Source: http://docplayer.fi/10447509-Hoito-ohje-solid-086u9455-rev-1-fi.html
Timestamp: 2018-02-21 00:06:14+00:00
Document Index: 20753495

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'HD ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI - PDF
Download "Hoito-ohje. Solid. 086U9455 Rev. 1 FI"
1 Hoitoohje Solid 086U9455 Rev. 1 FI
2 Ellei tätä ohjetta noudateta asennuksessa ja huollossa, Thermia Värme AB:n voimassaolevien takuuehtojen mukainen takuu ei ole voimassa. Thermia Värme AB pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Copyright Thermia Värme AB. Alkuperäinen käyttöohje on ruotsinkielinen. Muut kieliversiot ovat käännöksiä alkuperäisestä käyttöohjeesta. (direktiivi 2006/42/EY)
3 Sisällys 1 Tärkeää Turvaohjeet Suojaus Tietoa lämpöpumpusta Tuotteen kuvaus Lämpöpumpun toimintaperiaate Lämminvesivaraaja (lisävaruste) Huoneanturi (lisävaruste) Käyttöohjeet Ohjauspaneeli Lämmönkeruupiirin paineen tarkastus Lämmitysjärjestelmän vesimäärän tarkastus Varoventtiilin tarkastus Vuodon ilmetessä Valikkotiedot INFORMAATIOvalikko Vianetsintä Hälytys Termit ja lyhenteet Yhteystiedot U9455 Rev. 1 FI 1
5 1 Tärkeää Huom! Ellei laitteisto ole käytössä talviaikaan, lämmitysjärjestelmästä pitää tyhjentää vesi jäätymisvaurioiden välttämiseksi. Laitteisto on käytännöllisesti katsoen huoltovapaa, mutta tietty valvonta on tarpeen. Ennen kuin teet muutoksia ohjausyksikön asetuksiin, ota selvää, mitä nämä muutokset merkitsevät. Jos laitteisto kaipaa huoltoa, ota yhteyttä laitteiston asentajaan. Varo! Tätä tuotetta eivät saa käyttää henkilöt, joilla on alentunut fyysinen tai henkinen kapasiteetti tai puutteellinen kokemus ja taito, ellei heitä valvo tai opasta henkilö, joka on vastuussa heidän turvallisuudestaan. Huom! Huolehdi siitä, etteivät lapset leiki laitteella. 1.1 Turvaohjeet Asennus ja hoito VAARA! Vain valtuutettu asentaja saa asentaa lämpöpumpun, ottaa sen käyttöön ja tehdä sen huolto ja korjaustyöt. VAARA! Vain valtuutettu sähköasentaja saa tehdä muutoksia sähköasennuksiin. Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI 3
6 VAARA! HENGENVAARA! Vain valtuutettu kylmälaiteasentaja saa tehdä kylmäainepiirin töitä Järjestelmän muutokset Vain valtuutettu asentaja saa tehdä muutoksia seuraaviin komponentteihin: Lämpöpumppuyksikkö Kylmäaine, lämmönkeruu, vesi ja sähköjohdot Varoventtiili On kiellettyä tehdä rakennusteknisiä asennuksia, jotka voivat vaikuttaa lämpöpumpun käyttöturvallisuuteen Varoventtiili Seuraavat turvallisuusohjeet koskevat käyttövesipiirin varoventtiiliä ja siihen kuuluvaa ylivuotoputkea: Yhteyttä varoventtiilin ylivuotoputkeen ei saa sulkea. Vesi laajenee lämmetessään, ja sen johdosta hieman vettä pääsee poistumaan järjestelmästä ylivuotoputken kautta. Ylivuotoputkesta tuleva vesi voi olla kuumaa! Johda se sen vuoksi lattiakaivoon tai paikkaan, jossa se ei aiheuta palovammojen vaaraa. 1.2 Suojaus Korroosiosuoja Korroosiovaurioiden vaaran johdosta lämpöpumpun läheisyydessä tulee välttää käyttämästä erilaisia sumutteita. Näitä ovat ensisijassa: Liuottimet Klooripitoiset puhdistusaineet Maalit Liimat 4 Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI
