Source: http://docplayer.it/9801656-Elaborati-progettuali.html
Timestamp: 2018-06-18 06:05:48+00:00
Document Index: 76397605

Matched Legal Cases: ['art. 38', 'art. 38', 'art. 38', 'art. 38', 'art. 38', 'art. 38']

ELABORATI PROGETTUALI - PDF
Download "ELABORATI PROGETTUALI"
1 ELABORATI PROGETTUALI PROGETTO ESECUTIVO "POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MEDIA PRESSIONE DA ESEGUIRE MEDIANTE REALIZZAZIONE DELL' ALLACCIAMENTO DEL GAS METANO DA CAMPANELLE ALLA CONTRADA GIARROCCO" IL PROGETTISTA 66041, ATESSA (CH) Tel. 0872/ / IL PROGETTISTA Ing. D'ALO' LUZIO TAVOLA 5
2 Sommario dell opera: POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MEDIA PRESSIONE DA ESEGUIRE MEDIANTE REALIZZAZIONE DELL ALLACCIAMENTO DEL GAS METANO DA CAMPANELLE ALLA CONTRADA GIARROCCO Committente: PUBLIRETI S.R.L. Impresa: (art. 38 D.P.R. n.207/2010) 1
3 Sommario Sommario Premessa... 3 SOLUZIONE PRESCELTA... 3 INSERIMENTO AMBIENTALE... 3 Dati identificativi dell opera... 4 Riferimenti progettuali... 5 Elenco corpi d opera e relative unità tecnologiche... 6 Manuale d uso... 7 Manuale di Manutenzione Programma di Manutenzione Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma dei controlli Sottoprogramma delle manutenzioni Grafico Interventi
4 Premessa Premessa DESCRIZIONE DELL INTERVENTO La PUBLIRETI S.r.L con sede in via Roma in Atessa (Ch), nell'ambito del potenziamento delle reti del gas metano, intende procedere alla realizzazione del seguente progetto di POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MEDIA PRESSIONE DA ESEGUIRE MEDIANTE REALIZZAZIONE DELL ALLACCIAMENTO DEL GAS METANO DA CAMPANELLE ALLA CONTRADA GIARROCCO alfine di servire la le numerose famiglie residenti nella contrada. SOLUZIONE PRESCELTA La scelta del tracciato è stata preceduta da uno studio sulle caratteristiche geologiche e morfologiche del versante nonché dall esame di alcuni fenomeni franosi in atto. Lo sviluppo del tracciato oggetto del presente progetto preliminare è di ml Nella progettazione definitiva ed esecutiva, si dovrà procedere ad un esame più approfondito delle caratteristiche dei terreni, interessando le sedi delle strade comunali presenti e/o effettuando l occupazione di terreni privati allo scopo di diminuire la lunghezza della rete mediante l attuazione di procedura di esproprio per pubblica utilità. INSERIMENTO AMBIENTALE L intervento in oggetto non comporta criticità per la salvaguardia ambientale in quanto completamente interrato, percorrendo nella totalità la sede stradale esistente. Il territorio interessato non è sottoposto ad alcun vincolo di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura. 3
5 Dati generali dell opera Dati identificativi dell opera Denominazione GASDOTTO Destinazione d uso prevalente GASDOTTO 5 SPECIE Ubicazione AGRO DI ATESSA Proprietario PUBLIRETI S.R.L. Estremi Note Difformità del documento (art. 38, comma 2, D.P.R. 207/2010) 4
6 Dati generali dell opera Riferimenti progettuali Soggetti Concessione Qualifica Responsabile unico del procedimento Redattore del Direzione dei lavori Nominativo ING. LUZIO D'ALO' ING. LUZIO D'ALO' ING. LUZIO D'ALO' Eventuale successiva variante Data di collaudo Genio civile di deposito Archivio di collocazione Documenti di riferimento 5
7 Dati generali dell opera Elenco corpi d opera e relative unità tecnologiche Unità tecnologiche Corpo d opera: Opere di urbanizzazione Elementi tecnici Erogazione metano (Quantità: 1) Rete gas media pressione (Quantità: 20) Tubi in PE ad alta densità (Quantità: 2250) 6
8 Manuale d uso Manuale d uso (art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) dell opera POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MEDIA PRESSIONE DA ESEGUIRE MEDIANTE REALIZZAZIONE DELL ALLACCIAMENTO DEL GAS METANO DA CAMPANELLE ALLA CONTRADA GIARROCCO Committente PUBLIRETI S.R.L. Impresa 7
