Source: http://docplayer.it/2432041-Testo-coordinato-e-commentato-edifici-di-civile-abitazione.html
Timestamp: 2017-08-24 01:27:15+00:00
Document Index: 185182634

Matched Legal Cases: ['art. 2', 'art. 10', 'art. 5', 'art. 4', 'art. 21', 'art. 21', 'art. 6']

TESTO COORDINATO E COMMENTATO EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE - PDF
Download "TESTO COORDINATO E COMMENTATO EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE"
1 TESTO COORDINATO E COMMENTATO EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE D.M. 16 maggio 1987 n. 246 Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione (G.U. n. 148 del 27 giugno 1987) Legenda: - In corsivo grassetto (blu) sono riportate le modifiche introdotte dal DM 15/9/2005; - In corsivo (rosso) sono riportati vari chiarimenti e commenti sull'applicazione del decreto. IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, articoli 1 e 2; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2; Rilevata la necessità di emanare norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione; Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Decreta: Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto. Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore non conformi con le presenti norme. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Allegato NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE 1. GENERALITÀ 1.0 Scopo Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi (1) uguale o superiore a 12 m. Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al Decreto Ministeriale 30 novembre 1983 (G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983). 1.1 Campo di applicazione Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai (2) o il rifacimento strutturale delle scale (3) o l'aumento di altezza. (4) Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel 1 Al fine di stabilire se l'altezza degli edifici di civile abitazione, di cui al punto 94 del D.M. 16/2/1982, debba essere quella in gronda o quella definita nel D.M. 30/11/1983, si è chiarito che ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, si deve fare riferimento all'altezza in gronda (*) come definita al punto 2.b), penultimo comma, della circolare n. 25 del 2 giugno L'altezza ai fini antincendi, definita nel D.M. 30/11/1983, è un parametro che viene utilizzato attualmente per l'elaborazione delle normative da parte del C.C.T.S. per la prev. inc. (Lett.-Circ. prot. n. 6140/4122 del 28/3/1987). (*) Altezza in gronda: l'altezza massima misurata dal piano esterno accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco all'intradosso del soffitto del più elevato locale abitabile. 2 Detta percentuale è da riferirsi al numero di solai appartenenti al fabbricato per il quale si applica in modo indipendente la norma (un fabbricato composto da più scale comunicanti attraverso l'atrio di ingresso è da considerarsi unico ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi) (Nota DCPREV prot. n del 9/2/2010). 3 Il consolidamento strutturale della scala non equivale al rifacimento della scala ai fini della definizione degli interventi comportanti modifiche sostanziali (Nota DCPREV prot. n del 9/2/2010). 4 Gli interventi di recupero dei sottotetti di un edificio non determinano variazioni dell'assoggettabilità al DM 16 febbraio 1982 ma possono determinare la diversa applicazione del DM n. 246 Pag. 1
2 successivo punto CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 2.0 Classificazione Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi (5) secondo quanto indicato nella tabella A. TABELLA A. Tipo di edificio Altezza Antincendi (6) (7) da 12 m a a 24 m b c d da oltre 24 m a 32 m da oltre 32 m a 54 m da oltre 54 m a 80 m Massima superficie del compartimento (m 2 ) Massima superficie (m 2 ) di Competenza di ogni ascensore Tipo di vani scala e di almeno un vano scala per piano Caratteristiche "REI" dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti 500 Nessuna prescrizione 60 (**) Almeno protetto se non sono osservati i requisiti del punto Almeno a prova di fumo interno A prova di fumo Nessuna prescrizione 60 (**) Almeno a prova di fumo interno se 500 non sono osservati i requisiti del punto Almeno a prova di fumo interno A prova di fumo Almeno a prova di fumo interno e oltre 80 m (*) Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione 90 di sezione non inferiore 0,36 m 2 Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione 120 di sezione non inferiore a 0,36 m 2 (*) Con un minimo di 2 scale per ogni edificio. Sulla copertura dell'edificio deve essere prevista una area per l'atterraggio ed il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibile da ogni scala. (**) Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti. del 16 maggio 1987 (Nota DCPREV prot. n del 9/2/2010). 