Source: http://docplayer.fi/40843710-Uttermossan-tuuli-voimapuisto-melumallinnus.html
Timestamp: 2018-12-16 02:29:07+00:00
Document Index: 24621914

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

UTTERMOSSAN TUULI- VOIMAPUISTO MELUMALLINNUS - PDF
Download "UTTERMOSSAN TUULI- VOIMAPUISTO MELUMALLINNUS"
1 Vastaanottaja Oy Uttermossan Tuulivoimapuisto - Vindkraftspark Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä Viite UTTERMOSSAN TUULI- VOIMAPUISTO MELUMALLINNUS
2 UTTERMOSSAN TUULIVOIMAPUISTO MELUMALLINNUS Päivämäärä Laatija Tarkastaja Veli-Matti Yli-Kätkä Janne Ristolainen Kuvaus Tuulivoimapuiston yleissuunnitelmaa varten laadittu meluselvitys Viite
3 MELUMALLINNUS SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 1 2. KOHDE 1 3. MELUN OHJEARVOT Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot Ympäristöministeriön ohjeen "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" suunnitteluarvot 2 4. MELUMALLINNUkSen tiedot Tuulivoimalatiedot Melunlaskenta Maastomalli ja rakennustiedot 6 5. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET Mallinnuksen tulokset Häiritsevyyskorjaukset Pienitaajuinen melu Melutasot verrattuna VNp 993/1992 melutason yleisiin ohjearvoihin Melutasot verrattuna Ympäristöministeriön ohjeen "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" suunnitteluarvoihin Alueen yleiset tuuliolosuhteet ja niiden vaikutus melutasojen esiintyvyyteen 10 LIITTEET Liite 1 Tuulivoimalaitosten laskennalliset meluvyöhykkeet, L WA = 105,5 db Liite 2 Tuulivoimalaitosten laskennalliset meluvyöhykkeet, L WA = 107,0 db Liite 3 Melulaskennan lähtötiedot
4 MELUMALLINNUS 1 1. JOHDANTO Oy Uttermossan Tuulivoimapuisto - Vindkraftspark Ab on suunnitellut kahdeksan tuulivoimalaitoksen sijoittamista Kristiinankaupungin Uttermossan alueelle. Tässä selvityksessä on mallinnettu voimalaitosten ympäristöön aiheuttamat melutasot. Melumallinnus tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla laskentaparametreilla. Koska kyseessä on suunnitteluvaihetta varten tehty selvitys, on meluvyöhykkeiden mallinnuksessa käytetty laskentamallia ISO Pientaajuisen melun tarkastelu tehtiin soveltaen DSO 1284 mukaista menetelmää YM:n ohjeen 2/2014 mukaisesti. Työ on tehty Oy Uttermossan Tuulivoimapuisto - Vindkraftspark Ab:n toimeksiannosta. Meluselvityksen laadinnasta on Ramboll Finland Oy:ssä vastannut projektipäällikkö ins.(amk) Janne Ristolainen. Melumallinnuksen ovat tehneet ja raportoinnissa avustaneet ins. (AMK) Arttu Ruhanen ja DI Veli-Matti Yli-Kätkä. 2. KOHDE Hankealue sijaitsee Kristiinankaupungin eteläosassa. Kuvassa 2.1 on esitetty hankealueen likimääräinen sijoittuminen. Logica Suomi Oy, Maanmittaustoimisto lupa nro 3/MML/13 Aineiston kopiointi ilman Logica Suomi Oy:n lupaa on kielletty hankealue Kuva 2.1. Hankealueen likimääräinen sijainti
5 MELUMALLINNUS 2 Lähimpiin vakituisesti asuttuihin taloihin on matkaa 750 metriä (hankkeesta vastaavan omistuksessa) ja 880 metriä. Kolme loma-asuntoa sijaitsee Tönijärven rannalla, josta lähimpään on matkaa 600 metriä ja seuraaviin 920 metriä ja 1530 metriä. Rakennukset on jaoteltu melukuvissa värikoodein vakituisesti asuttuihin, ei vakituisesti asuttuihin, loma-asuntoihin ja autiotaloihin. 3. MELUN OHJEARVOT 3.1 Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/92). Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätös ei koske ampuma- ja moottoriurheiluratojen melua. Päätöstä ei myöskään sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukossa on esitetty päivä- ja yöajan ohjearvot ulkona ja sisällä. Jos melu sisältää impulsseja tai ääneksiä tai on kapeakaistaista, mittaustuloksiin lisätään 5 db ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. Impulssimaisuus- tai kapeakaistaisuuskorjaus tehdään sille ajalle, jolloin melu on impulssimaista tai kapeakaistaista. Taulukko VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot Ulkona Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet Uudet asuinalueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat Loma-asumiseen käytettävät alueet 3), leirintäalueet ja virkistysalueet taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueet Sisällä L Aeq, enintään Päivällä (07 22) Yöllä (22 07) 55 db 50 db 1) 55 db 45 db 1) 45 db 40 db 2) Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 db 30 db Opetus- ja kokoontumistilat 35 db - Liike- ja toimistohuoneet 45 db - 1) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa 2) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä 3) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja L Aeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) 3.2 Ympäristöministeriön ohjeen "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" suunnitteluarvot Ympäristöministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella ehdotus tuulivoimarakentamisen kaavoitusta, vaikutusten arviointia ja lupamenettelyjä koskevaksi ohjeistukseksi. Työryhmän raportti "Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" julkaistiin heinäkuussa Melun osalta ohjeessa on todettu, etteivät Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset melutason yleiset ohjearvot sovellu tuulivoimamelun haittojen arviointiin ja ohjeessa annetaan suunnitteluohjearvot tuulivoimamelulle. Toisaalta Ympäristöministeriön ELY:jen alueidenkäyttövastaaville lähettämässä tiedotteessa (Nunu Pesu ) on todettu, että "Tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoja ei ole tarkoitettu sovellettavaksi jo rakennettuihin ja käytössä oleviin tuulivoimaloihin. Tuulivoimamelun suunnitteluohjearvoja ei myöskään sovelleta jo lainvoiman saaneisiin kaavoihin tai lupiin." Ympäristöministeriön ohjeessa on sanottu suunnitteluohjearvoista seuraavaa: Tuulivoimarakentamisen suunnitteluohjearvot ovat riskienhallinnan ja suunnittelun apuväline. Niiden avulla voidaan tunnistaa tuulivoimarakentamiseen parhaiten soveltuvat alueet. Näillä suunnitteluohjearvoilla pyritään varmistamaan, ettei tuulivoimaloista aiheudu kohtuutonta häiriötä ja että esimerkiksi asuntojen sisämelutasot pysyvät asumisterveysohjeen mukaisina. Taulukossa on eritelty tuulivoimarakentamista koskevat ulkomelutason suunnitteluohjearvot.
6 MELUMALLINNUS 3 Taulukko Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot L Aeq Päiväajalle (07 22) L Aeq Yöajalle (22 07) Asumiseen käytettävillä alueilla, loma-asumiseen käytettävillä 45 db 40 db alueilla taajamissa, virkistysalueilla Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamien ulkopuolella, 40 db 35 db leirintäalueilla, luonnonsuojelualueilla* Muilla alueilla (esim. teollisuusalueilla) ei sovelleta ei sovelleta * yöarvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä L Aeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso) On huomattava, että taulukon suunnitteluohjearvoja sovelletaan vain asumiseen, lomaasumiseen ja virkistykseen käytettävillä alueilla sekä leirintä- ja luonnonsuojelualueilla. Tuulivoimarakentamisen ulkomelutason suunnitteluohjearvot määritetään A-taajuuspainotettuna keskiäänitasona L Aeq erikseen päiväajan (klo 7-22) ja yöajan (klo 22-7) osalta. Kyse ei ole hetkellisistä enimmäisäänitasoista. Mikäli tuulivoimalan ääni on laadultaan