9 Manuale d uso Corpo d opera Opere di urbanizzazione DATI GENERALI Il progetto prevede il POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MEDIA PRESSIONE DA ESEGUIRE MEDIANTE REALIZZAZIONE DELL ALLACCIAMENTO DEL GAS METANO DA CAMPANELLE ALLA CONTRADA GIARROCCO tramite condotta 5 specie in Polietilene. Unità tecnologiche componenti Quantità Erogazione metano 1 8
10 Manuale d uso Unità tecnologica Erogazione metano DATI GENERALI Opera che conduce, distribuisce ed eroga gas necessario ad alimentare i dispositivi ad essa collegati. Collocazione AGRO DI ATESSA Elementi tecnici componenti Localizzazione Unità di misura Quantità Rete gas media pressione AGRO DI ATESSA CAD 1 Tubi in PE ad alta densità AGRO DI ATESSA metri (m)
11 Manuale d uso Elemento tecnico Rete gas media pressione DATI GENERALI L impianto di adduzione gas è composto da una serie di elementi che consento di distribuire ed erogare gas al fine di alimentare i dispositivi collegati, come cucine, scaldacqua, forniture industriali, ecc L installazione della rete di distribuzione gas a media pressone avviene tramite l impiego di tubi in acciaio zincato. Collocazione AGRO DI ATESSA- DA CAMPANELLE ALLA CONTRADA "GIARROCCO" Modalità di uso corretto La tenuta delle tubazioni deve essere verificata regolarmente da parte degli addetti alla manutenzione tramite l ausilio di rivelatori e/o prodotti schiumogeni. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Nome ALLACCIO PRIMARIO Note: 10
12 Manuale d uso Elemento tecnico Tubi in PE ad alta densità DATI GENERALI Tubi in polietilene ad alta densità per condotte interrate di distribuzione gas combustibile in ottemperanza a quanto previsto dalla UNI EN 1555 e al D.M. 11/99. Collocazione AGRO DI ATESSA - DA "CAMPANELLE" A CONTRADA "GIARROCCO" Modalità di uso corretto Dopo la posa in opera è necessario effettuare una prova di carico allo scopo di verificare che non vi siano perdite di carico. E altresì opportuno eseguire regolarmente dei controlli sulla tenuta. Le tubazioni devono essere prodotte da aziende in possesso di certificazione qualità aziendale secondo le UNI EN ISO 9001:2008. Danni possibili Deterioramento della superficie esterna. Tubi schiacciati a causa di una posa in opera sbagliata. GESTIONE EMERGENZE Modalità di intervento Prova sulla tenuta e, se necessario, sostituzione del tratto di tubazione. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Nome TUBAZIONE GAS Note: 11
13 Manuale di manutenzione Manuale di Manutenzione (art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) dell opera POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MEDIA PRESSIONE DA ESEGUIRE MEDIANTE REALIZZAZIONE DELL ALLACCIAMENTO DEL GAS METANO DA CAMPANELLE ALLA CONTRADA GIARROCCO Committente PUBLIRETI S.R.L. Impresa 12
14 Manuale di manutenzione Corpo d opera Opere di urbanizzazione DATI GENERALI Il progetto prevede il POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MEDIA PRESSIONE DA ESEGUIRE MEDIANTE REALIZZAZIONE DELL ALLACCIAMENTO DEL GAS METANO DA CAMPANELLE ALLA CONTRADA GIARROCCO tramite condotta 5 specie in Polietilene. Forma di conduzione attuale Conduzione in proprietà DATI DI GESTIONE E COSTI Ripartizione spese di gestione Spese di gestione e manutenzione a completo carico del proprietario Valore di mercato probabile ,81 (anno rif. 1013) Costo iniziale ,00 (anno rif. 2023) Costo manutenzione 2.135,00 (incidenza 2,0 %) Dati dimensionali Dimensione Valore Unità di misura Lunghezza 2250 metri Unità tecnologiche componenti Quantità Erogazione metano 1 13
15 Manuale di manutenzione Unità tecnologica Erogazione metano DATI GENERALI Opera che conduce, distribuisce ed eroga gas necessario ad alimentare i dispositivi ad essa collegati. Costo iniziale ,00 DATI DI GESTIONE E COSTI Costo manutenzione 2.135,00 (incidenza 2,0 %) 14