7 2 Tietoa lämpöpumpusta 2.1 Tuotteen kuvaus Lämpöpumppu on lämmitysveden ja lämpimän käyttöveden tuotantoon tarkoitettu lämmityslaitteisto järjestelmiin, joissa on ulkoinen lämminvesivaraaja. Siinä on pelkästään lämpöpumppuihin kehitetty kompressori. Lämpöpumppu on varustettu ohjauslaitteistolla, jota ohjataan graafisen näytön avulla. Ohjauslaitteistossa on valmius valvontaan internetin kautta. Lämpö siirretään taloon vesikiertoisella lämmitysjärjestelmällä. Lämpöpumppu tuottaa mahdollisimman suuren osan lämmitystarpeesta, ja lisälämmönlähde kytkeytyy vain tarvittaessa. Lisälämmönlähde on lisävaruste. Lämpöpumpun lämmityslaitteisto koostuu kahdesta perusyksiköstä: Lämpöpumppuyksikkö Ohjausjärjestelmä Lämpöpumppuyksikkö koostuu seuraavista yksiköistä: Scrollkompressori Ruostumaton lämmönvaihdin: lauhdutin, höyrystin ja kuumakaasuvaihdin Keruu ja lämmitysjärjestelmän kiertovesipumput Ohjausjärjestelmä ohjaa lämmityslaitteistoon kuuluvia komponentteja (kompressori, kiertovesipumput ja vaihtoventtiili) ja huolehtii lämpöpumpun käynnistyksestä ja pysäytyksestä sekä siitä, lämmittääkö se taloa vai käyttövettä. Jos lisälämmönlähde (lisävaruste) on asennettu, ohjausjärjestelmä ohjaa myös sitä. Ohjauslaitteisto koostuu seuraavista yksiköistä: Ohjausyksikkö ja käyttöpaneeli graafisella näytöllä Lämpötilaanturit (ulkoilma, menolämpötila, paluulämpötila ja käyttövesi) Huoneanturi (lisävaruste) Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI 5
8 2.2 Lämpöpumpun toimintaperiaate Lämpöpumppu ottaa talteen luonnollisessa lämmönlähteessä olevaa energiaa. Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että se kerää lämmönlähteestä energiaa lämmön muodossa. Lämpöpumppu on sen vuoksi erittäin ympäristöystävällinen ja taloudellinen tapa lämmittää taloa Kuva 1. Lämpöpumpun toimintaperiaate Lämpöpumpussa on neljä erillistä nestepiiriä Lämmönkeruupiiri (1) on nesteellä (lämmönkeruuliuos) täytetty letku, joka upotetaan järveen, kaivetaan maahan tai lasketaan kallioperään. Lämmönkeruuliuos kerää energiaa lämmönlähteestä siten, että putkessa olevan liuoksen lämpötila nousee muutaman asteen. 6 Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI
9 Kylmäainepiiri (7) on lämpöpumpun piiri, joka höyrystyksen, kokoonpuristuksen ja lauhdutuksen avulla ottaa energiaa lämmönkeruupiiristä ja luovuttaa sen lämmitysvesipiiriin. Kylmäaine ei sisällä klooria. Lämmitysvesipiiri (8) on täytetty vedellä, joka siirtää lämmön (energian) lämmitysjärjestelmään ja lämminvesivaraajaan. Kuumakaasupiiri on korkealämpötilapiiri käyttövesipiirin varaajalle. Jos lämpöpumppua ei ole liitetty varaajaan, kuumakaasupiiriä ei tarvitse kytkeä. 1. Kylmäainepiiri (1) höyrystää kylmäaineen höyrystimessä (2) järvestä, maasta tai kalliosta kerätyllä lämpöenergialla. Kylmäaine muuttuu höyryksi. 2. Kylmäaine kulkee kompressorin (3) läpi, jossa sen lämpötila ja paine nousevat. 3. Kylmäaine jatkaa sitten kuumakaasuvaihtimeen (4). Siinä pieni osa energiasta voidaan käyttää esim. käyttöveden lämpötilan nostamiseen. 4. Lämmitysvesipiiri (kuumakaasupiiri) tiivistää kylmäaineen nestemuotoon lauhduttimessa (5), jossa kylmäaine luovuttaa lämpöä taloon ja käyttöveteen. 5. Kylmäaine johdetaan sen jälkeen paisuntaventtiilin (6) läpi, jossa paine ja lämpötila laskevat ja kylmäaine muuttuu nesteestä nesteeksi ja kaasuksi. Sen jälkeen prosessi alkaa uudelleen alusta. 2.3 Lämminvesivaraaja (lisävaruste) Lämpöpumppu voi myös tuottaa käyttövettä ulkoisiin lämminvesivaraajiin. Lämminvesivaraajan veden lämpötilaa ohjataan säätöpressostaatilla, jonka arvoa ei voi muuttaa. Käyttöveden tuotanto lopetetaan, kun säätöpressostaatti on saavuttanut suurimman työpaineen. 2.4 Huoneanturi (lisävaruste) Lämpöpumppu voidaan varustaa lisävarusteena saatavalla huoneanturilla. Asennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja. Kytkentä on selostettu sähköohjeessa. Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI 7
