Source: http://docplayer.fi/5934139-Turvatekniikan-keskus-1-2-2010-1-9.html
Timestamp: 2018-03-23 13:33:44+00:00
Document Index: 5630363

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Turvatekniikan keskus 1.2/ (9) - PDF
Turvatekniikan keskus 1.2/ (9)
Download "Turvatekniikan keskus 1.2/2010 1 (9)"
1 Turvatekniikan keskus 1.2/ (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä. Vastaa vaihtoehtokysymyksiin merkitsemällä + oikeana pidetyn väitteen kohdalle ja - vääränä pidetyn väitteen kohdalle tai jätä viiva tyhjäksi, ellet ole varma väitteen paikkansa pitävyydestä. Vaihtoehtotehtävät ja täydennettävät tehtävät arvostellaan siten, että oikeasta vastauksesta saat 2-3 pistettä/väite riippuen väitteen tärkeydestä. Vastatessasi väärin väitteeseen tai vaihtoehtotehtävään saat yhden virhepisteen. Tyhjästä viivasta saat 0 pistettä. Kirjallisista ja laskennallisista tehtävistä saat täysin oikeasta vastauksesta pistemäärän, joka on merkitty kysymyksen kohdalle sulkuihin. Kirjallisissa tehtävissä ei riitä pelkkä viittaus johonkin säädösten pykälään. Tutkintokysymykset on laadittu siitä lähtökohdasta, että niihin vastataan tutkintovaatimusjulkaisujen vaatimuksia noudattaen. On syytä kiinnittää huomiota sellaisiin sanoihin kuin aina ja vähintään, jotka saattavat muuttaa väitteen sisältöä. Kaikki muu materiaali saa olla esillä, paitsi julkaisuihin kuulumattomia laskennallisia esimerkkejä ja aikaisempien tutkintojen tehtäväsarjoja. Nimi tekstaten Syntymäaika Osoite ja puhelin Allekirjoitus
2 Turvatekniikan keskus 1.2/ (9) OSA I: Tehtävät 1 8 (maksimipistemäärä 62 pistettä, hyväksymisraja on 41 pistettä) 1. Henkilö, jolla on sähköpätevyys 1, voi toimia + sähkötöiden johtajana pienjännitteisen sähkölaitteiston kokoonpanotyössä. (2 pistettä) + käytönjohtajana luokan 2c sähkölaitteistossa. (2 pistettä) - aina työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojana. (2 pistettä) (KTMp , KTMp 517 2, SFS 6002 liite X/X.4) 2. Sähkölaitteiston haltijan on + huolehdittava siitä, että sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.(2 pistettä) (KTMp/517/10 ) - huolehdittava siitä, että laitteistolle tehdään määräaikaistarkastus 15 vuoden välein, kun on kyseessä enintään 1000 V nimellisjännitteinen sähkölaitteisto teollisuuskiinteistössä, jonka liittymisteho on yli 1600 kva. (2 pistettä) (KTKp 517/12 ) - nimettävä käytön johtaja, jonka on aina oltava sähkölaitteiston haltijan palveluksessa, kun on kyseessä enintään 1000 V sähkölaitteisto teollisuuskiinteistössä, jonka liittymisteho on yli 1600 kva. (2 pistettä) (KTMp 516/2 ) 3. Jännitetyötä on - tahaton jännitetyöalueelle joutuminen ja/tai tahaton jännitteisten osien koskeminen. (3 pistettä) (SFS 6002/liite Y/Y5) - jännitteettömyyden toteaminen rakenteesta, kun kotelointiluokka on IPXXB. (3 pistettä) (SFS 6002/taulukko Y.2) + jännitteisen johtimen irrottaminen riviliittimestä.(3 pistettä) (SFS 6002/taulukko Y3)