16 Manuale di manutenzione Elemento tecnico Rete gas media pressione DATI GENERALI L impianto di adduzione gas è composto da una serie di elementi che consento di distribuire ed erogare gas al fine di alimentare i dispositivi collegati, come cucine, scaldacqua, forniture industriali, ecc L installazione della rete di distribuzione gas a media pressone avviene tramite l impiego di tubi in acciaio zincato. Costo iniziale 65,00 (anno rif. 2023) DATI DI GESTIONE E COSTI Unità di misura metri (m) Costo annuale manutenzioni/installazione 5,0 Costo manutenzione 3,25 Efficienza PRESTAZIONI Classe requisito Tecnica Prestazione Assicurare le funzionalità e l efficienza previsti in fase di progetto. Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell impianto oppure in funzione della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. Normative Deterioramento prestazioni Valore collaudo Impermeabilità ai gas Classe requisito Tecnica Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai gas ed impedirne la penetrazione nell ambiente. 15
17 Manuale di manutenzione Livello minimo prestazioni Verificare la resistenza meccanica delle tubazioni destinate al trasporto gas in funzione delle normative di riferimento. È possibile effettuare testi di trazione, schiacciamento e piegamento. Normative Deterioramento prestazioni Valore collaudo Resistenza alle deformazioni Classe requisito Tecnica Prestazione Capacità dell elemento di mantenere l integrità ed evitare deformazioni rivelate se sottoposto all azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle previste in fase di progetto. Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto. Normative Norme UNI 7129; UNI EN 910, 10002, Deterioramento prestazioni Valore collaudo Fenomeni corrosivi DIFFORMITÀ Alterazioni e difetti riscontrabili Degradazione determinata dallo sviluppo di un processo di natura chimica. Possibile causa Fattori esterni (ambientali o climatici); manutenzione assente, errata e/o inefficace; componenti e materiali caratterizzati di difetti di realizzazione. Conseguenze riscontrabili Si manifestano chiari segni di decadimento indicati dalla variazione della colorazione e dalla presenza di ruggine nelle zone prossime alle corrosioni. Ciò determina il danneggiamento o la rottura delle giunzioni oppure dei fori nelle tubature con conseguente perdita del gas. Criterio di intervento Sostituzione totale e/o parziale del componente danneggiato. Perdite di gas Alterazioni e difetti riscontrabili Funzionamento anomalo dei componenti e/o presenza di difetti che comportano perdite di gas. 16
18 Manuale di manutenzione Possibile causa Presenza di fori e danni a carico delle tubazioni e delle giunzioni; peggioramento dello stato delle guarnizioni. Conseguenze riscontrabili Riduzione di gas nelle tubature e eventuale perdita da giunzioni e valvole; è possibile che si originino delle sacche di gas che posso dar luogo a fenomeni esplosivi. Criterio di intervento Effettuare una riparazione e/o una sostituzione dei tubi e delle guarnizioni interessate. Formazione incrostazioni Alterazioni e difetti riscontrabili Depositi di materiale in corrispondenza dei filtri e all'interno delle tubature Possibile causa Conseguenze riscontrabili Riduzione del diametro delle tubazioni con conseguente aumento della velocità del gas. Criterio di intervento Visivo su coibentazione CONTROLLI ESEGUIBILI DALL UTENTE Modalità di ispezione Controllare lo stato delle coibentazioni e, nel caso risultassero danneggiate, intervenire con un ripristino. Verifica su tubazioni CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO Modalità di ispezione Controllare la tenuta e la resistenza delle tubazioni tramite l utilizzo di appositi rilevatori o prodotti schiumogeni. Accertarsi che guarnizioni e sigillanti siano perfettamente funzionanti. MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO Pulitura tubazioni Modalità di esecuzione Eseguire la pulizia delle tubazioni e dei filtri dell impianto tramite impiego di apparecchiature apposite. Qualifica operatori Idraulico specializzato Attrezzature necessarie 17