10 3 Käyttöohjeet 3.1 Ohjauspaneeli Toiminnan kuvaus Lämpöpumpussa on sisäänrakennettu ohjausjärjestelmä, joka laskee automaattisesti talon lämmöntarpeen ja huolehtii siitä, että oikea määrä lämpöä tuotetaan ja luovutetaan oikeaan aikaan. On olemassa useita arvoja (parametreja), jotka pitää ottaa huomioon lämmöntarvetta laskettaessa. Asennuksen ja huollon yhteydessä säätöpaneelin avulla asetetaan ja muutetaan niitä arvoja, jotka pitää sovittaa talon tarpeiden mukaan. Säätöpaneeli koostuu näytöstä, näppäimistöstä ja merkkivalosta. Ohjausjärjestelmässä on selkeä valikkojärjestelmä, jonka avulla siirryt 8 Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI
11 haluttuihin asetuksiin ja arvoihin. Käytön aikana näytössä näkyy asetettu HUONEarvo, toimintatila ja lämpöpumpun tila. 20 C ROOM NO HEAT DEMAND OPERAT. AUTO Kuva 2. Näyttö, näppäimistö ja merkkivalo. Sijainti (20 C) Kuvaus 1 Näytön tekstit ja symbolit ovat vain esimerkkejä. Tietyt symbolit eivät voi näkyä samanaikaisesti. 2 Näppäimistö: + Plusmerkki siirtää ylöspäin valikoissa ja suurentaa arvoa. Miinusmerkki siirtää alaspäin valikoissa ja pienentää arvoa. > Nuoli oikealle valitsee arvon tai avaa valikon. < Nuoli vasemmalle keskeyttää valinnan tai poistaa valikosta. 3 Merkkivalo Ohjausjärjestelmää ohjataan helppokäyttöisellä valikkojärjestelmällä, joka näytetään näytössä. Näppäimistön neljää nuolipainiketta käytetään valikoissa liikkumiseen sekä asetettujen arvojen suurentamiseen ja pienentämiseen. INFORMAATIOvalikkoa käytetään seuraavien säätämiseen (katso myös INFORMATION meny): Käyttö Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI 9
12 Lämpökäyrät Lämpötilat Käyttöaika Valikkojärjestelmän kieli INFORMAATIOvalikko avautuu, kun painat oikeaa tai vasenta nuolipainiketta. Säätöpaneelin alareunassa olevalla merkkivalolla on kolme tilaa: Sammunut, lämpöpumppu ei saa jännitteensyöttöä. Palaa jatkuvasti, lämpöpumppu saa jännitteen ja on valmis tuottamaan lämmitys tai käyttövettä. Vilkkuu, hälytys on aktiivinen Näyttö Näytössä nähdään tietoa lämpöpumpun toiminnasta, tilasta ja mahdollisista hälytyksistä, jotka annetaan tekstimuodossa. Käyttötila ja tila näytetään myös symboleina näytön alaosassa, jossa näkyvät lämpöpumpun aktiiviset prosessit. Huom! Näytön kieli vaihdetaan seuraavasti: nuoli oikealle, nuoli alas alimpaan valikkoon, nuoli oikealle, kielien selaus (+) ja ()painikkeilla. Valitse sitten kieli oikealla nuolipainikkeella. 10 Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI
13 Käyttötilat Taulukko 1. Käyttötila (POIS) Näyttää lämpöpumpun asetetun käyttötilan. Merkitys Laitteisto on kokonaan pois päältä. Tätä tilaa käytetään myös tiettyjen hälytysten kuittaukseen. Varo! Jos käyttötilaa OFF käytetään pitkähköjä aikoja talviaikaan, lämmitysjärjestelmästä pitää tyhjentää vesi jäätymisvaurioiden välttämiseksi. AUTO LÄMPÖPUMPPU LISÄLÄMPÖ KÄYTTÖVESI Ohjausyksikkö säätelee automaattisesti lämpöpumppua ja lisälämpöä. Ohjausyksikkö sallii vain lämpöpumppuyksikön (kompressorin) toiminnan. Tässä käyttötilassa ei suoriteta käyttöveden ylikuumennusta (legionellatoiminto), koska lisälämpö ei ole sallittu. Ohjausyksikkö sallii vain lisälämmön käytön. Tässä tilassa lämpöpumppu lämmittää vain käyttövettä, lämmitysjärjestelmään ei mene energiaa Symbolit Taulukko 2. Symboli LP Symbolit, jotka näkyvät näytössä. Merkitys Osoittaa, että kompressori on käynnissä. 1 SAL AMA TALO Osoittaa, että lisälämmönlähde on käynnissä. Numero ilmaisee aktivoidun lisälämpöportaan. Osoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämpöä lämmitysjärjestelmään. Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI 11