erityisen häiritsevää eli ääni on tarkastelupisteessä soivaa (tonaalista), kapeakaistaista tai impulssimaista tai se on selvästi sykkivää (amplitudimoduloitua eli äänen voimakkuus vaihtelee ajallisesti), lisätään laskenta- tai mittaustulokseen 5 desibeliä ennen suunnitteluohjearvoon vertaamista. Ulkomelutason suunnitteluohjearvojen lisäksi asuntojen sisätiloissa käytetään Terveydensuojelulain (763/94) sisältövaatimuksiin pohjautuen asumisterveysohjeen mukaisia taajuuspainottamattomia tunnin keskiäänitasoon L eq,1h perustuvia suunnitteluohjearvoja koskien pienitaajuista melua. Sisämelutasot voidaan arvioida ulkomelutasojen perusteella ottamalla huomioon rakennusten vaipan ääneneristävyys. Taulukossa on esitetty pienitaajuisen melun ohjearvot. Taulukko Yöaikaisen pienitaajuisen sisämelun ohjearvot terssikaistoittain (Asumisterveysohje, STM:n oppaita 2003:1) Kaista / Hz L eq, 1h / db , Oppaassa mainituista häiritsevyyskorjauksista on todettava, että niitä ei lisätä automaattisesti tuulivoimalaitosten meluun, sillä melutason alhaisemmat suunnitteluohjearvot huomioivat jo tuulivoimalaitosten melun muuta melua häiritsevämmän luonteen. Lisäys tehdään ainoastaan siinä tapauksessa, että melu voidaan todeta erityisen häiritseväksi tarkastelupisteessä (esim. asutuksen tai loma-asuntojen kohdalla). Ympäristöministeriön julkaisemassa ohjeessa 2/2014 Tuulivoimalaitosten melun mallintaminen on todettu häiritsevyyskorjausten soveltamisesta seuraavaa: Äänen mahdollinen kapeakaistaisuus ja pienitaajuisten komponenttien osuus äänen spektrissä selvitetään. Melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) vaikutukset sisältyvät lähtökohtaisesti valmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin, eikä niiden tarkastelua tässä yhteydessä edellytetä. Sanktio voidaan huomioida laskennan lähtöarvoissa, mikäli tiedetään tuulivoimalan melupäästön sisältävän kapeakaistaisia/tonaalisia komponentteja ja voidaan arvioida näiden erityispiirteiden olevan kuulohavainnoin erotettavissa ja ohjeistuksen mukaisesti todennettavissa melulle altistuvalla alueella. Kapeakaistaisuus/tonaalisuus arvioidaan ympäristöministeriön tuulivoimaloiden melupäästön mittausohjeen mukaan. Muussa tapauksessa sanktiota ei sovelleta melun mallinnuksessa.
7 MELUMALLINNUS 4 4. MELUMALLINNUKSEN TIEDOT 4.1 Tuulivoimalatiedot Tuulivoimalaitosten äänitehotasona käytettiin mallinnuksissa arvoa L WA = 105,5 db tai L WA = 107 db. Melupäästöarvot ovat tyypillisiä 3 MW tuulivoimalaitoksille. Laskennat tehtiin käyttäen tornin korkeutta 140 m. Äänen taajuusjakaumana käytettiin eri laitosvalmistajien toimittamista arvoista laskettuja keskimääräisiä arvoja, koska tässä hankkeessa käytettävästä tuulivoimalamallia ei ollut vielä valittu. Melupäästöarvot syötettiin melumalliin oktaavikaistoittain kuvassa esitettyjen voimaloiden taajuusjakaumien mukaisesti taajuusvälillä 31, Hz L WA, db LWA = 107,0 db LWA = 105,5 db 31, Taajuuskaista, Hz Kuva Mallinnuksessa käytetyt tuulivoimaloiden äänitehotasot oktaavikaistoittain (tyyppispektri) Tuulivoimalaitoksen äänitehotaso muuttuu tuulennopeuden muuttuessa, joka vaikuttaa merkittävästi alhaisemmilla tuulennopeuksilla ympäristössä havaittavaan melutasoon. Kuvassa on esitetty muutamien voimalamallien tuulennopeuden mukaan muuttuvia äänitehotasoja L WA, db Tuulennopeus referenssikorkeudella 10 m, m/s Kuva Valmistajien ilmoittamia tuulivoimalaitosten äänitehotasoja tuulennopeuden mukaan Useimpia nykyaikaisia tuulivoimaloita voidaan ajaa myös eri melunrajoitusmoodeilla. Melun tuoton rajoittaminen vaikuttaa myös sähkön tuottoon.