5 Nella definizione di altezza ai fini antincendio degli edifici civili (*), pur se non esplicitato, il piano esterno più basso al quale riferirsi è quello accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Il concetto che sta alla base della definizione è connesso, infatti, alla possibilità di effettuare il soccorso tecnico urgente dall esterno dell edificio, restando inteso che dall accesso esterno possano essere raggiungibili, con un percorso interno, i vari locali dell edificio (Nota prot. n. P558/4122 sott. 67 del 24/3/2004). (*) Altezza ai fini antincendio degli edifici civili: "Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso" (DM 30/11/1983). 6 Qualora il terrazzo di copertura dell edificio sia adibito esclusivamente a vani tecnici, il relativo piano non va computato ai fini della determinazione dell altezza antincendio dell edificio, così come definito dal DM 30 novembre Qualora invece il piano terrazzo sia praticabile da gruppi di persone ovvero non esclusivamente adibito a vani tecnici lo stesso vada ricompreso nel computo dell altezza antincendi e del numero dei piani dell edificio (Nota prot. n. P900/4122 sott. 67 del 10/08/2000). 7 Considerato che ai fini dell assoggettabilità al p.to n. 94 del DM 16/2/1982 si deve fare riferimento all altezza in gronda e non all altezza antincendi, un edificio di civile abitazione anche di altezza antincendi inferiore a 24 m (edificio di tipo "a") può essere soggetta all att. n. 94). Pag. 2
3 2.1 Comportamento al fuoco Resistenza al fuoco delle strutture (8) I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi). Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 6 marzo 1986 (G.U. n. 60 del 13 marzo 1986). Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative Reazione al fuoco dei materiali (9) Per la reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla G.U. n. 234 del 25 agosto 1984). 2.2 Scelta dell'area Accesso all'area. Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi: - larghezza: 3,50 m; - altezza libera: 4,00 m; - raggio di volta: 13,00 m; - pendenza: non superiore al 10%; - resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m) Accostamento autoscale. (10) Per gli edifici di tipo a e b deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano. Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo a devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo b almeno di scale a prova di fumo interne (vedi tabella A). 2.3 Compartimentazione Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A. Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A. 2.4 Scale (11) Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella tabella A. Negli 8 La Circolare n. 91/61 è stata sostituita dal DM 16 febbraio 2007 Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione e dal DM 9 marzo 2007 Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei VV.F.. 9 Per i prodotti da costruzione si applicano le disposizioni contenute nel D.M. 10/03/05 e nel D.M. 15/03/05 che recepiscono il sistema europeo di classificazione. 10 In presenza di un edificio con più vani scala, non comunicanti fra loro, l accostamento dell autoscala VV.F. deve essere garantito almeno ad una finestra o un balcone di ogni piano appartenente alla verticale servita da ciascun vano scala (Nota prot. n. P891/4101 sott. 106/33 del 26 luglio 2000). 11 Il taglio della scala per l'installazione di impianti ascensore in edifici per civile abitazione preesistenti, motivati dall esigenza di adeguare gli stabili alle norme per il superamento delle barriere architettoniche, non è da considerarsi come intervento di rifacimento strutturale (Nota prot. n P118/4135 sott. 5 del 17 febbraio 2003). Pag. 3
4 edifici di tipo a, di tipo b, di tipo c, la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05 m, negli edifici di tipo d e di tipo e la larghezza minima delle scale deve essere di 1.20 m. (12) Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno. Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m 2. Nel vano di areazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici. Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (vedi Tabella A) 2.5. Ascensori Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme alle specifiche disposizioni vigenti. (13) Vano corsa (14) Il vano corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scala (vedi tabella A). Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture: a) accessi alle porte di piano; b) aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio; c) portelli d'ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa; d) aperture di aerazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato. Il vano corsa deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m 2. Tale aerazione può essere ottenuta anche tramite camini, che possono attraversare il locale macchine, purché realizzati con elementi di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa. Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione degli agenti atmosferici. Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto ascensore. Quando il numero degli ascensori è superiore a due, essi devono essere disposti in almeno due vani corsa distinti. Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore può essere comune Locale macchine Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti dell'edificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa. 12 A fronte di situazioni che richiedono la necessità dell installazione di un impianto ascensore e quest ultimo non sia altrimenti realizzabile se non esclusivamente all interno del vano scala, si chiarisce che tale installazione non deve comportare un eccessiva diminuzione degli spazi di transito. Al riguardo, un utile riferimento per il dimensionamento al minimo delle scale, può senz altro essere costituito dal D.Lgs n 626/94, così come modificato dal D.L.gs. n 242/96, che stabilisce in m. 0,80 la larghezza minima di porte e portoni degli ambienti di lavoro. (Nota prot. n. P1424/4122 sott. 67 del ). 13 Comma così sostituito dall'art. 5 comma 2 del D.M. 15 settembre 2005 "Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi". 14 Le disposizioni di prevenzione incendi per gli ascensori sono state aggiornate con il D.M. 15 settembre 2005 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi". Pag. 4
5 L'accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato su terrazzo, l'accesso può avvenire anche attraverso vano munito di porta metallica. Il locale macchine deve avere superficie netta di aerazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 m 2., realizzata con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all'aperto ad un'altezza almeno pari a quella dell'apertura di aerazione del vano corsa. 2.6 Comunicazioni Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative. Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell'edificio secondo quanto indicato nella tabella B. Tipo di edificio a Diretta TABELLA B Tipo di comunicazione b Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60 c Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI 60 e porte REI 60 d, e Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto 2.7 Scale, androni e passaggi comuni (15) - reazione al fuoco dei materiali. Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiali di classe 0. Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo a e di tipo b, anche per i rivestimenti delle scale e gradini. Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all'interno della stessa unità immobiliare. 3. AREE A RISCHIO SPECIFICO. Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali combustibili, ecc.) valgono le disposizioni in vigore. 4. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE. Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C (16). 5. IMPIANTI ELETTRICI. Devono essere realizzati in conformità della legge 1 marzo 1968, n Negli edifici di tipo c, d, e, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire un'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo. Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento. 15 Negli edifici a destinazione mista in cui siano presenti ai vari piani oltre ad appartamenti di civile abitazione, anche locali adibiti ad uffici, studi professionali ed altre attività lavorative compatibili con la destinazione d uso dell edificio, le vie di uscita comuni devono essere conformi alle norme di sicurezza dei luoghi di lavoro. Ciò premesso ne consegue che il sistema di apertura dei portoni condominiali, di ingresso all edificio, deve conformarsi ai criteri stabiliti al punto 3.10 dell allegato III al D.M. 10 marzo 1998 (Nota prot. n P1560/4122 sott. 54 del 7/12/1998). 16 Le disposizioni contenute nella tabella C dell'art. 4 del D.M. sono riferite agli impianti di produzione di calore aventi potenzialità superiore a Kcal/h. Restano ovviamente valide le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1971, n (Lett. Circ. n /4122 del 22/12/1987). Pag. 5
6 TABELLA C N.B. In corpi di fabbrica separati sono ammessi impianti alimentati da qualsiasi tipo di combustibile con la sola condizione, per quelli funzionanti a gas con densità rispetto all'aria 0,8 che siano ubicati in locali fuori terra. 6. IMPIEGO GAS COMBUSTIBILI. Le condutture principali (17) dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista. Sono ammessi attraversamenti di locali purché le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità comunicante con l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna. 7. IMPIANTI ANTINCENDI. Gli edifici di tipo b, c, d, e, devono essere dotati di reti idranti conformi a quanto di seguito riportato. La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco 45 UNI 804 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo. Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e di lunghezza idonea ad assicurare l'intervento in tutte le aree del piano medesimo. Tale naspo deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna. Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa. L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di 2. L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione, ai 3 idranti idraulica- 17 Si definiscono condutture principali le tubazioni al servizio comune delle utenze dell edificio alimentato dall impianto gas, cioè le sottocolonne e le colonne montanti. È consentita l installazione delle condutture principali all interno dell edificio in apposito alloggiamento il quale: a) sia ad esclusivo servizio dell impianto gas; b) abbia le pareti impermeabili ai gas; c) sia permanentemente aerato con aperture alle due estremità; l apertura di aerazione alla quota più bassa deve essere provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densità superiore a 0,8, deve essere ubicata ad una quota superiore al piano di campagna ad una distanza, misurata orizzontalmente, di almeno 10 m da altre aperture alla stessa quota o a quota inferiore; d) sia dotato, ad ogni piano, di sportello di ispezione a tenuta di gas e di resistenza al fuoco almeno REI 30. L alloggiamento suddetto può essere destinato a contenere anche i misuratori per l utenza dei vari piani del fabbricato. (Lettera-Circolare prot. n /4101 del 26 luglio 1988) Pag. 6
7 mente più sfavoriti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di bar 1,5 per un tempo di almeno 60 min. Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere installata idonea riserva idrica; questa può essere ubicata a qualsiasi piano e deve essere alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti. Tale riserva deve essere mantenuta costantemente piena. Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere collegate all'alimentazione elettrica dell'edificio tramite linea propria non utilizzata per altre utenze. Negli edifici di tipo d, e, i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa). L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico. Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI NORME TRANSITORIE. (18) Negli edifici esistenti, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni. 8.0 Comunicazioni. Negli edifici di tipo b, c, d, e, sono ammesse le comunicazioni di cui al 2 comma del punto 2.6 attraverso porte REI 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto. 8.1 Illuminazione di sicurezza. Negli edifici di tipo c, d, e, deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformità con quanto specificato al punto Impianti antincendio. Negli edifici di tipo c, d, e, devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7. Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7 (19) Agli edifici esistenti, che non siano stati interessati da opere di ristrutturazione comportanti modifiche sostanziali, vanno in ogni caso applicate le norme transitorie di cui al punto 8 del DM 246/87, pur essendo scaduto il termine di 5 anni previsto, dallo stesso punto, per l'adeguamento (Nota prot. n. P330/4122 del 20 febbraio 1997). L Ufficio Studi, Affari Legislativi ed Infortunistica su un caso analogo aveva ritenuto che il fatto che il suindicato termine sia abbondantemente scaduto non determina l automatica caducazione delle norme transitorie, ma soltanto l eventuale applicazione in caso di ritardato o mancato adempimento, di quelle sanzioni, previste dalle leggi o dai regolamenti, da parte delle autorità competenti (ad esempio revoca o sospensione fino all attuazione di autorizzazioni o di licenze, ecc). Pertanto in ogni caso ed anche se il termine di cinque anni è da tempo scaduto, gli edifici esistenti, sui quali non si siano effettuate opere di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali, debbono essere sottoposti a quegli adeguamenti previsti nelle norme transitorie suindicate. Per gli edifici aventi altezza superiore a 24 metri e fino a 32 metri (edifici di tipo b), preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 16/5/1987, n. 246, sussiste l obbligo di protezione con impianto idrico antincendio unicamente nel caso in cui l impianto stesso sia stato espressamente previsto all atto dell approvazione del progetto o del rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale VV.F.. In tale eventualità l impianto deve assicurare le prestazioni idrauliche risultanti dal progetto approvato o dal C.P.I. e deve essere mantenuto in efficienza secondo quanto previsto all articolo 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 37/1998. Per gli edifici di tipo b, esistenti alla data di entrata in vigore del citato decreto ed esclusi dalla precedente fattispecie, non è quindi prescritta l installazione di impianti idrici antincendio di tipo fisso in quanto tale misura non è contemplata tra le norme di adeguamento di cui al punto 8 dell allegato al D.M. n. 246/1987 (Lettera-Circolare Prot. n P1362/4122 sott. 67 del 24 agosto 2004) Pag. 7
8 9. DEROGHE Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n (20) 20 L art. 21 del DPR n. 577/82 è stato abrogato e sostituito dall art. 6 del DPR 12 gennaio 1998 n. 37. Pag. 8