Source: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-150
Timestamp: 2020-02-20 17:05:30+00:00
Document Index: 11204686

Matched Legal Cases: ['§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 14', 'zákona č. 406', '§ 6', '§ 3', '§ 9', '§ 93', 'zákona č. 458']

150/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výr...
150/2001verze 3
Vyhláška č. 150/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Částka 60/2001
Platnost od 03.05.2001
Účinnost od 03.05.2001
Minulé znění 01.01.2006 - 07.12.2010 (verze 3)Předpis je již zrušen
§ 3 - Minimální účinnost užití energie při výrobě tepelné energie v kotlích
§ 4 - Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí
§ 5 - Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem
§ 6 - Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v paroplynovém cyklu
§ 7 - Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem
§ 8 - Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v palivovém článku
§ 9 - Stanovení minimální účinnosti užití energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 6 odst. 1 zákona:
(1) Vyhláška stanoví minimální účinnost užití energie při
b) dodávce tepelné energie na výstupu z kotelny,
c) výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí,
d) kombinované výrobě elektřiny a tepla v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem,
e) kombinované výrobě elektřiny a tepla v souboru s plynovou a parní turbínou a spalinovým kotlem (dále jen "paroplynový cyklus"),
f) kombinované výrobě elektřiny a tepla v kogenerační jednotce s pístovým motorem,
g) kombinované výrobě elektřiny a tepla v palivovém článku.
(2) Vyhláška dále určuje způsob stanovení skutečně dosažené účinnosti užití energie v zařízeních pro výrobu elektřiny a tepelné energie.
(1) Vyhláška se vztahuje na nově zřizovaná zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie a na zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie, u nichž se provádí změna dokončených staveb (dále jen "rekonstrukce zařízení"), s výjimkou zařízení pro výrobu tepelné energie s celkovým tepelným výkonem do 200 kW, kogeneračních jednotek s pístovými motory do celkového elektrického výkonu výrobny 90 kW a kotlů využívajících teplo odpadních spalin z technologických procesů, a to i v případě, že jsou vybaveny přitápěním.
(2) Vyhláška se vztahuje na nově zřizovaná zařízení pro výrobu elektřiny nebo tepelné energie a na rekonstrukce zařízení, k nimž bylo vydáno stavební povolení1) po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.
Minimální účinnost užití energie při výrobě tepelné energie v kotlích
(1) Účinností užití energie při výrobě tepelné energie v kotlích je účinnost výroby tepelné energie v kotli ηv podle přílohy č. 1 a účinnost dodávky tepelné energie z kotelny, resp. ze zdroje tepelné energie ηd podle přílohy č. 4.
(2) Minimální účinnost výroby tepelné energie při provozu kotlů v závislosti na druhu spalovaného paliva a jmenovitém výkonu kotle je uvedena v příloze č. 2, při provozu spalinových kotlů za plynovou turbínou v příloze č. 3. Minimální účinnost dodávky tepelné energie z kotelny je uvedena v příloze č. 5.
(3) Minimální účinnost výroby tepelné energie a minimální účinnost dodávky tepelné energie se vztahuje jak na samostatný zdroj tepelné energie, tak na kotelnu, která je součástí výrobny elektřiny.
(4) Jestliže je v kotelně více kotlů, vztahuje se minimální účinnost výroby tepelné energie ηv na každý kotel, s výjimkou kotle, který byl v daném roce z vážných provozních důvodů využíván jen v krátkých intervalech, popř. s podstatně sníženým výkonem. Tím není dotčeno dodržení minimální účinnosti dodávky tepelné energie ηd uvedené v příloze č. 5.
(5) Není-li v kotelně instalováno měření výroby tepelné energie a spotřeby paliva na všech kotlích, zjišťuje se splnění minimální účinnosti výroby u kotlů, které jsou měřením vybaveny. U ostatních kotlů se splnění minimální účinnosti výroby zjišťuje za část roku, kdy to provozní podmínky umožňují, zejména za dobu, kdy byl kotel v provozu samostatně. Vždy se zjišťuje dodržení minimální účinnosti dodávky z kotelny ηd uvedené v příloze č. 5.
