un suministro de emergencia y un panel de transferencia automático de acuerdo con el Código Nacional de Electricidad. Los hoteles de 4 y 5 estrellas deberán contar con un ambiente denominado Centro de Control desde donde se pueda administrar la evacuación de la edificación y todos los sistemas de seguridad. El área mínima deberá ser tal que permita albergar todo el equipamiento del Centro de Control y adicionalmente permitir a los Bomberos administrar una emergencia. Esta área deberá estar ubicada en el primer o segundo nivel con acceso directo, desde la vía pública y con una puerta rotulada como “Centro de Control”.
20. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130
21. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130
22. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 81AL 88 CAPITULO 7 : SALUD Las edificaciones de Salud deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad los cuales aplican a todas las áreas internas de la edificación como cafetería, tienda de regalos, sala de reuniones y/o áreas complementarias Todo local de salud tipo hospital deberá tener al menos una división resistente al fuego por piso de hospitalización que genere áreas de refugio de acuerdo con: a) De 3 niveles o menos = mínimo 1 hora de resistencia contra fuego b) De 4 niveles o mas = mínimo 2 horas de resistencia contra fuego c) Cada área de refugio generada deberá tener como mínimo una salida o escalera de evacuación. d) Para estimar el área mínima de refugio deberá considerarse: d.1) En hospitales o lugares de reposo = 2.8 m2 por persona d.2) En instalaciones con pacientes en silla de ruedas = 1.4 m2 por persona d.3) En los pisos que no alberguen pacientes internados ni pacientes en camilla = 0.5 m2 por persona Todo local de salud tipo hospital deberá tener cerramientos contrafuego de 1 hora en locales de 3 pisos o menos y 2 horas en locales de 4 pisos a más. Estos espacios son: a) Salas de operación b) Salas de cuidado intensivo c) Salas de Diálisis d) Neonatología
23. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 Los laboratorios, sistemas de gases & vacio, equipos de gases, instalaciones hiperbáticas en locales de salud en donde se utilicen materiales inflamables, combustibles o riesgosos considerados como de riesgo severo deberán estar protegidos de acuerdo con el estándar NFPA 99, Standard for Health Care Facilities. Todo local de salud de 2 o más niveles deberá contar con teléfono para bomberos y un sistema de evacuación por voz. Las áreas de riesgo en locales de Salud deberán ser protegidas con cerramiento contrafuego de: a) Salas de calderas y de calefactores alimentados a combustible:1 hora b) Lavanderías centrales más de 10 m2 de superficie: 1 hora c) Laboratorios usando materiales inflamables o combustibles distintos a riesgo severo: Puertas con cierre automático d) Laboratorios usando materiales clasificados de riesgo severo:1 hora e) Talleres de pintura que emplean sustancias y materiales riesgosos distintos a riesgo severo: 1 hora f) Talleres de mantenimiento de la planta física: 1 hora g) Salas donde se guarda la ropa para lavar :1 hora h) Almacenes de materiales combustibles entre 4.5 m2 y 10.0 m2 : Sin requerimiento i) Salas de almacenamiento con más de 10 m2 de superficie para almacenamiento de materiales combustibles: 1 hora j) Salas de recolección de residuos :1 hora k) Todos los muros internos y particiones en los locales de salud de 4 pisos o más deberán ser de materiales incombustibles o de combustión limitada. Las dimensiones de las puertas y escaleras de evacuación deberá cumplir lo establecido en la norma de requisitos de Seguridad. El ancho mínimo de un puerta de evacuación ubicado en un pasadizo será de 1.20 m. cuando conduzca en un solo sentido a un área de refugio y de 2.40 m cuando divida el área en dos zonas de refugio. En este último caso, las hojas de las puertas deberán abrir en sentidos opuestos. Las escaleras de evacuación deben permitir el giro de una camilla considerando que miden 0.60 m. por 2.50 m. de largo.
24. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 89 AL 98 CAPITULO 8 : COMERCIO Las edificaciones de comercio deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad:
25. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 Las Galerías Comerciales y Conjunto de Tiendas de 4 niveles o mas, deberán contar con una separación contra fuegos no menor de 2 horas, de manera de agrupar locales que tengan un máximo 20.0 m. lineal de frente. Las paredes posteriores colindantes con otra tienda, deberá tener una separación corta fuego con una resistencia mínima de 2 horas. No se requiere compartimentación corta fuego en el frente de la tienda. Las edificaciones comerciales deberán contar con el número de escaleras de evacuación y salidas de emergencia necesarias, de acuerdo con el cálculo de evacuación establecido en la Norma A.070. En Centros Comerciales bajo un mismo techo estructural, la distancia máxima de recorrido es de 45 m a una salida de evacuación o de la edificación cuando no se cuenta con un sistema de rociadores y de 60 m cuando la edificación cuenta con rociadores.
26. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO 99 CAPITULO 9 : OFICINAS Sistemas de Administración de humos: En los edificios de oficinas que requieran de sótanos ya sea para almacenamiento y/o estacionamiento con más de 3 niveles deberán disponer de un sistema de administración de humos diseñado de acuerdo a lo establecido en la NFPA. Estos sistemas deberán ser de activación automática por el inicio ya sea de un detector o por la apertura de un rociador. Dentro del cuarto del centro de control debe instalarse un panel gráfico, sencillo de control individual para cada equipo de presurización o de extracción del sistema de activación para el uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos. En los sótanos en donde se instalen grupos electrógenos, cuarto de tableros generales, cuartos de subestaciones eléctricas y transformación deberán contar con un cerramiento cortafuego de 2 horas y sistemas de ventilación de humos en caso de incendios En edificios de oficinas de más de 15 niveles medidos sobre el nivel del piso y/o más de 3 sótanos requieren de un cuarto de control desde donde se administre todos los sistemas de detección, alarma de incendios, administración de humos ubicado preferiblemente en el primer piso y/o segundo piso con acceso directo desde la vía pública para ser usado por el Cuerpo de Bomberos
27. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 100 AL 104 CAPITULO 10 – EQUIPOS Y MATERIALES PARA SISTEMAS DE AGUA CONTRA INCENDIOS SUB CAPITULO I – GENERALIDADES Los distintos sistemas de protección contra incendios, que se establecen en la presente Norma deben ser diseñados bajo estándares confiables de reconocido prestigio internacional, y mientras en el país no se desarrollen estándares nacionales, se utilizaran los siguientes: a) Para el diseño, e instalación de sistemas de rociadores automáticos, de tipo cerrado y con bulbo, se utilizara la norma NFPA 13 b) Para el diseño e instalación de sistemas de rociadores especiales, llamados spray, sin bulbo, y utilizados para el enfriamiento de recipientes y estructuras, se utilizara la norma NFPA 15 c) Cuando los sistemas de suministro de agua se desarrollen sin la necesidad de un sistema de bombeo, a través de un tanque elevado, se utilizara la norma NFPA 24 d) Cuando el suministro de agua se desarrolle utilizando una bomba, se debe utilizar la norma NFPA 20, tanto para motores petroleros o eléctricos. e) Cuando se requiere obligatoriamente una fuente alterna, el sistema de energía debe ser diseñado e instalado según NFPA 70. f) Para sistemas de bombeo menores a 500 gpm no se requieren bombas de tipo listadas UL. Pueden utilizarse sistemas de bombeo que dispongan de una certificación independiente al fabricante que garantice la capacidad de la curva de bombeo para riesgos ligeros de acuerdo con el Artículo 153. g) Cuando el sistema de alimentación de agua provenga directamente de la red pública, sin necesidad de bomba ni reserva de agua contra incendio se instalaran sistemas de doble check con medidor de caudal según NFPA 24. h) Para el diseño e instalación de montantes y gabinetes de agua contra incendios, se utilizará el estándar NFPA 14. Nota : Las roscas que deben utilizarse en cualquier dispositivo de combate de incendios tanto para abastecimiento, descarga de agua o combate de incendios, tendrán 9 hilos por pulgada para roscas NH de 40 mm. (11/2”) de diámetro y 7 ½ hilos por pulgada para roscas NH de 65 mm. (2 1/2”) de diámetro. Los casos no contemplados en la presente Norma podrán ser referidos a los códigos y estándares pertinentes de la NFPA con la autorización de la Autoridad Competente.
28. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 105 AL 108 SUB CAPITULO II – CONEXIÓN DE BOMBEROS El dispositivo de conexión, mediante el cual las unidades del Cuerpo de Bomberos suministran agua al interior de las tuberías de las redes de agua contra incendios, sistemas de rociadores o cualquier otro sistema de extinción de incendios en base a agua, de forma de suministrar un caudal adicional de agua para la extinción de un incendio, deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Todo sistema de agua contra incendios, sin importar el tamaño, debe contar con Conexión para Bomberos. b) La Conexión para Bomberos debe ser visible, de fácil acceso e identificable y preferentemente ubicarse en la fachada más próxima a la vía pública. c) El espacio circundante de la Conexión para Bomberos, debe ser amplio en sus cuatro lados, de forma tal que permita la rápida conexión de mangueras sin obstrucción o restricción alguna. d) La distancia con relación al piso no debe ser menor de 0.30 m ni mayor de 1.20 m medidos ambos desde el nivel de piso terminado al borde inferior de los acoples. e) Las bocas de inyección deben ser orientadas de forma directa y perpendicular hacia la pista donde se ubicará la unidad del Cuerpo de Bomberos. f) Se debe instalar una Conexión para Bomberos por cada sistema que tenga la edificación. La ubicación debe preferirse cercana a los hidrantes de la vía publica. g) No deberán existir válvulas de control entre la Conexión de Bomberos y el sistema contra incendios. Deberá instalarse una válvula check listada en cada Conexión de Bomberos. h) Las Conexiones de Bomberos deberán tener al menos 2 conexiones de 65 mm. (2 ½”) de rosca continua NHS. Adicionalmente debe tener la cantidad de entradas (ingresos) que requiera el sistema de agua, el cual debe ser calculado para el máximo caudal que demande el máximo riesgo, a razón de 945 L/min (250 gpm) por cada entrada (ingreso). i) En edificaciones de vivienda multifamiliar con área por nivel no mayor a 300 m2, y de altura no mayor a 10 niveles se podrá utilizar Conexión para Bomberos de una sola entrada. Nota: Las Conexiones para Bomberos, deben ser compatibles con las mangueras del Cuerpo de Bomberos, en una conexión de rosca hembra, de giro permanente. Es obligatorio que cada uno de los ingresos cuente con una tapa, esta puede ser del tipo tapón macho, o de tapas fabricadas específicamente de su uso (tapas frangibles). Las Conexiones para Bomberos, pueden ser del tipo poste, empotradas, adosadas, de pared, en acabados de materiales diversos, no deben ser pintadas y no es necesario que sean de color rojo.
29. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO 109 SUB CAPITULO III – VALVULAS Las Válvulas de Sectorización y Control son equipos que aíslan un tramo o una red de tuberías, de manera que interrumpen el suministro de agua desde la fuente de bombeo hacia los montantes o dispositivos de extinción de incendios. Las válvulas deberán ser del tipo indicadoras y listadas para uso en sistemas de protección contra incendios y podrán ser de los siguientes tipos: Válvulas de compuerta de vástago expuesto ascendente y volante no ascendente con sentido de cierre y apertura convencional, tipo cuña y bonete empernado (OS&Y), con las siguientes características: a)Válvulas de tipo OS&Y deben ser utilizadas en las succión y descarga de la bomba principal, así como en todos los sub sistemas que se requieran. Solo podrán utilizarse válvulas reconocidas por un Certificador para uso de redes de agua contra incendios. b) Deben estar provistas de cadena y candado asegurando el flujo de ingresos y salidas hacia y desde el SCI y cuando se disponga de un sistema de detección y alarma, deberán ser monitoreados por el mismo. c)No son permitidas en sistemas de agua contra incendio, otras válvulas de sectorización, sobre el nivel de piso que las válvulas de vástago expuesto; salvo otro tipo de válvula aprobado por un certificador para equipos contra incendios. d) Cuando, no puedan ser instaladas válvulas indicadoras de poste se podrán utilizar válvulas de vástago expuesto, en buzones adecuados, con dimensiones suficientes, que permita el acceso, mantenimiento y reemplazo de la unidad sin dificultad para el operador. Válvulas Indicadoras de Poste (PIV), con las siguientes condiciones: a) Este tipo de válvula debe ser utilizada solo para sectorizar redes de agua contra incendios enterradas. b) Se les debe proveer de candado, y ser monitoreadas por el sistema centralizado de detección y alarma de incendios. c) Estas válvulas no deben ser utilizadas para sectorizar partes de un sistema como hidrantes, sistemas de rociadores o montantes. Válvulas tipo Check, con las siguientes características a) Son aquellas que permite el flujo de agua en una sola dirección. b) En sistemas de agua contra incendio solo podrán utilizarse válvulas checks aprobadas para uso contra incendios, así mismo debe tenerse en consideración la posición y horizontalidad o verticalidad del sistema de tuberías a la que sirven.
30. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 110 AL 130 SUB CAPITULO IV – GABINETES, CASETAS Y ACCESORIOS Los gabinetes contra incendios tendrán en su interior una manguera de 40 mm. (1 ½”) de diámetro y 30 metros de longitud, así como un pitón de combinación. Los pitones de chorro sólido no serán permitidos al interior del gabinete. En los casos en donde se desee instalar gabinetes de manguera rígida, estos no podrán reemplazar los gabinetes contra incendio Se pueden utilizar mangueras de 15 metros de longitud cuando el riesgo así lo requiera y el área disponible no permita el tendido y uso de mangueras de 30.0 metros. Cuando se requieran pitones de chorro sólido. Estos pueden ser utilizados, pero no como conexión directa de uso en gabinetes, y tendrán que ser valvulados en el mismo pitón. Los gabinetes pueden tener válvula de 40 mm. (1½”) recta o angular, también pueden tener salida de 65 mm. (2 ½”), con reductor de 65 mm. a 40 mm. (21/2” a 11/2”) o ambas válvulas. Las válvulas de los gabinetes deberán ubicarse a una altura no menor de 0.90 m ni mayor a 1.50 m sobre el nivel del piso, medidos al eje de la válvula. Las Mangueras Contra Incendio pueden ser de tipo chaqueta simple o doble chaqueta, extruídas. Su número y ubicación están en función al tipo y tamaño del riesgo, clasificación del riesgo de la edificación, tipos de maniobras para el combate del incendio, requerimiento del asegurador, durabilidad y confiabilidad entre otros factores. Este requerimiento será definido y especificado en cada proyecto por el proyectista. Para riesgos industriales no serán aceptadas las mangueras denominadas para uso de rack o porta manguera (Rack & Real), salvo en áreas de oficinas administrativas o riesgos clasificados como “Ligero”. En instalaciones industriales en donde predominen los derivados de hidrocarburos, solventes, alcoholes, se deben utilizar mangueras extruidas de material sintético. En gabinetes contra incendio se utilizaran solo mangueras de 40 mm (1½”) de diámetro, las mangueras de 65 mm (2½”) solo se permiten en Casetas Contra Incendios. También son permitidas mangueras de 45 mm (1¾”) de pulgadas con acoples de 40 mm (1½”). Nota : Los acoples deben fijarse a la manguera mediante el un anillo a presión, garantizados para una presión de trabajo mínima de 10,34 bar (150 psi.)
31. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 131 AL 140 SUB CAPITULO V – HIDRANTES Los Hidrantes de vía pública deben ser solamente abastecidos por el sistema de agua de servicio público. No es permitida la instalación de hidrantes abastecidos desde una red privada interna y que se encuentren conectados a la misma bomba y reserva del sistema de agua contra incendio, salvo en actividades mineras y petroleras, donde no exista Cuerpo de Bomberos y el caudal demandante por hidrantes haya sido considerado, en adición al requerimiento de agua del sistema que abastece la red de agua contra incendio. El caudal de abastecimiento que requiere cada hidrante o la suma de varios en la misma manzana o adyacente, según clasifica la NTP 350.102 debe ser como mínimo el siguiente caudal: a) Áreas residenciales requieren de 250 gpm. b) Áreas residenciales en edificios mayores de 5 niveles requieren 500 gpm. c) Áreas de industria liviana requieren 750 gpm d) Áreas de industria pesada requieren 1000 gpm e) Áreas de industria de alto riesgo requieren 1000 gpm por hidrante y sumando los caudales de 3 hidrantes requieren 3000 gpm f) Áreas comerciales con edificios de más de 5 niveles y 500 m2 de planta requieren 1000 gpm g) Centro comerciales de más de 5000 m2, con tiendas por departamentos de más de 3000 m2 (área total), sumando los caudales de 3 hidrantes requieren 2000 gpm La tubería de alimentación para hidrantes, no podrá ser menor de: a) 4” de diámetro para hidrantes menores a 1890 l/min b) 6” de diámetro para hidrantes menores a 2830 l/min c) 8” de diámetro para hidrantes menores a 3780 l/min
32. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 141 AL 146 SUB CAPITULO VI – TUBERIAS ENTERRADAS Las tuberías enterradas deben estar listadas para su uso en sistemas contra incendios y deben satisfacer los siguientes estándares de fabricación.
33. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 Las tuberías enterradas deben estar listadas para su uso en sistemas contra incendios y deben satisfacer los siguientes estándares de fabricación. Los accesorios para tuberías enterradas deben cumplir con los siguientes estándares:
34. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 147 AL 149 SUB CAPITULO VII – TUBERIAS AEREAS Las tuberías usadas para sistemas contra incendios deben exceder o por lo menos igualar los requerimientos establecidos por alguno de los siguientes estándares de fabricación: ARTICULO DEL 150 AL 160 SUB CAPITULO VIII – SUMINISTRO DE GUA CONTRA INCENDIOS Los diferentes tipos de fuente de suministro de agua contra incendios, deberán contar con la aprobación de la Autoridad Competente. Interconexión con la red pública de agua. Donde se cumplan los requisitos de caudal / presión, sea aprobado por la Autoridad Competente y sea permitido por el presente RNE son permitidas las conexiones de la red de agua contra incendios de las edificaciones con la red pública de agua de la localidad. La legislación del sector energía y minas no será aplicable a los tanques de combustible de las bombas contra incendio movidas por motores diesel. Estos tanques deberán cumplir con los siguientes estándares: a) NFPA 20: Acápites 5.27.1 y 11.4.3 y A.11.4.5 del anexo “A” b) NFPA 37: Acápite 6.3
35. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 161 AL 162 SUB CAPITULO IX – ROCIADORES Será obligatoria la instalación de sistemas de rociadores en las edificaciones en donde sean requeridos por las Normas particulares de cada tipo de edificación. El cálculo hidráulico del sistema de rociadores se puede realizar de las siguientes formas: a) Reporte hidráulico generado por computadora (software especializado) b) Cálculo hidráulico manual de acuerdo con el procedimiento descrito en la NFPA 13 (Standard for the installation of sprinkler systems - Estándares para la Instalación de Sistemas de Rociadores automáticos) c) Método de tabulación (pipe Schedule). Este método es permitido únicamente para sistemas de rociadores existentes y las limitaciones indicadas en la NFPA 13. (Standard for the installation of sprinkler systems - Estándares para la Instalación de Sistemas de Rociadores automáticos) Toda edificación en general, salvo viviendas unifamiliares, debe ser protegida con extintores portátiles, de acuerdo con la NTP 350.043-1, en lo que se refiere al tipo de riesgo que protege, cantidad, distribución, tamaño, señalización y mantenimiento. Únicamente para extintores de Polvo Químico Seco, se reconocerá como agentes extintores, los siguientes: a) Bicarbonato de sodio al 92% de porcentaje en peso b) Bicarbonato de potasio al 90% de porcentaje en peso c) Fosfato mono amónico al 75% de porcentaje en peso Nota: En toda edificación donde se utilicen freidoras, planchas y/o cualquier otro dispositivo para fritura deberán utilizar extintores de Clasificación K. ARTICULO DEL 163 AL 165 SUB CAPITULO X – EXTINTORES PORTATILES
36. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 CAPITULO 11 – REQUERIMIENTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD PARA ALMACENES SUB CAPITULO I : GENERALIDADES La presente Norma, abarca todo tipo y forma de almacenamiento, desde almacenes para productos secos, líquidos (inflamables, combustibles o no combustibles), húmedos, perecibles o no perecibles, a temperatura ambiente, refrigerados o congelados, de materia prima, en proceso o productos terminados, sin importar el tipo de producto, su combustibilidad, velocidad de quemado. En general, todo tipo y forma de almacenamiento como edificación independiente o como parte de otro tipo de riesgo (edificación) que se especifique en la presente Norma; debe contar con el tipo de sistema que se especifique para cada caso.Esta norma no es aplicable para los almacenamientos de hidrocarburos y sus derivados, que se almacenan en tanques, y cuyos requisitos están normados en los distintos reglamentos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Nº 26221 del 20 de Agosto de 1993. ARTICULO DEL 166 AL 171 SUB CAPITULO II : TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE ALMACENES Los almacenes, en función a su cobertura, e indistintamente de la clasificación los productos que almacenan en general se clasifican de la siguiente forma: a) Almacén no Techado: Aquel en donde no existe techo, la carga almacenada está expuesta directamente al ambiente, sin cobertura sólida, y/o permanente de construcción noble. b) Almacén Techado: Cualquier tipo de configuración de almacenes con paredes y techo, que proteja los productos del medio ambiente, con una construcción de material noble, estos pueden ser de distintos tipos como son: 1. Almacenes techados con una altura de productos mayor 3,70 m y menor a 7,60 m 2. Almacenes techados con una altura de productos mayor de 7.60 m 3. Almacenes refrigerados 4. Almacenes de materiales peligrosos 5. Almacenes de líquidos inflamables o combustibles 6. Almacenes de carga especifica ARTICULO DEL 172 AL 174
37. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 SUB CAPITULO III: PROTECCIÓN DE ALMACENES NO TECHADOS SEGÚN CLASIFICACIÓN ARTICULO DEL 175 AL 178 Los almacenes no techados, según el área de uso destinada para almacenamiento deben cumplir con una red de agua según la tabla siguiente. SUB CAPITULO IV: ALMACENES NO TECHADOS DE MATERIALES PELIGROSOSSEGÚN CLASIFICACIÓN ARTICULO DEL 184 AL 186 Los Almacenamientos con rack simple, doble, múltiple, portátil o con separación sólida (división de niveles) y/o paletizado y/o en pilas y/o tipo cajones (bin box), con una altura de carga mayor a 7,60 m. requieren ser protegidos con un sistema de rociadores automáticos; según la siguiente tabla: SUB CAPITULO V: PROTECCION DE ALMACENES TECHADOS CON UNA ALTURA DE PRODUCTOS MAYOR A 3,70 m Y MENOR A 7,60 m ARTICULO DEL 184 AL 186 Los almacenamientos con una altura de carga Clase I a IV, salvo almacenamiento de materiales peligrosos y líquidos combustibles e inflamables, serán protegidos en función al riesgo del almacenamiento, ya sea en paletas, a granel o en racks en cualquiera de sus formas
38. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 SUB CAPITULO VI: ALMACENES TECHADOS DE MATERIALES PELIGROSOS ARTICULO DEL 187 Los Almacenes mayores a 250 m2 destinados para carga y/o mercadería y/o productos peligrosos deberán ser diseñados y protegidos según establece la NFPA 5000 (Building Construction and Safety Code 2009 – Código de seguridad y construcción de edificios), basado en el grado de peligrosidad y cantidad de los productos a ser almacenados SUB CAPITULO VII: ALMACENES TECHADOS DE LÍQUIDOS COMBUSTIBLES E INFLAMABLES DE MATERIALES PELIGROSOSPELIGROSOSSEGÚN CLASIFICACIÓN ARTICULO DEL 188 AL 190 Esta Norma debe ser aplicada a todo almacenamiento, manipuleo y/o uso de líquidos inflamables y/o combustibles, incluidos líquidos de limpieza, que se almacenen en áreas mayores a 1000 m cuadrados, y/o áreas de proceso, manipuleo, embotellado y/o embolsado, con área mayor a 200 m2 deben ser protegidos bajo el Código de la NFPA 30. Este requerimiento solo es aplicable cuando el almacén tiene paredes medianeras hacia otros riesgos del mismo predio. La resistencia estructural al fuego no es necesaria cuando el almacén se ubica con relación a otros riegos a una distancia tal que el colapso estructural no afecte otras edificaciones, ni se propague el incendio. SUB CAPITULO VIII: ALMACENES TECHADOS ALMACENAMIENTO REFRIGERADO DE MATERIALES PELIGROSOSPELIGROSOSSEGÚN CLASIFICACIÓN ARTICULO DEL 191 AL 192 Los almacenamientos refrigerados sin importan la temperatura al cual operen con una altura de carga de almacenamiento mayor a 3,70 m y un área mayor a 2,500 m2, requieren ser protegidos con un sistema de rociadores de tipo seco.En este tipo de almacenamiento se requiere disponer de un sistema de alarma de incendios. No es necesario el uso de extintores portátiles al interior del almacén refrigerado ARTICULO DEL 193 AL 206 CAPITULO 12 – RECREACIÓN Y DEPORTES SUB CAPITULO I – GENERALIDADES Todas las edificaciones para fines de recreación y deportes deberán contar con sistemas de protección contra incendios, de acuerdo a lo indicado en el presente Capitulo. Se encuentran comprendidas en el presente capítulo, todas las edificaciones señaladas en el Artículo 2 de la Norma A.100. Salas de Usos Múltiples con capacidad mayor de 50 personas y los Centros de Convenciones.
39. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 207 AL 212 SUB CAPITULO II – ALARMA DE INCENDIOS Todos los salones de baile, discotecas y pubs deberán contar con un sistema automático de detección y alarma de incendios, los cuales deberán cumplir los protocolos de funcionamiento descritos en el presente Sub-Capítulo. Al producirse el corte de los efectos de sonido y música, deberán activarse de forma simultánea los dispositivos de alarma de incendios. El nivel mínimo de sonido de alarma de incendios será de 90 dbA medido a 3 m del dispositivo. Los conductores que efectúen la interconexión entre el panel de detección y alarma de incendios y las fuentes de energía del sistema de sonido y música, deberán contar con protección 1 hora cortafuego. ARTICULO DEL 207 AL 212 SUB CAPITULO II – ALARMA DE INCENDIOS Todos los salones de baile, discotecas y pubs deberán contar con un sistema automático de detección y alarma de incendios, los cuales deberán cumplir los protocolos de funcionamiento descritos en el presente Sub-Capítulo. Al producirse el corte de los efectos de sonido y música, deberán activarse de forma simultánea los dispositivos de alarma de incendios. El nivel mínimo de sonido de alarma de incendios será de 90 dbA medido a 3 m del dispositivo. Los conductores que efectúen la interconexión entre el panel de detección y alarma de incendios y las fuentes de energía del sistema de sonido y música, deberán contar con protección 1 hora cortafuego. ARTICULO DEL 213 AL 215 SUB CAPITULO III – CENTROS DE DIVERSIÓN – SALONES DE BAILE Se denomina Salón de Baile a todo centro de diversión público, con horario preferentemente (aunque no exclusivo) nocturno, para escuchar música grabada o en vivo, bailar y no cuente con efectos de luces (movimiento y/o colores), el cual puede ubicarse de forma independiente o formar parte de otra edificación. La máxima distancia de recorrido desde el punto más lejano hasta la vía de evacuación será de 45 m para salones de baile no protegidos con rociadores y 60 m para salones de baile protegidos con rociadores.
40. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 216 AL 220 SUB CAPITULO IV – CENTROS DE DIVERSIÓN – DISCOTECAS Se denomina discoteca a todo centro de diversión público con horario preferentemente (aunque no exclusivo) nocturno para escuchar música grabada o en vivo, bailar y cuente con efectos de luces (movimiento y/o colores), la cual puede ubicarse de forma independiente o formar parte de otra edificación. Adicionalmente a lo indicado anteriormente, las discotecas deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad: ARTICULO DEL 221 AL 225 SUB CAPITULO V - CENTROS DE DIVERSIÓN – PUBS Se denomina Pubs a todo centro de diversión público con horario preferentemente (aunque no exclusivo) nocturno para escuchar música grabada o en vivo, y cuente con efectos de luces (movimiento y/o colores), el cual puede ubicarse de forma independiente o formar parte de otra edificación. La máxima distancia de recorrido desde el punto más lejano a la vía de evacuación será de 40 m para pubs no protegidos con rociadores y 60 m para pubs protegidos con rociadores. Adicionalmente a lo indicado anteriormente, los pubs deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad.
41. FACULTAD DE ARQUITECTURA ADMINISTRACION DE OBRAS NORMA DE SEGURIDAD - A.130 ARTICULO DEL 226 AL 232 SUB CAPITULO VI - CENTROS DE DIVERSIÓN – CASINOS & TRAGAMONEDAS En el caso de locales de casinos y/o tragamonedas que se ubiquen al interior de otro tipo de ocupancias como pueden ser hoteles, centros comerciales, restaurantes, entre otros, adicionalmente a los requisitos de seguridad propios de los casinos y tragamonedas deberán cumplir con los requisitos de protección contra incendios del local donde se ubiquen, y en caso de conflicto, se utilizarán los más exigentes. Las edificaciones dedicadas a casinos y tragamonedas deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad: ARTICULO DEL 233 AL 238 SUB CAPITULO VII - SALAS DE ESPECTACULOS En el caso de Salas de Espectáculos, definidas en el Artículo 2 de la Norma A.010 que se ubiquen al interior de otro tipo de ocupancias como pueden ser hoteles, centros comerciales, entre otros, adicionalmente a los requisitos de seguridad propios de las Salas de Espectáculos deberán cumplir con los requisitos de protección contra incendios del local donde se ubiquen, y en caso de conflicto, se utilizarán los más exigentes. Las edificaciones dedicadas a las Salas de Espectáculos deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos de seguridad: ARTICULO DEL 233 AL 238 SUB CAPITULO VIII EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTO Para edificaciones de uso exclusivo de estacionamiento vehicular o las áreas destinadas a estacionamiento vehicular en edificaciones mixtas deberán aplicarse los criterios de protección del estándar NFPA 88A.