3 Turvatekniikan keskus 1.2/ (9) 4. Sähkötyöturvallisuusstandardissa lähialueella tarkoitetaan - tilaa sähköpääkeskuksen edessä. (2 pistettä) + jännitetyöaluetta ympäröivää rajoitettua tilaa. (2 pistettä) - jännitteisten osien ympärillä olevaa tilaa, jonne ulotuttaessa eristystaso sähköiskun välttämiseksi ei ole riittävä ilman suojaustoimenpiteitä. (2 pistettä) (SFS 6002/3.3.3) 5. Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvojaksi saa nimetä - sähköurakointiliikkeen toimistossa työskentelevän työnjohtajan. (2 pistettä) + sähkötöiden johtajan, joka osallistuu sähkötöiden tekemiseen. (2 pistettä) - kesäharjoittelijan, joka opiskelee ammattiopistossa sähköalaa ja on saanut sähkötyöturvallisuuskoulutuksen mutta hänellä ei ole aiempaa työkokemusta sähkötöistä. (2 pistettä) + kyseiseen työhön opastetun riittävän ammattitaitoisen sähköasentajan. (2 pistettä) (SFS 6002/5.2.1)
4 Turvatekniikan keskus 1.2/ (9) 6. Vastaa seuraaviin väittämiin etusivun ohjeiden mukaisesti. - Työskentelysuojan kosketussuojaamattomaan jännitteiseen laitteistoon saa laittaa paikalleen tehtävään opastettu henkilö, jolla ei ole sähköalan koulutusta ja työkokemusta. (3 pistettä) (SFS 6002/taulukko Y.2) + Avojohdoilla tehtäviä jännitetöitä pitää aina olla tekemässä vähintään kaksi sähköalan ammattihenkilöä, joilla on työmenetelmäkohtainen koulutus kyseiseen jännitetyöhön. (3 pistettä) (SFS 6002/taulukko Y 3 ja sen esimerkit) + Suurjännitelaitteistoissa tapahtuvan jännitetyön tekeminen vaatii aina työryhmän, jossa on vähintään kaksi jännitetyökoulutuksen saanutta sähköalan ammattihenkilöä.(3 pistettä) (SFS 6002/ Y.10) 7. Työmaadoittaminen pitää tehdä työskenneltäessä + suurjänniteilmajohdoilla. (3 pistettä) + pienjännitteisillä avojohdoilla. (3 pistettä) - 63 A ryhmäkeskuksen moottorilähdössä. (3 pistettä) (SFS 6002/6.2.4) 8. Jännitetyöalueen ulkorajan mitta on - pienjännitelaitteistoilla aina 0,2 m. (3 pistettä) (SFS 6002/taulukko Y.1) + pienjänniteilmajohdoilla 0,5 m. (3 pistettä) (SFS 6002/taulukko Y.1) + 20 kv ilmajohdoilla ainakin 1,0 m. (3 pistettä) (SFS 6002/taulukko Y.1)
5 Turvatekniikan keskus 1.2/ (9) OSA II: Tehtävät 9 18 (maksimipistemäärä 64 pistettä, hyväksymisraja on 42 pistettä) 9. Käyttöönottotarkastusmittauksia, jotka tehdään jännitteettömässä asennuksessa, ovat + suojajohtimen jatkuvuuden mittaaminen. (2 pistettä) + eristysresistanssin mittaaminen. (2 pistettä) - silmukkaimpedanssin mittaaminen. (2 pistettä) (D1/802 sivut 312, 313, 320) 10. Uudisrakennuksissa - suojaavan potentiaalintasausjohtimen, joka liitetään päämaadoituskiskoon, poikkipinnan on oltava vähintään 16 mm 2 Cu. (2 pistettä) (SFS 6000/ ) - saa TN-järjestelmässä käyttää kiinteästi asennetuissa johdoissa PEN-johdinta, jos johtimien poikkipinta on vähintään 6 mm 2 Cu. (2 pistettä) (SFS 6000/ ) - lisäpotentiaalintasausjohtimen poikkipinnan on oltava vähintään 4 mm 2 Cu, jos johdin on mekaanisesti suojattu. (2 pistettä) (SFS 6000/ ) + kaapelihyllyjä ei saa käyttää suojajohtimena. (2 pistettä) (SFS 6000/543.2.)