(6) Při rekonstrukci zařízení pro výrobu tepelné energie v kotli nemusí být splněna minimální účinnost výroby tepelné energie podle přílohy č. 2 nebo 3 nebo účinnost dodávky tepelné energie podle přílohy č. 5, prokáže-li energetický audit, že její splnění není technicky možné nebo je ekonomicky neefektivní. V takovém případě se realizují technická opatření a úpravy provozního režimu vedoucí ke zlepšení dosud dosahované účinnosti užití energie. Takto stanovená hodnota účinnosti se stává závaznou pro dodržování při provozu zařízení.
Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí
(1) Účinností užití energie při výrobě elektřiny v parním turbosoustrojí je účinnost výroby elektřiny ηel podle přílohy č. 6.
(2) Minimální účinnost výroby elektřiny při provozu turbosoustrojí je uvedena v příloze č. 7.
(3) Minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 7 se nevztahuje na parní turbosoustrojí s kondenzačním provozem, které odebírá páru z rozvodu o nižším tlaku a slouží zpravidla k regulaci kolísavého odběru páry průmyslového závodu.
(4) Je-li ve výrobně elektřiny více turbosoustrojí, vztahuje se minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 7 na průměrnou hodnotu celé výrobny.
(5) Při rekonstrukci zařízení pro výrobu elektřiny v parním kondenzačním turbosoustrojí nemusí být splněna minimální účinnost výroby elektřiny podle přílohy č. 7, prokáže-li energetický audit, že pro její splnění nelze zajistit dostatečný odběr tepelné energie nebo zavedení kombinované výroby tepla a elektřiny je technicky nevhodné nebo ekonomicky neefektivní. V takovém případě se realizují technická opatření a úpravy provozního režimu vedoucí ke zlepšení dosud dosahované účinnosti užití energie. Takto stanovená hodnota účinnosti se stává závaznou pro dodržování při provozu zařízení.
Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem
(1) Účinností užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem je účinnost výroby energie ηet podle přílohy č. 8.
(2) Minimální účinnost výroby energie při provozu soustrojí vztažená na výsledné produkty, tj. elektrickou a tepelnou energii, je uvedena v příloze č. 9.
(3) Špičkovým provozem soustrojí v příloze č. 9 je provoz nejvýše 500 hodin ročně.
(4) Je-li ve výrobně elektřiny více soustrojí s plynovou turbínou, vztahuje se požadavek dodržení minimální účinnosti podle přílohy č. 9 na průměrnou hodnotu celé výrobny.
Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v paroplynovém cyklu
(1) Účinností užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v paroplynovém cyklu je účinnost výroby energie ηet podle přílohy č. 10.
(2) Minimální účinnost výroby energie při provozu paroplynového cyklu vztažená na výsledné produkty, tj. elektřinu a tepelnou energii, je uvedena v příloze č. 9.
(3) Je-li ve výrobně elektřiny více soustrojí s plynovou, popř. s parní turbínou, vztahuje se požadavek dodržení minimální účinnosti podle přílohy č. 9 na průměrnou hodnotu celé výrobny.
Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem
(1) Účinností užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem je účinnost výroby elektřiny ηkj podle přílohy č. 11 a účinnost výroby energie ve výrobně ηet podle přílohy č. 12.
(2) Minimální účinnost výroby energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem vztažená na výsledné produkty, tj. elektřinu a tepelnou energii, je uvedena v příloze č. 13.
(3) Špičkovým provozem soustrojí se v příloze č. 13 rozumí provoz nejvýše 500 hodin ročně.
(4) Je-li ve výrobně více kogeneračních jednotek a výroba elektrické a tepelné energie je měřena souhrnně za celou výrobnu, vztahuje se požadavek dodržení hodnoty minimální účinnosti podle přílohy č. 13 na celou výrobnu.