8 MELUMALLINNUS 5 Laitoksen suunniteltu sijainti mallinnettiin tilaajan toimittaman tiedon perusteella. Mallinnuksessa käytetyt voimalaitosten koordinaatit on esitetty taulukossa Z-koordinaatti kertoo maaston korkeuden metreissä merenpinnan yläpuolella tuulivoimalan suunnitellulla sijaintipaikalla. Taulukko Voimaloiden koordinaatit (KKJ3) Voimala E / lon N / lat Z Voimala E / lon N / lat Z Melunlaskenta Melulaskennat tehtiin Ympäristöministeriön hallinnon ohjeita 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen raportin mukaisilla laskentaparametreilla ja -menetelmillä. Liitteessä 3 on esitetty melulaskentojen oleelliset lähtötiedot esim. laskentaparametrit. Melumallinnukset on tehty SoundPlan 7.1 melulaskentaohjelmalla ja siihen sisältyvää ISO melulaskentamallia käyttäen. SoundPlan melulaskentaohjelmistosta saa lisätietoa internet-sivustolta. ISO mallissa tuulen nopeutta tai suuntaa ei voida varioida, vaan laskentamallissa on oletuksena lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. Malli huomioi kolmiulotteisessa laskennassa mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset ja maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentaepävarmuudeksi laajakaistaiselle melulle on kohtuullisessa myötätuulitilanteessa annettu m laskentaetäisyyksillä ±3 db. Arvo on ilmoitettu tilanteessa, jossa lähteen maksimikorkeus on 30 metriä maanpinnan yläpuolella. Meluvyöhykelaskennat on tehty laskentapisteverkkoon ja ohjelma interpoloi melutasot laskentapisteiden välisille alueille. Lisäksi tehtiin reseptoripistelaskenta tuulivoimaloita lähinnä sijaitsevan loma-asunnon kohdalla (reseptoripiste A). Kohteen sijainti on esitetty kuvassa Laskentatuloksesta käy ilmi tarkka keskiäänitaso (L Aeq ) kyseisen rakennuksen kohdalla. Samalle pisteelle tehtiin myös pienitaajuisen melun laskenta. Taajuuspainottamattoman terssikaistakohtaisen pienitaajuisen ulkomelutason tarkastelu tehtiin YM:n ohjeessa 2/2014 esitetyn mukaisesti. Pientaajuisen melun äänitehotasona käytettiin Vestasin V126-voimalalle valmistajan ilmoittamia terssikaistakohtaisia äänitehotasoja, jotka saatiin raportista Assessment of lowfrequency noise from wind turbines in Maastricht ( Rakennusten sisälle aiheutuvia pientaajuisia melutasoja arvioitiin DSO 1284 laskentamenetelmässä esitettyjen asuintalon julkisivun ilmaääneneristävyysarvojen avulla. Esitetyt melutasot ovat suoraan mallinnuksen tuloksia, eikä niihin ole lisätty mitään mahdollisia häiritsevyyskorjauksia.
9 MELUMALLINNUS 6 Kuva Reseptoripisteen sijainti 4.3 Maastomalli ja rakennustiedot Maastomalli laadittiin Maanmittauslaitoksen numeerisen aineiston pohjalta, jossa korkeuskäyrät ovat 2,5 metrin välein. Maastomallissa ei huomioitu rakennuksia. Mallissa ei ole huomioitu metsäkasvillisuutta melua vaimentavana tekijänä. Metsäkasvillisuus (puusto yms.) voi vaimentaa melua, mikäli kasvillisuusvyöhyke on riittävän korkea ja syvyys on suuri. Kuitenkin ympäristömeluarvioinneissa pääsääntöisesti kasvillisuuden vaikutusta ei oteta huomioon, koska vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut). Myöskään laskentamallien kyvystä huomioida luotettavasti puuston vaikutus melun etenemiseen oikein ei ole vielä riittävästi tutkittua tietoa. Hankealueella tuulivoimalan suunniteltujen sijaintipaikkojen ja kolmen kilometrin etäisyydellä laitoksista sijaitsevien altistuvien kohteiden välinen maanpinnan korkeusero ei ylitä 60 metrin rajaa, joten lähdekorjauksia ei ole tarpeen tehdä. Tämä käy ilmi kuvasta 4.3.1, jossa punaisella värillä on kuvattu alueet, joissa korkeusero maaston ja alimpana sijaitsevan altistuvan kohteen välillä on yli 60 metriä.