6 Turvatekniikan keskus 1.2/ (9) 11. Mikä on maadoitusten tarkoitus sähköturvallisuuden kannalta? (8 pistettä) Vastaus: Sähköturvallisuuden kannalta maadoitusten tarkoitus on: - rajoittaa vikatapauksissa esiintyviä kosketusjännitteitä ja askeljännitteitä - estää vaarallisten jännitteiden siirtymistä järjestelmästä toiseen - estää vaarallisten vuotovirtojen, kipinöiden ja valokaarien syntyminen - luoda toimintaedellytykset maasulku- ja vikasuojaukselle. (D1-2009/54.1) 12. Suojajohtimena on yleensä käytettävä kelta-vihreäraitaista johdinta. Missä tapauksissa suojajohtimena saa käyttää muun väristä johdinta ja miten johtimet on näissä tapauksissa merkittävä? (6 pistettä) Vastaus: Kaapeleissa, joissa on yli 5 johdinta, kukin johdin on tunnistettava väreillä tai numeroilla SFS-EN mukaisesti. Numeroilla tunnistettava johdin, jota käytetään suojajohtimena, on merkittävä kussakin liitoskohdassa keltavihreällä lisämerkinnällä. (2 pistettä) (SFS 6000/ ) Vaipallisia yksijohdinkaapeleita ja eristettyjä johtimia, jotka ovat niitä koskevien standardien mukaisia ja joita ei ole saatavilla keltavihreällä eristyksellä varustettuna esim. suurilla yli 16 mm 2 poikkipinnoilla, voidaan käyttää suojajohtimena, jos kaikissa liitoskohdissa käytetään kelta-vihreää lisämerkintää. (2 pistettä) (SFS 6000/ ) Kun suojajohtimena käytetään kaapelin konsentrista johdinta, metallivaippaa tai armeerausta. (2 pistettä)(sfs 6000/ )
7 Turvatekniikan keskus 1.2/ (9) 13. Yli 1000 V laitteistoissa - on nestejäähdytteiset muuntajat varustettava sisäasennuksissa aina öljykuopalla tai yhdistelmällä, jossa on muuntajakohtaiset öljykuopat ja yhteinen keräilysäiliö. (2 pistettä) (SFS 6001/ ) + SF 6 -asennustilojen alla olevien ja niihin liittyvien koteloiden, kanavien, syvennyksien tai kuilujen on oltava tuulettuvia. (2 pistettä) (SFS 6001/7.7.2) + sähkötilojen sisäänkäyntiovien pitää avautua aina ulospäin. (2 pistettä) (SFS 6001/6.5.5) 14. Yli 1000 V asennuksissa + maadoituserottimen koskettimien asento on voitava tarkistaa joko suoraan näkyvän erotusvälin tai mekaanisen asennonosoituksen avulla. (2 pistettä) (SFS 6001/ ) + maadoituserottimet on asennettava siten, että ne eivät voi toimia tahattomasti käyttövivustoon manuaalisesti kohdistuvasta voimasta. (2 pistettä) (SFS 6001/ ) + apuenergian avulla ohjatut maadoituserottimet on voitava sulkea ja avata paikallisesti.(2 pistettä) (SFS 6001/8.1.10) 15. Yli 1000 V asennuksissa - sähköalueen aidan on oltava vähintään 3 m korkea. (2 pistettä) (SFS 6001/6.2.6) - aidan sisäpuolella olevissa avoimissa ulkoasennuksissa kosketussuojaamattomien, paljaiden jännitteisten osien etäisyys maan pinnasta saa 10 kv laitteistolla olla 2,75 metriä. (2 pistettä) (SFS 6001/6.2) + sähkötilaan sijoitetun kytkinlaitoksen jännitteiset osat katsotaan luotettavasti erotetuksi muusta sähkötilasta, jos kytkinlaitos on kotelointiluokaltaan vähintään IP 2X. (2 pistettä) (SFS 6001/ )