(5) Minimální účinnost výroby energie při kombinaci kogeneračních jednotek a kotlů ve výrobně je uvedena v příloze č. 13.
Minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v palivovém článku
(1) Účinností užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie v palivovém článku je účinnost výroby elektřiny a tepelné energie ηpc podle přílohy č. 14 a účinnost výroby energie ve výrobně ηet podle přílohy č. 15.
(2) Minimální účinnost výroby energie v palivovém článku bude stanovena po získání potřebných provozních zkušeností a po ověření prakticky dosažitelných hodnot.
(3) Je-li ve výrobně více palivových článků a výroba elektřiny a tepelné energie je měřena souhrnně za celou výrobnu, vztahuje se požadavek dodržení minimální účinnosti na celou výrobnu.
(1) Ve zdrojích tepelné energie s celkovým tepelným výkonem nad 200 kW a ve výrobnách elektřiny s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nad 90 kW se vede provozní evidence o instalovaném zařízení a využívá se k vyhodnocování účinnosti užití energie a k porovnání provozních hodnot s minimální účinností podle příloh č. 2, 3, 7, 9 a 13.
(2) Na vyžádání se předkládá provozní evidence a výpočet účinnosti užití energie Státní energetické inspekci podle zvláštního právního předpisu.2)
(3) Účinnost dodávky tepelné energie ze zdroje ηd a účinnost výroby tepelné energie ηv u každého kotle vybaveného měřením výroby tepla a spotřeby paliva se ve zdroji tepelné energie s celkovým výkonem nad 200 kW vyhodnocuje a eviduje 1x měsíčně. Pro ostatní kotle platí ustanovení § 3 odst. 6.
(4) Účinnost výroby elektřiny ηel se vyhodnocuje pro každé parní turbosoustrojí, pro každé soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem a pro celou výrobnu elektřiny 1x měsíčně.
(5) Účinnost užití energie ηet se ve výrobně elektřiny s celkovým instalovaným elektrickým výkonem nad 90 kW u každé kogenerační jednotky nebo palivového článku, pokud jsou vybaveny samostatným měřením výroby elektřiny a spotřeby paliva, a pro celou výrobnu elektřiny vyhodnocuje 1x měsíčně.
(6) Hodnocení minimální účinnosti užití energie podle příloh č. 2, 3, 7, 9 a 13 se provádí vždy jednou ročně a je rozhodující splnění průměrné roční hodnoty dosahované za provozních podmínek zdroje tepelné energie a výrobny elektřiny.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 9 odst. 6, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.
(1) Účinnost výroby tepelné energie r|v se stanoví jako poměr tepelné energie vyrobené v kotli Qv a energie paliva spáleného v kotli za stejnou dobu Qpal (GJ), vyjádřený v % :
(3) Není-li možno použít postup podle odstavce 2, protože nejsou pro kotle o jmenovitém výkonu do 2,5 MW či při součtovém výkonu kotelny do 4 MW s automatickými hořáky na plynné nebo kapalné palivo k dispozici spolehlivá, technicky vhodná měřidla nebo by jejich pořízení bylo ekonomicky neefektivní, nebo není instalováno měření výroby tepelné energie na kotlích ani měření dodávky na výstupu z kotelny vzhledem k tomu, že vlastník je jediným konečným spotřebitelem tepelné energie či z jiných závažných důvodů, stanoví se účinnost výroby tepelné energie r|v s využitím měření provedeného v příslušném roce např. servisním technikem :
(4) Postup podle odstavce 3 lze použít též u teplovodních kotlů do výkonu 400 kW, pokud prokazatelně splňují požadavky na účinnost podle zvláštního právního předpis (Nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva).
(5) U kotlů výkonového rozsahu podle odstavce 3, spalujících tuhá paliva nebo vybavených hořáky na plynné či kapalné palivo bez plně automatické regulace, které nejsou vybaveny měřením z důvodů uvedených v odstavci 3, může kontrolní orgán1) ve zdůvodněných případech požadovat, aby splnění minimální účinnosti výroby nebo dodávky tepelné energie bylo prokázáno topnou zkouškou.