19 Manuale di manutenzione Disturbi a terzi causabili dalla manutenzione RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Nome ALLACCIO PRIMARIO Note: Identificazione tecnologica Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore Tubazioni Giunti Valvole d'arresto e intercettazione Metalli Materiale plastico Metalli Identificazione merceologica Componente Classe materiale Note Tubazioni Giunti Valvole d'arresto e intercettazione Metalli Materiale plastico Metalli 18
20 Manuale di manutenzione Elemento tecnico Tubi in PE ad alta densità DATI GENERALI Tubi in polietilene ad alta densità per condotte interrate di distribuzione gas combustibile in ottemperanza a quanto previsto dalla UNI EN 1555 e al D.M. 11/99. Costo iniziale 46,00 (anno rif. 2013) DATI DI GESTIONE E COSTI Unità di misura metri (m) Costo annuale manutenzioni/installazione 2,0 Costo manutenzione 0,92 Danni possibili Deterioramento della superficie esterna. Tubi schiacciati a causa di una posa in opera sbagliata. GESTIONE EMERGENZE Modalità di intervento Prova sulla tenuta e, se necessario, sostituzione del tratto di tubazione. Centri di assistenza/servizio PUBLIRETI Utilizzo in condizioni di sicurezza PRESTAZIONI Classe requisito Operativa Prestazione Capacità dell elemento di garantire l assenza di rischi per l utente durante l uso. Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza. Normative Deterioramento prestazioni Valore collaudo 19
21 Manuale di manutenzione Resistenza ad agenti biologici Classe requisito Tecnica Prestazione Capacità di resistenza all azione di microrganismi, oppure animali e vegetali, che possono provocare alterazioni delle caratteristiche. Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della collocazione rispetto a fattori capaci di stimolare la proliferazione di agenti biologici (quali umidità, esposizione, temperatura, ecc). Normative Deterioramento prestazioni Valore collaudo Resistenza alle deformazioni Classe requisito Tecnica Prestazione Capacità dell elemento di mantenere l integrità ed evitare deformazioni rivelate se sottoposto all azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle previste in fase di progetto. Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto. Normative Deterioramento prestazioni Valore collaudo Efficienza Classe requisito Tecnica Prestazione Assicurare le funzionalità e l efficienza previsti in fase di progetto. Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell impianto oppure in funzione della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. Normative Deterioramento prestazioni 20
22 Manuale di manutenzione Valore collaudo Impermeabilità ai gas Classe requisito Tecnica Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai gas ed impedirne la penetrazione nell ambiente. Livello minimo prestazioni Verificare la resistenza meccanica delle tubazioni destinate al trasporto gas in funzione delle normative di riferimento. È possibile effettuare testi di trazione, schiacciamento e piegamento. Normative Deterioramento prestazioni Valore collaudo Perdite di gas DIFFORMITÀ Alterazioni e difetti riscontrabili Funzionamento anomalo dei componenti e/o presenza di difetti che comportano perdite di gas. Possibile causa Presenza di fori e danni a carico delle tubazioni e delle giunzioni; peggioramento dello stato delle guarnizioni. Conseguenze