10 MELUMALLINNUS 7 Kuva Hankealueen ympäristön maastonmuodot
11 MELUMALLINNUS 8 5. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 5.1 Mallinnuksen tulokset Laskennalliset meluvyöhykkeet (A-painotettu keskiäänitaso) on esitetty liitteissä 1 ja 2. Melukuvaan on merkitty asuin- ja lomarakennukset värikoodein Maanmittauslaitoksen maastotietokannan tietojen pohjalta. Melukuvissa on esitetty mallinnustulokset ilman mahdollisia häiritsevyystai muita korjauksia. Meluvyöhykkeet ovat keskiäänitasoja tilanteessa, jossa tuulennopeus on niin suuri koko päivä- tai yöajan, että voimala toimii maksimiäänitehotasollaan koko tarkastelujakson ajan. Todellisuudessa tuulennopeus vaihtelee päivä- ja yöaikana ja todellinen päivä- tai yöajan keskiäänitaso vaihtelee sen mukaisesti. Myös tuulen suunta vaikuttaa melun leviämiseen. Taulukossa on esitetty eniten melulle altistuvassa tarkastelupisteessä A laskettu keskiäänitaso molemmilla voimalaitosten äänitehotasoilla (105,5 db ja 107,0 db). Taulukko A-painotetut melutasot eniten melulle altistuvan kohteen kohdalla (ulkomelutaso) Reseptori E / lon N / lat Z L WA = 105,5 db: L Aeq, db L WA = 107,0 db: L Aeq, db A ,3 43,8 Liitteessä 1 esitetyn mallinnuksen (L WA 105,5 db) db:n meluvyöhykkeelle jää tuulivoimapuiston luoteispuolella yksi vakituisesti asuttu asunto sekä yksi Tönijärven rannalla oleva lomaasunto. Meluvyöhykkeelle db jää Tönijärven itärannalla oleva yksittäinen loma-asunto. Liitteen 2 mallinnustilanteessa (L WA 107,0 db) db:n meluvyöhykkeellä on puiston luoteispuolella kolme vakituisesti asuttua asuintaloa sekä puiston kaakkoispuolella kaksi loma-asuntoa. Tämän lisäksi meluvyöhykkeen 35 db rajalla on puiston kaakkoispuolella yksi loma-asunto. 5.2 Häiritsevyyskorjaukset Ympäristöministeriön mallinnusohjeen 2/2014 mukaan kaavoitusvaiheen meluselvityksessä ei edellytetä melun impulssimaisuuden ja merkityksellisen sykinnän (amplitudimodulaatio) tarkastelua, vaan oletetaan että kyseiset vaikutukset sisältyvät laitosvalmistajan ilmoittamiin melupäästön takuuarvoihin. Melun kapeakaistaisuudelle/tonaalisuudelle edellytettävä +5 db:n korjaus tehdään vain sellaisissa tapauksissa, jos erityispiirteet ovat kuultavissa melulle altistuvassa kohteessa ja tuulivoimalan melupäästön tiedetään sisältävän kapeakaistaisuutta. Nykyiset laitosmallit eivät yleensä valmistajan toimittamien tietojen mukaan aiheuta kapeakaistaista melua ja kun melun kapeakaistainen luonne tyypillisesti vielä vähenee etäisyyden kasvaessa melulähteestä kuuntelupisteeseen, ei tuulivoimamelun arvioida olevan kapeakaistaista tarkastelluilla (satojen metrien) etäisyyksillä. 