14 Symboli HANA Merkitys F Osoittaa, että lämpöpumppu tuottaa lämpöä lämminvesivaraajaan. VIR TAUS VAHTI KELL O F osoittaa, että virtausvahti on asennettu. Ilmaisee, että tariffiohjaus (huonelämpötilan lasku) on aktiivinen. SÄI LIÖ NELI Ö Näyttää käyttöveden tason lämminvesivaraajassa. Kun lämpöpumppu tuottaa käyttövettä lämminvesivaraajaan, tämä ilmaistaan vilkkuvalla säiliösymbolilla. Salama symbolin vieressä ilmaisee ylikuumennuksen (legionellatoiminto). Ilmaisee että käyttöpressostaatti on lauennut tai että paineputken lämpötila on saavuttanut maksimiarvon Käyttötiedot Taulukko 3. Näyttää tietoa lämpöpumpusta. Viesti Merkitys HUONE Näyttää asetetun HUONEarvon. Vakioarvo: 20. KÄYNNISTYS EVU POIS EI LÄMMÖNTAR VETTA KÄYNNISTYS XX Jos huoneanturi on asennettu, näytetään todellinen lämpötila ja haluttu sisälämpötila suluissa. Osoittaa lämmöntuotannon tarpeen ja että lämpöpumppu käynnistyy. Osoittaa, että EVUlisätoiminto on aktiivinen. Tämä tarkoittaa, että lämpöpumpun käyttö estetty niin kauan kuin EVU on aktiivinen. Osoittaa, ettei lämmöntuotantotarvetta ole. Osoittaa lämmöntuotannon tarpeen ja että tuotanto käynnistyy XX minuutin kuluttua. 12 Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI
15 Viesti LPUMPPU + LISÄ LÄMPÖ LISÄLÄMPÖ Merkitys Osoittaa, että lämmöntuotanto kompressorilla ja lisälämmönlähteellä on aktiivinen. Osoittaa lisälämmöntarpeen. 3.2 Lämmönkeruupiirin paineen tarkastus Lämmönkeruupiirin pitää olla täytetty oikealla määrällä lämmönkeruuliuosta; muuten laitteisto voi vaurioitua. Varmista, että järjestelmässä on vaadittu paine. Se ei kuitenkaan saa olla yli 3 baarin maksimipaineen. Lämmönkeruuliuoksen täyttö on selostettu asennusohjeessa. Merkkien selitykset 1 Käytetään täyttöön 2 Liitetään lämmönkeruupiiriin 1 2 Kuva 3. Lämmönkeruunesteen täyttö Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI 13
16 3.3 Lämmitysjärjestelmän vesimäärän tarkastus Laitteiston järjestelmäpaine pitää tarkastaa kerran kuukaudessa. Varmista, että järjestelmässä on vaadittu paine. Se ei kuitenkaan saa olla yli 3 baarin maksimipaineen. Lämmitysjärjestelmän täyttöön voi käyttää vesijohtovettä. Joissakin poikkeustapauksissa veden laatu voi olla sellainen (erittäin syövyttävä tai kalkkipitoinen vesi), että se ei sovellu lämmitysjärjestelmän täyttöön. Jos olet epävarma, ota yhteyttä asentajaan. Älä käytä lisäaineita lämmitysjärjestelmän veden käsittelyyn! 3.4 Varoventtiilin tarkastus Lämpöpumpun kaksi varoventtiiliä tulee tarkastaa vähintään neljä kertaa vuodessa, jotta estettäisiin kalkkikerrostumien aiheuttama mekanismin tukkeutuminen. Lämminvesivaraajan varoventtiili suojaa ylipaineelta suljetussa varaajassa. Se on asennettu kylmävesituloon poistoaukko alaspäin. Ellei lämminvesivaraajan varoventtiiliä tarkasteta säännöllisesti, lämminvesivaraaja voi vahingoittua. On normaalia, että varoventtiili päästää ulos pieniä vesimääriä lämminvesivaraajaa täytettäessä, erityisesti sen jälkeen, kun on käytetty suuria määriä lämmintä käyttövettä. Molemmat varoventtiilit tarkastetaan kiertämällä hattua neljänneskierros myötäpäivään, niin että venttiili päästää hieman vettä ulos ylivuotoputken kautta. Ellei jompikumpi venttiili toimi, se pitää vaihtaa. Ota yhteyttä asentajaan. Varoventtiilien avautumispainetta ei voi säätää. 