8 Turvatekniikan keskus 1.2/ (9) 16. Ilmajohdoilla + Ilmajohdon johdin ei saa olla lämmitettävän rakennuksen minkään osan yläpuolella. (2 pistettä) (SFS-käsikirja 601/ ) + Ilmajohdon ylittäessä tien, joka kuuluu erikoiskorkeiden kuljetusten tieverkkoon, johdon etäisyyden tiestä pitää täyttää Suomen tieviranomaisten asettamat vaatimukset. (2 pistettä) (SFS-käsikirja 601/ /FI.1) - Etäisyyden ilmajohdon pylväästä tien reunaan on oltava vähintään 4 metriä. (2 pistettä) (SFS-käsikirja 601/ /FI.1) 17. Täydennä puuttuvat kohdat 20 kv ilmajohdon vaakasuora etäisyys kerrostalon parvekkeesta on oltava vähintään 5,22 m. (2 pistettä) (SFS-käsikirja 601/ ) Pienjänniteriippukierrekaapelin ja 20 kv avojohdon vaihejohtimien välisen etäisyyden yhteispylväsrakenteessa on oltava vähintään 1,72 m. (2 pistettä) (SFS-käsikirja 601/ /Taulukko 1) Yksityistien yli kulkevan uuden pienjänniteriippukierrekaapelin etäisyys maan pinnasta on oltava vähintään 5,5 m. (2 pistettä) (SFS-käsikirja 601/ )
9 Turvatekniikan keskus 1.2/ (9) 18. Jakelumuuntamolla käytetään suurjännitepuolen ja pienjännitepuolen maadoittamiseen yhteistä elektrodia. Muuntopiirin maadoitusjännitteen on tavallisesti oltava enintään kaksinkertainen verrattuna sallittuun kosketusjännitteeseen. Kuinka suuri saa tällöin muuntopiirin maadoitusimpedanssi olla 10 A maasulkuvirralla, kun maasulkuvirran laukaisuaika on 1,5 s? (6 pistettä) Vastaus: U E 2xU TP U TP on 1,5 sekunnilla kuvan 9.1 mukaan noin 90 V. (3 pistettä) U E 2x90 V 180 V (1p) Z E U E /I E 180 V/10 A 18 Ω(2 pistettä) (SFS 6001/9.4)
Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Vanhat kysymykset Syksy 2009 Kevät 2012 Tekijänoikeudellinen huomautus Sähköturvallisuustutkintojen kysymys- ja vastaussarjat - eivät ylitä teoskynnystä, joten tekijänoikeuslainsäädäntö
Lausuntolomake Pvm: 28.11.2014 Standardiehdotus: SFS 6002 (2015)
Lausuntolomake Pvm: 8..04 Standardiehdotus: SFS 600 (05) 7) 3.) taulukko ) Esipuhe Tälle ei ole varsinaista kiirettä, koska ollaan jo nyt myöhässä Perusteellisesta valmistelusta huolimatta tätä ei pitäisi
1 Hallamäki Oy Martti Hallamäki 17.8.2013
1 MARTIN TEESIT Olen vuosien varrella kirjoitellut Martin teesejä alkaen KTMP 1149 sisällön erittelystä eli mitä eri 29 suomeksi tarkoittavat. Niihin ei enää kannata palata, pikemminkin pitäisi koko KTMp
Teemu Blomberg Sähkötyöturvallisuuden parantaminen teollisuudessa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkötekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 30.11.2017 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä
KERROSTALORAKENNUSTYÖMAAN TYÖAIKAISEN SÄHKÖISTYKSEN SUUNNITTELU
OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA KERROSTALORAKENNUSTYÖMAAN TYÖAIKAISEN SÄHKÖISTYKSEN SUUNNITTELU T E K I J Ä / T : Petri Taipale SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ
Asennussuositukset 2004 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita.
Asennussuositukset 2004 Koska määräyksiin on tullut muutoksia, saattavat jotkin suositukset olla kokonaan tai osittain vanhentuneita. Suositus 17/2004: UPS-verkon suojaus (1.6.2006) Kysymys Voidaanko UPS-verkoissa
SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA
SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA Tämä ohjeistus on tehty vuoden 2008 alusta voimaan tulleen uuden SFS6000 sähköturvallisuusstandardin mukaisesti Mukana otteita sähkötyöturvallisuusstandardista