riscontrabili Riduzione di gas nelle tubature e eventuale perdita da giunzioni e valvole; è possibile che si originino delle sacche di gas che posso dar luogo a fenomeni esplosivi. Criterio di intervento Effettuare una riparazione e/o una sostituzione dei tubi e delle guarnizioni interessate. Danni Alterazioni e difetti riscontrabili Formazione di schegge; azioni di deformazione e schiacciamento. Possibile causa Erronea esecuzione dei lavori, connessa anche all uso di strumenti e macchinari non adatti; cause di natura accidentale quali ad esempio l urto o la caduta di un corpo pesante. Conseguenze riscontrabili Anomalie nella rete che possono condurre a perdite cospicue di gas. Criterio di intervento Procedere alla sostituzione del tratto di rete interessato dall'anomalia. 21
23 Manuale di manutenzione Controllo in fase di posa CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO Modalità di ispezione Verificare eventuali scheggiature durante le operazioni di posa e la presenza di odori evidenti. Verifica di tenuta Modalità di ispezione Verificare la corretta tenuta tramite ideonei strumenti. Verifica su tubazioni Modalità di ispezione Controllare la tenuta e la resistenza delle tubazioni tramite l utilizzo di appositi rilevatori o prodotti schiumogeni. Accertarsi che guarnizioni e sigillanti siano perfettamente funzionanti. Verifica di tenuta Modalità di ispezione Verificare la corretta tenuta tramite ideonei strumenti. Verifica rottura Modalità di ispezione Controllare l'eventuale rottura e sfilamento dell'elemento. MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO Sostituzione parti danneggiate Modalità di esecuzione Sostituire la parte danneggiata, rimuovendola e ripristinandola con giunti a saldatura controllare. Qualifica operatori Termoidraulico Attrezzature necessarie Strumenti di misura; D.P.I. Disturbi a terzi causabili dalla manutenzione RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Nome TUBAZIONE GAS 22
24 Manuale di manutenzione Note: Identificazione tecnologica Componente Classe materiale Produttore Modello Codice prodotto Codice colore Tubazioni Matariali plastici Identificazione merceologica Componente Classe materiale Note Tubazioni Matariali plastici 23
25 Sottoprogramma delle prestazioni Programma di Manutenzione (art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) dell opera POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MEDIA PRESSIONE DA ESEGUIRE MEDIANTE REALIZZAZIONE DELL ALLACCIAMENTO DEL GAS METANO DA CAMPANELLE ALLA CONTRADA GIARROCCO Committente PUBLIRETI S.R.L. Impresa 24
26 Sottoprogramma delle prestazioni Sottoprogramma delle prestazioni CORPO D OPERA Opere di urbanizzazione UNITÀ TECNOLOGICA Erogazione metano ELEMENTO TECNICO Rete gas media pressione L impianto di adduzione gas è composto da una serie di elementi che consento di distribuire ed erogare gas al fine di alimentare i dispositivi collegati, come cucine, scaldacqua, forniture industriali, ecc L installazione della rete di distribuzione gas a media pressone avviene tramite l impiego di tubi in acciaio zincato. Efficienza PRESTAZIONI Classe requisito Tecnica Prestazione Assicurare le funzionalità e l efficienza previsti in fase di progetto. Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell impianto oppure in funzione della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. Normative Deterioramento prestazioni Valore collaudo Impermeabilità ai gas Classe requisito Tecnica Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai gas ed impedirne la penetrazione nell ambiente. Livello minimo prestazioni Verificare la resistenza meccanica delle tubazioni destinate al trasporto gas in funzione delle normative di riferimento. È possibile effettuare testi di trazione, schiacciamento e piegamento. Normative 25