3.5 Vuodon ilmetessä Jos käyttövesijohdoissa ilmenee vuoto laitteiston ja hanojen välillä, sulje välittömästi kylmävesisyötön sulkuventtiili. Ota sitten yhteyttä asentajaan, katso Yhteystiedot, Sivu 27. Jos kylmäainepiirissä ilmenee vuoto, pysäytä lämpöpumppu ja ota välittömästi yhteyttä asentajaan, katso Yhteystiedot, Sivu Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI
17 4 Valikkotiedot 4.1 INFORMAATIOvalikko Valikko avataan painamalla oikeaa tai vasenta painiketta. Valikossa löytyvät myös historia ja käyttöaikatiedot. Kursiivilla merkityt valikot ovat käytössä vain, jos laajennuskortti (lisävaruste) on asennettu. Taulukko 4. Käytetään lämpöpumpun käyttötilan muuttamiseen ja lämpökäyrän säätämiseen. Valikko Alivalikko Alivalikko Alivalikko INFORMAATIO KÄYTTÖ LÄMPÖKÄYRÄ Ø AUTO LÄMPÖPUMPPU LISÄLÄMPÖ (pitää aktivoida) KÄYTTÖVESI (pitää aktivoida) MANUAALINEN TESTI PERUUTA Ø KÄYRÄ MIN MAKS KÄYRÄ 5 KÄYRÄ 0 KÄYRÄ 5 LÄMMITYS POIS ALENTAMINEN SÄILIÖLÄMP (jos puskurisäiliö on aktivoitu) YLITÄYTTÖ (jos puskurisäiliö on aktivoitu) HUONEKERROIN (jos huoneanturi on asennettu) ALLAS (laajennuskortti) ALLASHYSTEREESI (laajennuskortti) LÄMPÖKÄYRÄ 2 (jos shunttiryhmä on aktivoitu) Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI 15
18 Valikko Alivalikko Alivalikko Alivalikko LÄMPÖTILA KÄYTTÖAIKA KIELI KÄYRÄ MIN MAKS ULKO HUONE (jos huoneanturi on asennettu) MENOJOHTO (jos puskurisäiliö on aktivoitu) MENOJOHTO PALUUJOHTO PUSKURISÄILIÖ (pitää aktivoida) KÄYTTÖVESI (pitää aktivoida) INTEGRAALI KERUUL. PALUU KERUUL. MENO ALLAS (laajennuskortti) JÄÄHDYTYS SHUNTTIRYHMÄ (pitää aktivoida) LÄMM.PIIRI 2 VIRTA (laajennuskortti) LÄMPÖPUMPPU LISÄLÄMPÖ 1 LISÄLÄMPÖ 2 LISÄLÄMPÖ 3 KÄYTTÖVESI (pitää aktivoida) JÄÄHDYTYS AKT. JÄÄHD SVENSKA ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO NORSK DANSK SUOMI EESTI POLSKI ČEŠTINA 16 Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI
19 4.1.1 Alavalikko KÄYTTÖ Taulukko 5. Käytetään käyttötilan valintaan. AUTO (OFF) LÄMPÖ PUMPPU Merkitys Laitteisto on kokonaan pois päältä. Tätä tilaa käytetään myös tiettyjen hälytysten kuittaukseen. PERUUTA = lähtötilanne, ei muutoksia. Valitse käyttötila OFF siirtymällä yhden askeleen alaspäin painamalla kerran miinuspainiketta ja paina sitten kerran oikeaa nuolipainiketta. Automaattinen käyttö lämpöpumppu ja lisälämpö sallittuna. Jos lisälämpöportaiden lukumääräksi on asetettu nolla (HUOLTO LISÄ LÄMPÖ MAKS. PORTAAT), voidaan käyttötilaksi valita vain AUTO tai POIS. Käyttö pelkkä lämpöpumppu sallittuna. Huom! Käyttöveden ylikuumennusta (legionellatoiminto) ei tapahdu pelkässä lämpöpumppukäytössä. Valikkokohta Tehdasasetus LISÄLÄMPÖ Käyttö pelkkä lisälämpö sallittuna. KÄYTTÖVESI MAN. TESTI Lämpöpumppukäyttö käyttöveden tuotantoon ja lisälämpökäyttö ylikuumennukseen (legionellatoiminto). Näytetään vain, jos MAN. TESTI arvoksi on asetettu 2 HUOLTOvalikossa. Komponentteja ohjaavat lähdöt aktivoidaan manuaalisesti. Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI 17