Mpal (t, tis.m3) množství spáleného paliva
Qir (MJ/kg, MJ/m3) výhřevnost paliva
Zss (%) Ztráta sdílením tepla z kotle do okolí (pokud není známa z dokumentace, dosadí se Zss= 1 %)
tk (°C) průměrná roční teplota spalin na výstupu z kotle do komína
ts (°C) průměrná roční teplota spalin z turbiny na vstupu do kotle
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.
Minimální účinnost výroby tepelné energie ηv pro palivové kotle
výkon kotle ve zdroji tepelné energie koks černé uhlí brikety hnědé uhlí tříděné hnědé uhlí netříděné topný olej leh. LTO mazut (top.olej TTO) zemní plyn
do 0,5 MW 69 68 67 66 62 80 - 85
0,51 - 3MW - 70 69 68 63 83 - 86
3,1 - 6 MW - 75 - 72 65 84 81 87
6,1 - 20MW - 77 - 75 70 85 82 90
20,1 - 50 MW - 80 - - 77 87 85 92
nad 50 MW - 82 - - 82 89 86 93
Poznámka: V úvahu se nebere palivo zapalovací a stabilizační. U kotlů určených pro spalování dvou druhů paliva záměnným způsobem platí minimální účinnost vztažená na palivo, které se skutečně v daném období spaluje. U kotlů určených ke spalování více druhů paliva se minimální účinnost stanoví váženým průměrem pro jednotlivé druhy paliva. Pro netypická paliva jako dřevní hmota, průmyslové odpady, městské odpadky, kalový a vysokopecní plyn apod. se minimální účinnost nestanovuje.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.
Minimální účinnost výroby tepelné energie ηv pro spalinové kotle za plynovou turbínou
teplota spalin na vstupu do kotle ts účinnost výroby tepelné energie ηet měrná spotřeba energie v palivu Setpal
401 -450 76 1,32
451 - 500 78 1,28
501 - 550 80 1,25
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.
Stanovení účinnosti dodávky tepelné energie z kotelny, popř. ze zdroje tepelné energie
Mk (t) množství vratného kondenzátu na vstupu do kotelny, resp. do zdroje tepelné energie
Mpd (t, tis.m3) množství páry měřené na výstupu z kotelny, resp. na výstupu ze zdroje tepelné energie
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.
Minimální účinnost dodávky tepla z kotelny, resp. ze zdroje tepelné energie
Minimální účinnost dodávky tepla z kotelny, resp. ze zdroje tepelné energie éta d může být oproti účinnosti výroby tepelné energie éta v podle tabulek v přílohách 2 a 3 nižší až o 2% u teplovodních kotlů a horkovodních kotlů a až o 4% nižší u parních kotlů. Snížení kompenzuje vlastní spotřebu a ztráty vznikající při provozu kotlů a jejich příslušenství, s výjimkou stáčení mazutu, ohřevu zásobních nádrží, rozmrazování uhlí v tunelu nebo trvalého provozu parních turbonapaječek.
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.
Stanovení účinnosti výroby elektřiny v parním turbosoustrojí
(1) Účinnost výroby elektřiny v parním turbosoustrojí se stanoví jako poměr fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru ESV (MWh) k energii paliva připadajícího na její výrobu Qepal (GJ) za stejnou dobu:
3,6 x ESV x 100 3,6 x ESV x 100 Qel + Qtep
ηel = _____________ = _______________ x ___________
(2) Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v parním turbosoustrojí
Sevpal = ————— = ————— = ————— = —————— (GJ/MWh)
Moi (t) nožství páry do jednotlivých odběrů
ivt (kJ/kg) průměrná roční entalpie páry na výstupu z vysokotlakého dílu turbíny do mezipřehříváku.
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.