5.3 Pienitaajuinen melu Tuulivoimaloita lähinnä olevassa reseptoripisteessä pienitaajuisen melun ulkomelutasoa (L eq ) tarkasteltiin kahdella tuulivoimaloiden eri äänitehotasolla (105,5 db ja 107,0 db). Pienemmän äänitehotason laskennassa asumisterveysohjeen mukaisiin pienitaajuisen melun sisätilojenohjearvoihin verrattuna, suurin rakennuksen ulkovaipan vaadittava äänitasoero L on 63 Hz:n ja 125 Hz:n terssikaistoilla kummassakin noin 9 db ja 80 Hz:n ja 100 Hz:n kaistoilla 8 db. Muilla taajuusalueen Hz välisillä terssikaistoilla vaadittava vaimennus on tätä pienempi ,5 Hz terssikaistoilla jo ulkomelutasot alittavat sisämelun ohjearvot. Suuremmalla äänitehotasolla tehdyssä laskennassa asumisterveysohjeen mukaisiin pienitaajuisen melun sisätilojenohjearvoihin verrattuna, suurin rakennuksen ulkovaipan vaadittava äänitasoero L on niin ikään 63 Hz:n ja 125 Hz:n terssikaistoilla kummassakin luokkaa 11 db ja 80 Hz:n ja 100 Hz:n kaistoilla noin 10 db. Muilla taajuusalueen Hz välisillä terssikaistoilla vaadittava
12 MELUMALLINNUS 9 vaimennus on pienempi ,5 Hz terssikaistoilla jo ulkomelutasot alittavat sisämelun ohjearvot. DSO menetelmän mukaiset ääneneristävyysarvot (äänitasoero L) kuvaavat tyypillisen tanskalaisen asuintalon ilmaääneneristävyyttä, jotka vastaavat kohtuullisen hyvin Suomessa käytettyjä rakenteita. Kun huomioidaan ulkoseinän ääneneristävyys DSO menetelmässä mainittujen arvojen mukaisesti, alittaa terssikohtaiset melutasot ohjearvot selvästi. Alimmillaan alitus on suuremmalla äänitehotasolla tehdyissä laskennoissa terssikaistalla 50 Hz 5 db ja pienemmällä äänitehotasolla samaisella kaistalla 6 db. Tulokset osoittavat, että ympäristön rakennusten kohdalla normaalia rakentamistapaa vastaava ilmaääneneristys riittää vaimentamaan tuulivoimalaitosten pientaajuisen melun ohjearvojen alle. Tulosten perusteella voidaan todeta, että pienitaajuinen melu alittaa ohjearvot myös kauempana tuulivoimaloita, koska laskennan periaatteiden mukaan pienitaajuinen melu vaimenee etäisyyden kasvaessa Ulkomelutaso, LWA = 105,5 db Sisämelutaso, LWA = 105,5 db Ulkomelutaso, LWA = 107,0 db Sisämelutaso, LWA = 107,0 db Asumisterveysohje 50 L Leq (db) , Taajuuskaista (Hz) Kuva Pienitaajuisen melun laskentatulokset reseptoripisteessä käyttäen eri äänitehotasoja 5.4 Melutasot verrattuna VNp 993/1992 melutason yleisiin ohjearvoihin Mallinnetut melutasot alittavat yöajan ohjearvon 50 db ja päiväajan ohjearvon 55 db kaikkien tuulipuistoa lähimpien asuinrakennusten kohdalla sekä liitteen 1 että liitteen 2 mallinnustilanteissa. Tönijärven rannalla sijaitsevien loma-asuntojen kohdalla loma-asuntoalueelle annettu yöajan ohjearvo 40 db ylittyy liitteen 1 mallinnuksessa yhden ja liitteen 2 mallinnustilanteessa kahden loma-asunnon kohdalla. Päiväajan ohjearvo 45 db alittuu kaikkien loma-asuntojen kohdalla. Tönijärven ympäristöä ei ole kaavoitettu loma-asuntoalueeksi. 5.5 Melutasot verrattuna Ympäristöministeriön ohjeen "Tuulivoimarakentamisen suunnittelu" suunnitteluarvoihin YM:n ohjeen (2/2014) mukaan ohjearvovertailussa ei huomioida epävarmuutta, kun laskenta tehdään ohjeessa mainituilla parametreja. Melupäästön takuuarvoon (tämän raportin mallinnuksissa melupäästöarvo ei ole takuuarvo) on sisällytetty koko laskennan epävarmuus. Tönijärven ympäristöä ei ole kaavoitettu loma-asuntoalueeksi.