20 4.1.2 Alavalikko LÄMPÖKÄYRÄ Taulukko 6. Käytetään lämpökäyrän asetusten muuttamiseen. Valikkokohta Merkitys Tehdasasetus KÄYRÄ MIN Laskettu menolämpötila ulkolämpötilassa 0 C. Näytetään graafisena käyränä. Käyrä rajoittuu asetettuihin MIN ja MAKSarvoihin. Pienin sallittu menolämpötila, ellei lämmityksen poiskytkentäarvoa ole saavutettu ja lämpöpumppu on pysäytetty. 40 C (lattialämmitysjärjestelmissä 30 C) (väli: 22 C / 56 C) 10 C (väli: 10 C / 50 C) MAKS Suurin laskettu menolämpötilan asetusarvo. 55 C (lattialämmitysjärjestelmissä 45 ) (väli: 40 C / 85 C) KÄYRÄ +5 KÄYRÄ 0 KÄYRÄ 5 LÄMMITYS POIS Jos lämmityksen poiskytkentä on aktivoitu, ulkolämpötilan pitää laskea 3 C asetetun lämpötilan alapuolelle, ennen kuin lämmitys käynnistetään. ALENTAMI NEN Paikallinen KÄYRÄn nosto tai lasku ulkolämpötilassa +5. Näytetään KÄYRÄn graafisessa esityksessä. Paikallinen KÄYRÄn nosto tai lasku ulkolämpötilassa 0. Näytetään KÄYRÄn graafisessa esityksessä. Paikallinen KÄYRÄn nosto tai lasku ulkolämpötilassa 5. Näytetään KÄYRÄn graafisessa esityksessä. Korkein ulkolämpötila, jossa lämmöntuotanto on sallittu. Näytetään vain, jos tariffiohjaustoiminto on aktivoitu. Asetetun huonelämpötilan alentaminen. Aktiivinen, kun EVUtulo on sillattu 10 kω vastuksella. 0 (väli: 5 C / 5 C) 0 (väli: 5 C / 5 C) 0 (väli: 5 C / 5 C) 17 (väli: 0 / 40 ) 2 C (väli: 1 / 10 ) 18 Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI
21 Valikkokohta Merkitys Tehdasasetus SÄILIÖN LÄMP Näkyy, jos puskurisäiliö on aktivoitu. Lämmittää puskurisäiliötä asetettuun lämpötilaan. AUTOasetus lämmittää säiliön menolämpötilan asetusarvoon. YLITÄYTTÖ HUONEKER ROIN ALLAS (laajennuskortti) ALLASHYS TEREESI (laajennuskortti) Näkyy, jos puskurisäiliö on aktivoitu ja SÄILIÖN LÄMP asetuksena on AUTO. Lämmittää puskurisäiliötä menolämpötilan asetusarvoon + YLITÄYTTÖarvo. Näytetään vain, jos huonelämpötilan anturi on asennettu. Määrittää miten suuri vaikutus huonelämpötilalla on menolämpötilaa laskettaessa. Lattialämmitysjärjestelmissä HUONEKERROINarvoksi tulisi asettaa 1, 2 tai 3. Patterilämmitysjärjestelmissä HUONEKERROINarvoksi tulisi asettaa 2, 3 tai 4. Näytetään vain, jos ALLAS on valittu. Allasveden lämpötilaa ohjataan erillisellä anturilla, joka ei ole riippuvainen lämmitys ja käyttöveden tuotannosta. Näytetään vain, jos ALLAS on valittu. Halutun lämmitysarvon (säädettävä) ja allasanturilta saadun todellisen lämpötilan välinen ero. Allashystereesi ei vaikuta integraaliarvoon. AUTO (väli: 30 C / 55 C) 0 C (väli: 0 C / 5 C) 2 (väli: 0 / 4) (0 = ei vaikutusta, 4 = erittäin suuri vaikutus) 20 C (väli: 5 C / 40 C) 2 (väli: 1 C / 10 C) Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI 19
22 4.1.3 Alavalikko LÄMPÖKÄYRÄ 2 Valikko näkyy vain, jos shunttiryhmäanturi on kytketty ja aktivoitu valikossa HUOLTO > ASENNUS > JÄRJESTELMÄ > SHUNTTIRYHMÄ. Taulukko 7. Käytetään lämpökäyrän 2 asetusten muuttamiseen. Valikkokohta KÄYRÄ MIN Merkitys Laskettu shunttiryhmän lämpötila ulkolämpötilassa 0 C. Näytetään graafisena käyränä. Käyrä rajoittuu asetettuihin MIN ja MAKSarvoihin. Alin sallittu shunttiryhmän lämpötila, ellei lämmityksen poiskytkentäarvoa ole saavutettu. Tehdasasetus 40 (väli: 22 / 56 ) 10 (väli: 10 /50 ) MAKS Suurin sallittu shunttiryhmän lämpötila. 55 (väli: 15 C / 70 C) Alavalikko LÄMPÖTILA Kaikkien arvojen historiaa voi tarkastella painamalla oikeaa nuolipainiketta. Käyrä näyttää asetetun aikavälin 60 viimeistä mittauspistettä (HUOLTO > ASENNUS > KIRJAUSAIKA). Hälytyksen yhteydessä historian rekisteröinti lopetetaan, kunnes hälytys nollataan asettamalla käyttötilaksi POIS. Näyttää nykyiset lämpötilat, historian ja asetetut/las Taulukko 8. ketut arvot. Merkitys ULKO Näyttää nykyisen ulkolämpötilan. HUONE Näyttää nykyisen asetetun lämpötilan. Tehdasasetus MENO JOHTO Näyttää menolämpötilan puskurisäiliöjärjestelmään. Valikkokohta 20 Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI
23 MENO JOHTO PALUU JOHTO PUSKURI SÄILIÖ KÄYTTÖVESI Merkitys Näyttää nykyisen menolämpötilan. Suluissa näkyy laskettu menolämpötila lämmitysjärjestelmään. Kun käyttövettä tuotetaan käyttötilassa LISÄ LÄMPÖ, suluissa näkyy KÄYTTÖVESI POIS arvo korotettuna 10 asteella. Näyttää nykyisen paluulämpötilan. Suluissa näkyy pysäytysarvo MAKS. PALUULÄMP. Näyttää puskurisäiliön lämpötila, jos se on aktivoitu. Näyttää käyttöveden nykyisen lämpötilan, jos se on aktivoitu. INTEGRAALI Näyttää integraalin nykyisen lasketun arvon. KERUUL. PALUU KERUUL. MENO JÄÄHDYTYS ALLAS (laajennuskortti) SHUNTTIR YHMÄ LÄMM.PIIRI 2 VIRTA (laajennuskortti) Näyttää lämmönkeruujärjestelmän nykyisen paluulämpötilan. Näyttää lämmönkeruujärjestelmän nykyisen menolämpötilan. Näytetään vain, jos ALLAS on valittu. Näyttää nykyisen allaslämpötilan. Suluissa näkyy asetettu allaslämpötila. Näyttää lämpötilan. Näytetään vain, jos SHUNTTIRYHMÄ on valittu. Näyttää nykyisen menolämpötilan. Suluissa näkyy laskettu menolämpötila shunttiryhmään. Näyttää toisen lämmityspiirin lämpötilan, jos sellainen on asennettu puskurisäiliöjärjestelmään. Näytetään vain, jos VIRRANRAJOITIN on valittu. Näyttää nykyisen virrankulutuksen. Suluissa näkyy MAKS VIRTA asetusarvo. Valikkokohta Tehdasasetus Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI 21
24 4.1.5 Alavalikko KÄYTTÖAIKA Taulukko 9. Näyttää kunkin komponentin käyttöajat. Käyttöajat ilmoitetaan tunteina. Tehdasasetus LÄMPÖ PUMPPU LISÄLÄMPÖ 1 LISÄLÄMPÖ 2 LISÄLÄMPÖ 3 Merkitys Kompressorin käyttöaika lämmitys ja käyttövesituotannossa. Käyttöaika, lisälämpöporras 1. Käyttöaika, lisälämpöporras 2. Käyttöaika, lisälämpöporras 3. KÄYTTÖVESI Käyttöveden tuotantoaika kompressorilla. JÄÄHDYTYS AKT. JÄÄHD Käyttöaika, jäähdytys. Käyttöaika, aktiivinen jäähdytys. Valikkokohta Alivalikko KIELI Taulukko 10. Valikkojärjestelmän kielen valinta. Valikkokohta SVENSKA ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO NORSK DANSK SUOMI 22 Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI
25 Valikkokohta EESTI POLSKI ČEŠTINA Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI 23
26 5 Vianetsintä 5.1 Hälytys Hälytys ilmaistaan näytössä näkyvällä tekstillä HÄLYTYS ja hälytysviestillä, katso seuraava taulukko. Hälytykset, joita ei palauteta automaattisesti, pitää kuitata käsin. Kuittaa hälytys asettamalla lämpöpumpun käyttötilaksi POIS. Viesti SUURP.PRES. LAUENNUT PIENP.PRES. LAUENNUT M.SUOJA LAUEN NUT ULKOL.ANTURI MENOJ. ANTURI Merkitys Suurpainepressostaatti lauennut. Kompressori pysähtyy. Pienpainepressostaatti lauennut. Kompressori pysähtyy. Moottorisuoja lauennut (kompressorin ylivirtarele) tai ulkoyksikön puhaltimen moottorisuoja lauennut. Kompressori pysähtyy. Vika ulkoanturissa. Lämmöntarvetta laskettaessa ohjausjärjestelmä käyttää arvoa 0 C. Vika menolämpötilan anturissa. Kaikki pysähtyy paitsi lämmitysjärjestelmän kiertovesipumppu. PALUUJ. ANTURI Vika paluulämpötilan anturissa. Paluulämpötila = Menolämpötila 5 astetta käytetään. Laskettu menolämpötila