Minimální účinnost výroby elektrické energie v parním turbosoustrojí ηel
** platí pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla Esv (MWh)/Qtep (MWh) rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tepla); v případě zdrojů s kotli na spalování biomasy bude minimální účinnost stanovena odborným posudkem obsahujícím rovněž zhodnocení možností využití tepla.
Příloha č. 8 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.
Stanovení účinnosti výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem
(1) Účinnost výroby energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem (včetně přitápění) se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektřiny měřené na svorkách generátoru a užitečného tepla dodaného z výrobny k celkové energii paliva spáleného v plynové turbíně a ve spalinovém kotli, vyjádřený v %:
ηet = ______________________________ x 100 (%).
(2) Měrná spotřeba energie v palivu k výrobě energie v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem
Qspal + Qopal +Qdpal 100
Setpal = _____________________________ = ______
3,6 x (ESSV + EOSV) + Qtep + QOVV ηet
(GJ/GJ)
Qdpal (GJ) energie paliva spáleného v kotli pomocí pritápěcího hořáku
Qopal (GJ) energie paliva spáleného v plynové turbíně při provozu do obchozu (bez využití tepla)
QvOV (GJ) tepelná energie dodaná vodě v nízkoteplotním ohříváku spalinového kotle (ve vychlazovací smyčce) pro vytápění nebo jiné účely, nikoliv pro napájení spalinového kotle
Setpal (GJ/GJ) měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie (elektřiny a tepla) vztažená na výrobu elektřiny na svorkách generátoru a na dodávku tepelné energie ze zdroje
ηet (%) účinnost výroby energie (elektřiny a tepelné energie) v soustrojí s plynovou turbínou a spalinovým kotlem
Příloha č. 9 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.
Minimální účinnost výroby energie v kombinovaném cyklu s plynovou turbínou a spalinovým kotlem a v paroplynovém cyklu ηet
* platí pro výrobny elektřiny s kondenzačním provozem a s dodávkou užitečného tepla v poměru vyrobené elektřiny a dodávky užitečného tepla Esv (MWh)/Qtep (MWh) rovným nebo větším než 4,4 (elektrárny s dodávkou tepla).
Příloha č. 10 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.
ηet = ______________________________ x 100 (%)
Příloha č. 11 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.
Stanovení účinnosti výroby energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem
(1) Účinnost výroby energie v soustrojí s pístovým motorem ηkj se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektrické energie měřené na svorkách generátoru Ekj (MWh) a tepelné energie dodané z kogenerační jednotky Qkj (GJ) k energii paliva spáleného v této jednotce Qkjpal (GJ), vyjádřený v %:
ηkj = ——————— × 100 (%)
(2) Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické energie v kogenerační jednotce
3,6 × Qkpal 3,6 × 100
Sevpal = ——————— = ————— (GJ/MWh)
3,6 × Ekj+ Qkj ηkj
Ekj (MWh) elektřina vyrobená v kogenerační jednotce, měřená na svorkách generátoru
Qkj (GJ) tepelná energie vyrobená v kogenerační jednotce
Qkpal (GJ) energie paliva spáleného v kogenerační jednotce
Sevpal (GJ/MWh) měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny v kogenerační jednotce
ηkj (%) účinnost výroby energie (elektrické a tepelné) v kogenerační jednotce
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.
Stanovení účinnosti výroby energie ve výrobně (kotelně) s kogeneračními jednotkami
(1) Účinnost výroby energie ve výrobně zahrnující jednu nebo více kogeneračních jednotek a jeden nebo více kotlů, obvykle teplovodních, se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektrické energie měřené na svorkách generátorů a tepelné energie dodané z kogeneračních jednotek a z kotlů k celkové energii paliva spáleného v kogeneračních jednotkách a v kotlích, vyjádřený v %:
3,6 × Ekj +Qvyt
(2) Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie (elektrické a tepelné) ve výrobně
Setpal = ——————— = —— (GJ/GJ)
3,6 × Ekj + Qvyt ηet
Qkjpal (GJ) energie paliva spáleného v kogenerační jednotce
Qkopal (GJ) energie paliva spáleného v kotlích
Qvyt (GJ) tepelná energie dodaná z výrobny (z kogeneračních jednotek a kotlů)
Setpal (GJ/GJ) měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie ve výrobně
ηet (%) účinnost výroby energie (elektrické a tepelné) ve výrobně
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.