27 Sottoprogramma delle prestazioni Deterioramento prestazioni Valore collaudo Resistenza alle deformazioni Classe requisito Tecnica Prestazione Capacità dell elemento di mantenere l integrità ed evitare deformazioni rivelate se sottoposto all azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle previste in fase di progetto. Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto. Normative Norme UNI 7129; UNI EN 910, 10002, Deterioramento prestazioni Valore collaudo ELEMENTO TECNICO Tubi in PE ad alta densità Tubi in polietilene ad alta densità per condotte interrate di distribuzione gas combustibile in ottemperanza a quanto previsto dalla UNI EN 1555 e al D.M. 11/99. Utilizzo in condizioni di sicurezza PRESTAZIONI Classe requisito Operativa Prestazione Capacità dell elemento di garantire l assenza di rischi per l utente durante l uso. Livello minimo prestazioni Assenza di situazioni di pericolo per l'utenza. Normative Deterioramento prestazioni Valore collaudo Resistenza ad agenti biologici Classe requisito Tecnica 26
28 Sottoprogramma delle prestazioni Prestazione Capacità di resistenza all azione di microrganismi, oppure animali e vegetali, che possono provocare alterazioni delle caratteristiche. Livello minimo prestazioni Variabile in funzione della tipologia di elemento, della posa e della collocazione rispetto a fattori capaci di stimolare la proliferazione di agenti biologici (quali umidità, esposizione, temperatura, ecc). Normative Deterioramento prestazioni Valore collaudo Resistenza alle deformazioni Classe requisito Tecnica Prestazione Capacità dell elemento di mantenere l integrità ed evitare deformazioni rivelate se sottoposto all azione di sollecitazioni superiori rispetto a quelle previste in fase di progetto. Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale oppure in funzione delle norme UNI e/o prescrizioni normative presenti nel capitolato speciale d'appalto. Normative Deterioramento prestazioni Valore collaudo Efficienza Classe requisito Tecnica Prestazione Assicurare le funzionalità e l efficienza previsti in fase di progetto. Livello minimo prestazioni Fissato in base alla tipologia del materiale, dell impianto oppure in funzione della normativa UNI presente nel capitolato speciale d'appalto. Normative Deterioramento prestazioni Valore collaudo Impermeabilità ai gas 27
29 Sottoprogramma delle prestazioni Classe requisito Tecnica Prestazione Capacità dell'elemento di garantire la tenuta ai gas ed impedirne la penetrazione nell ambiente. Livello minimo prestazioni Verificare la resistenza meccanica delle tubazioni destinate al trasporto gas in funzione delle normative di riferimento. È possibile effettuare testi di trazione, schiacciamento e piegamento. Normative Deterioramento prestazioni Valore collaudo 28
30 Sottoprogramma dei controlli Sottoprogramma dei controlli CORPO D OPERA Opere di urbanizzazione UNITÀ TECNOLOGICA Erogazione metano ELEMENTO TECNOLOGICO Rete gas media pressione L impianto di adduzione gas è composto da una serie di elementi che consento di distribuire ed erogare gas al fine di alimentare i dispositivi collegati, come cucine, scaldacqua, forniture industriali, ecc L installazione della rete di distribuzione gas a media pressone avviene tramite l impiego di tubi in acciaio zincato. Visivo su coibentazione CONTROLLI ESEGUIBILI DALL UTENTE Raccomandazioni Se, in sede di verifica, le coibentazioni risultano danneggiate rivolgersi ad un tecnico che interverrà alla loro sostituzione. Frequenza 1 Anni Requisiti da verificare Efficienza Resistenza alle deformazioni Difformità riscontrabili Fenomeni corrosivi Verifica su tubazioni CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO Frequenza 1 Anni Qualifica operatori Idraulico Attrezzature necessarie Chiave inglese, chiavi fisse di grandezze diverse, pinze, utensili vari, cacciaviti. Requisiti da verificare Efficienza Impermeabilità ai gas Difformità riscontrabili Formazione incrostazioni Perdite di gas 29