rajoitetaan enintään 45 asteeseen. KÄYTTÖV. ANTURI VAIHEJÄRJ.VIRHE KORKEA PALUUL. KERUUL.VIRTAUS PIENI Vika käyttöveden lämpötilan anturissa. Käyttövettä ei lämmitetä. Hälytys, joka ilmaisee, että kompressorin vaihejärjestys on virheellinen. Vain näyttö ja vain ensimmäisen 10 minuutin ajan. Hälytys ilmaisee, että korkea paluulämpötila estää kompressorin käynnin. Virtausvahti hälyttää, kun lämmönkeruupiirin ympäristön lämpötila on liian alhainen. Hälytyksen yhteydessä lämpöpumppu pyrkii mahdollisuuksien mukaan lämmittämään taloa ensisijaisesti kompressorilla ja toissijaisesti lisälämmöllä. Käyttöveden lämmitys loppuu merkkinä siitä, että jotakin huomioimisen arvoista on tapahtunut. 24 Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI
27 6 Termit ja lyhenteet Taulukko 11. Termit ja lyhenteet Termi Höyrystin Höyrystimessä otetaan talteen lämmönlähteestä tuleva energia. Höyrystimessä kylmäaine muuttuu kaasumaiseksi. Kuumakaasuvaihdin Integraali Kompressori Lauhdutin Lämpökäyrä Lämmönkeruuliuos Lämmönkeruupiiri Kylmäainepiiri Kylmäaine Lämpöpatteri Ohjausyksikkö Selitys Kuumakaasuvaihtimessa luovutetaan osa kokonaislämmitystehosta (noin 15 %). Kuumakaasuvaihtimessa voidaan saavuttaa korkeampi lämpötila kuin normaali lauhdutuslämpötila. INTEGRAALI on lämmitysjärjestelmän energiatase. Lämmöntuotantoa ohjataan lasketun tarpeen perusteella. Tämä tarve lasketaan vertaamalla todellista menolämpötilaa laskettuun menolämpötilaan. Lämpötilaerot summataan. Tulosta sanotaan integraaliksi. Integraali lasketaan automaattisesti. Integraalin arvo voidaan lukea näytön valikossa LÄMPÖTILA. Kompressori nostaa kylmäaineen lämpötilaa ja painetta. Lauhduttimessa kylmäaine luovuttaa lämpöenergiansa lämmitysvesipiiriin. KÄYRÄarvo asetetaan graafisen näytön avulla. Asetettu arvo on menolämpötilan laskettu asetusarvo ulkolämpötilassa 0 C. Vesipohjainen liuos, joka siirtää energian lämmönlähteestä lämpöpumppuun. Nestepiiri, joka siirtää energian lämmönlähteestä lämpöpumppuun. Lämpöpumpun piiri, joka höyrystyksen, kokoonpuristuksen ja lauhdutuksen avulla ottaa lämpöenergian lämmönkeruupiiristä ja luovuttaa sen lämmitysvesipiiriin. Neste, joka siirtää lämmön lämmönkeruupiiristä ja luovuttaa sen lämmitysvesipiiriin. Lämmitin, patteri. Ohjausyksikkö ohjaa koko lämmityslaitteistoa. Siihen tallennetaan kaikki asetukset ja laitteiston historia. Ohjausyksikön asetuksia muutetaan graafisen näytön avulla. Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI 25
28 Termi Huone Lämmitysvesipiiri Lämpökäyrä Selitys Jos HUONEarvo on 20 C, lämpökäyrää ei ole muutettu. Jos HUONEarvo on suurempi tai pienempi, lämpökäyrää on siirretty ylös tai alaspäin sisälämpötilan muuttamiseksi. Nestepiiri, joka saa lämpöä/energiaa kylmäainepiiristä, ja siirtää sen sitten lämminvesivaraajaan tai patteri ja lattialämmitysjärjestelmään. Lämpökäyrä on ohjausyksikön työkalu, jolla lasketaan, mikä lämmitysjärjestelmään syötetyn menoveden lämpötilan tulisi olla. Sisälämpötilaa säädetään muuttamalla lämmitysjärjestelmän KÄYRÄN kallistusta. 26 Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI
29 7 Yhteystiedot Putkiasennus Päiväys... Yritys... Nimi... Puhelin... Sähköasennus Päiväys... Yritys... Nimi... Puhelin... Järjestelmän säätö Päiväys... Yritys... Nimi... Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI 27
30 Järjestelmän säätö Puhelin Hoitoohje 086U9455 Rev. 1 FI
31 086U9455 Rev. 1 FI