13 MELUMALLINNUS 10 Asuinalueille annettu yöajan suunnitteluohjearvo 40 db ylittyy liitteen 1 mallinnustilanteessa (L WA 105,5 db) puiston luoteispuolella yhden vakituisen asunnon kohdalla. Päiväajan suunnitteluohjearvoa 45 db ei ylitetä minkään vakituisen asuinrakennuksen kohdalla. Puiston kaakkoispuolella yhden loma-asunnon kohdalla ylittyy päiväajan suunnitteluohjearvo 40 db ja kyseisen lomaasunnon lisäksi yhden loma-asunnon kohdalla yöajan suunnitteluohjearvo 35 db. Liitteen 2 mallinnuksessa (L WA 107,0 db) asuinalueille annettu yöajan suunnitteluohjearvo 40 db ylittyy hankealueen luoteispuolella kolmen vakituisen asunnon kohdalla. Asuinalueille annettua päiväajan suunnitteluohjearvoa 45 db ei ylitetä minkään vakituisen asuinrakennuksen kohdalla. Puiston kaakkoispuolella kahden loma-asunnon kohdalla melutaso ylittää loma-asuinalueiden päiväajan suunnitteluohjearvon 40 db ja siten kyseisten loma-asuntojen kohdalla melutaso on yli myös yöajan suunnitteluohjearvon 35 db. 5.6 Alueen yleiset tuuliolosuhteet ja niiden vaikutus melutasojen esiintyvyyteen Tuuliolosuhteet vaikuttavat tuulivoimalaitoksen meluntuottoon. Meluntuotto ei kasva lineaarisesti tuulennopeuden mukana ja äänitehotason voimistuminen pysähtyy tai alkaa laskea yleensä noin 7-11 m/s tuulennopeudella. Hiljaisemmalla tuulennopeudella voimalaitoksen äänitehotaso saattaa olla merkittävästi maksimiarvoa hiljaisempi. Tuulennopeus vaihtelee päivä- ja yöaikana ja hetkittäinen äänitaso vaihtelee sen mukaisesti. Mallinnuksen tulokset vastaavat keskiäänitasoja tilanteessa, jossa tuulennopeus on koko päivätai yöajan niin voimakas, että voimalan äänitehotaso on maksimissaan koko tarkastelujakson ajan. Todellinen päivä- ja yöajan keskiäänitaso laitosten ympärillä riippuu tarkastelujakson tuulisuudesta ja mallinnuksen mukaiset melutasot edustavatkin lähelle äänekkäintä mahdollista tilannetta. Kuva Tuuliruusu Suomen Tuuliatlaksesta tuulipuiston kohdalta Tuulennopeuden lisäksi myös tuulensuunta vaikuttaa melun leviämiseen. Alueella vallitsevat tuulensuunnat ovat etelä ja lounas. Tällöin mallinnuksen mukaisia melutasoja voi esiintyä useimmin voimaloiden koillis- ja pohjoispuolella. Hankealueen länsi- ja lounaispuolella mallinnuksen mukaisten melutasojen esiintyminen on harvinaisempaa. Lahdessa 6. päivänä toukokuuta 2014 RAMBOLL FINLAND OY Janne Ristolainen projektipäällikkö Veli-Matti Yli-Kätkä suunnittelija
14 Liite 1
15 Liite 2
16 Liite 3 1/3 Laatija: Arttu Ruhanen, Ramboll Finland Oy Päivämäärä: Hankevastaava: Hankealue: Oy Uttermossan Tuulivoimapuisto - Vindkraftspark Ab Uttermossa, Kristiinankaupunki Mallinnusohjelman tiedot Mallinnusohjelma ja versio: SoundPlan 7.1 Mallinnusmenetelmä: ISO Tuulivoimaloiden perustiedot Tuulivoimalan valmistaja: Tuulivoimalan tyyppispektri Nimellisteho: 2-3 MW Tyyppi: - Napakorkeus: 140 m Sarjanumero: - Roottorin halkaisija: - Tornin tyyppi: - Mahdollisuudet