31 Sottoprogramma dei controlli ELEMENTO TECNOLOGICO Tubi in PE ad alta densità Tubi in polietilene ad alta densità per condotte interrate di distribuzione gas combustibile in ottemperanza a quanto previsto dalla UNI EN 1555 e al D.M. 11/99. Controllo in fase di posa CONTROLLI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO Frequenza All'occorrenza Periodo consigliato VERIFICARE IL POSIZIONAMENTO IN SABBIA. Qualifica operatori Idraulico specializzato Attrezzature necessarie Utensili vari; Strumenti di misura; D.P.I. Requisiti da verificare Efficienza Impermeabilità ai gas Resistenza alle deformazioni Difformità riscontrabili Danni Verifica di tenuta Frequenza All'occorrenza Qualifica operatori Idraulico specializzato Attrezzature necessarie Tester di rete dati; D.P.I. Requisiti da verificare Efficienza Impermeabilità ai gas Utilizzo in condizioni di sicurezza Difformità riscontrabili Perdite di gas Verifica su tubazioni Frequenza 1 Anni Periodo consigliato VERIFICA INTEGRITA' Qualifica operatori Idraulico 30
32 Sottoprogramma dei controlli Attrezzature necessarie Chiave inglese, chiavi fisse di grandezze diverse, pinze, utensili vari, cacciaviti. Requisiti da verificare Resistenza alle deformazioni Utilizzo in condizioni di sicurezza Verifica di tenuta Frequenza All'occorrenza Periodo consigliato VERIFICA DI TENUTA Qualifica operatori Idraulico specializzato Attrezzature necessarie Tester di rete dati; D.P.I. Requisiti da verificare Impermeabilità ai gas Verifica rottura Frequenza In caso di rottura Qualifica operatori Operaio specializzato Attrezzature necessarie Scarpe antinfortunistiche; Tuta da lavoro; Elmetto; Guanti; Utensili vari; D.P.I. Requisiti da verificare Resistenza ad agenti biologici 31
33 Sottoprogramma delle manutenzioni Sottoprogramma delle manutenzioni CORPO D OPERA Opere di urbanizzazione UNITÀ TECNOLOGICA Erogazione metano ELEMENTO TECNICO Rete gas media pressione L impianto di adduzione gas è composto da una serie di elementi che consento di distribuire ed erogare gas al fine di alimentare i dispositivi collegati, come cucine, scaldacqua, forniture industriali, ecc L installazione della rete di distribuzione gas a media pressone avviene tramite l impiego di tubi in acciaio zincato. MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO Pulitura tubazioni Frequenza 6 Mesi ELEMENTO TECNICO Tubi in PE ad alta densità Tubi in polietilene ad alta densità per condotte interrate di distribuzione gas combustibile in ottemperanza a quanto previsto dalla UNI EN 1555 e al D.M. 11/99. MANUTENZIONI DA ESEGUIRE A CURA DI PESONALE SPECIALIZZATO Sostituzione parti danneggiate Frequenza 6 Mesi Periodo consigliato Ad inizio stagione 32
34 Grafico Interventi (art. 38 D.P.R. 05/10/2010 n.207) dell opera POTENZIAMENTO DELLA RETE DI MEDIA PRESSIONE DA ESEGUIRE MEDIANTE REALIZZAZIONE DELL ALLACCIAMENTO DEL GAS METANO DA CAMPANELLE ALLA CONTRADA GIARROCCO Committente PUBLIRETI S.R.L. Impresa Il progettista 33
35 Grafico interventi Elemento tecnico: Rete gas media pressione Grafico Interventi Controllo Manutenzione Dal 13/nov/2013 al 12/mag/2028 Pulitura tubazioni semestrale Verifica su tubazioni annuale Visivo su coibentazione annuale
36 Controllo Manutenzione Dal 13/mag/2013 al 12/mag/2028 Verifica rottura In caso di rottura Verifica di tenuta Verifica su tubazioni Sostituzione parti danneggiate Verifica di tenuta All'occorrenza All'occorrenza annuale semestrale Grafico interventi Elemento tecnico: Tubi in PE ad alta densità Controllo in fase di posa All'occorrenza