Minimální účinnost výroby energie v kogenerační jednotce s pístovým motorem ηkj a minimální účinnost výroby energie ve výrobně s kogeneračními jednotkami a kotli ηet
Jmenovitý elektr.výkon kogenerační jednotky teplota vody na výstupu z kogenerační jednotky účinnost výroby energie v kogen. jednotce ηkj měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektř. Sevpal účinnost výroby energie (tep.+el.) v kotelně ηet
do 100 do 90 75 4,8 75 + 9xK/(l+K)
nad 100 do 90 80 4,5 80+ 5xK/(l+K)
nad 100 91 - 100 75 4,8 75 + 10xK/(l+K)
nad 100 101 - 110 69 5,22 69+ 16xK/(l+K)
nad 100 111 - 120 64 5,62 64 + 21xK/(l+K)
nad 100 121 - 130 59 6,1 59 + 26xK/(l+K)
nad 100 nad 130 54 6,67 54 + 31xK/(l+K)
Minimální účinnost výroby elektřiny v kogenerační jednotce s pístovým motorem pro špičkový provoz
Účinnost výroby elektřiny ηkj při špičkovém provozu bez využití tepelné energie se stanoví stejně jako v příloze č. 11 s tím, že veličina Qkj má nulovou hodnotu.
jmenovitý elektrický výkon kogenerační jednotky účinnost výroby elektrické energie ηkj měrná spotř. energie v palivu na výr. elektř. Sevpal
do 3030 26 13,85
31 - 100 30 12,0
nad 100 32 11,25
Příloha č. 14 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.
Stanovení účinnosti výroby energie (elektrické a tepelné) ηpc v palivovém článku
(1) Účinnost výroby energie v palivovém článku ηpc se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu elektřiny měřené na svorkách palivového článku Epc (MWh) a tepelné energie dodané z palivového článku Qpc (GJ) k energii paliva (nosiče energie) spáleného v této jednotce, vyjádřený v %:
(2) Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu elektrické energie v palivovém článku
3,6 × Qpcpal 3,6 ×100
Sevpal = ———————— = ———— (GJ/MWh)
Qpc (GJ) tepelná energie vyrobená v palivovém článku
Sevpal (GJ/MWh) energie paliva (nosiče energie) spotřebovaného v palivovém článku
Příloha č. 15 k vyhlášce č. 150/2001 Sb.
Stanovení účinnosti výroby energie ηet ve výrobně (kotelně) s palivovými články a kotli
(1) Účinnost výroby energie ve výrobně zahrnující jeden nebo více palivových článků a jeden nebo více kotlů (obvykle teplovodních) se stanoví jako poměr součtu fyzikálního ekvivalentu vyrobené elektrické energie měřené na svorkách palivových článků a tepelné energie dodané z palivových článků a z kotlů k celkové energii paliva spáleného v palivových článcích a v kotlích, vyjádřený v %:
3,6 × Epc +Qvyt
(2) Měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie (elektřiny a tepelné energie) ve výrobně
Setpal = ———————— = ——— (GJ/GJ)
Epc (MW) elektřina vyrobená v palivovém článku, měřená na jeho svorkách
Qpcpal (GJ) energie paliva (nosiče energie) spáleného v palivových článcích
Qvyt (GJ) tepelná energie dodaná z výrobny (z palivových článků a z kotlů)
Setpal (GJ/GJ) měrná spotřeba energie v palivu na výrobu energie (elektřiny a tepelné energie) ve výrobně (v palivových článcích a v kotlích)
2) § 93 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).