vaikuttaa tuulivoimalan melupäästöön käytön aikana ja sen vaikutus meluun Lapakulman säätö: Pyörimisnopeus: Muu, mikä: Kyllä ei tiedossa Kyllä ei tiedossa Ei Akustiset tiedot/laskennan lähtötiedot Äänitehotaso L WA tuulennopeudella 8 m/s (10 m korkeudella): 105,5 db / 107,5 db Suurin äänitehotaso L WA : 105,5 db / 107,5 db Ei Takuuarvo Takuuarvo Takuuarvo Aänitehotasot oktaaveittain (A-painotettu): Hz L w, db Hz L w, db 31,5 76,1 31,5 77, , , , , , , , , , , , , , , , ,9 yht 105,5 yht 107,0 Äänitehotasot 1/3 -oktaaveittain (A-painotettu) pienitaajuisen melun laskennassa: Hz L w, db Hz L w, db 20 64, , , ,4 31,5 71,8 31,5 73, , , , , , , , , , , , , , , ,6
17 Liite 3 2/3 Melun erityspiirteiden mittaus ja havainnot: Kapeakaistaisuus / Tonaalisuus Impulssimaisuus Merkityksellinen sykintä (amplitudimodulaatio) Muu, mikä Kyllä Ei Ei tietoa Kyllä Ei Ei tietoa Kyllä Ei Ei tietoa Laskentaverkko Laskentakorkeus: Laskentaruudukon koko: 4 metriä 50*50 metriä Sääolosuhteet Suhteellinen kosteus: Lämpötila: 70 % 15 C Maastomalli Maastomallin lähde: Vaakaresoluutio: Pystyresoluutio: Maanmitttauslaitos, Korkeusmalli 2 m 2,5 m 2,5 m Hankealueen korkeuserot Tuulivoimalan perustusten ja altistuvan kohteen korkeusero yli 60 m (3 km etäisyydellä voimaloista) Kyllä Ei Jos kyllä, mitkä tuulivoimalat: - Maan- ja vedenpinnan absorptio ja heijastukset, käytetyt kertoimet Vesialueet 0 akustisesti kova pinta Maa-alueet 0,4 akustisesti puolikova Ilmakehän stabiilius laskennassa/meteorologinen korjaus Neutraali 0 neutraali - stabiili sääolosuhde Laskennassa käytetty tuulen tilastollinen jakauma (vain Nord2000) Tuulen suunta Tuulennopeus Tuulen suunta (%) (%) (m/s) Pohjoinen Koillinen Itä Kaakko Muu, mikä: Etelä Lounas Länsi Luode Tuulennopeus (m/s) Voimalan äänen suuntaavuus ja vaimentuminen Vapaa avaruus Muu Suunnitteluohjearvot ylittävälle melulle altistuvat kohteet Melulle altistuvat rakennukset ja kohteet, lkm (ilman meluntorjuntaa/voimalan ohjausta) L WA = 105,5 db L WA = 107,0 db Asuinrakennukset 1 kpl 3 kpl Lomarakennukset 2 kpl 2 kpl Hoito- ja oppilaitokset 0 kpl 0 kpl Virkistysalueet 0 kpl 0 kpl Luonnonsuojelualueet 0 kpl 0 kpl Melulle altistuvat rakennukset ja kohteet, lkm (meluntorjunta/voimalan ohjaus huomioiden) Asuinrakennukset - kpl - kpl Lomarakennukset - kpl - kpl Hoito- ja oppilaitokset - kpl - kpl Virkistysalueet - kpl - kpl Luonnonsuojelualueet - kpl - kpl
18 Liite 3 3/3 Pientaajuisen melun laskenta Lineaariset melutasot (L Leq ) altistuvien kohteiden (rakennusten) ulkopuolella Pientaajuisen melun laskentamenetelmä: YM:n ohjeen 2/2014 mukainen (DSO 1284 sovellettuna) L WA = 105,5 db L WA = 107,0 db Hz L Leq, db L Leq, db ,
LIITE 17. Pesolan-Korkeanmaan tuulivoimahankkeen meluselvitys
LIITE 17 Pesolan-Korkeanmaan tuulivoimahankkeen meluselvitys Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 14.8.2014 Viite 1510005264 PESOLAN - KORKEANMAAN TUULI-