Source: http://docplayer.hu/2838367-Kezelesi-es-szerelesi-utasitas.html
Timestamp: 2017-01-19 00:23:22
Document Index: 13881028

Matched Legal Cases: ['PF 20', 'PF 27', 'PF 35', 'PF 40', 'PF 52', 'PF 66', 'PF 27']

⭐KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS
Download "KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS"
1 KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS LEVEGŐ /VÍZ HŐSZIVATTYÚ» WPL 10 AC» WPL 10 ACS A jövô komfortos technikája2 TARTALOMJEGYZÉK/KEZELÉS KEZELÉS 1. Általános előírások Csatolt dokumentumok Biztonsági előírások A kezelési és szerelési előírás egyéb jelölései _ Mértékegységek 3 2. Biztonság Előírás szerinti használat Biztonsági előírások CE jelzet 4 3. A készülék leírása Használati tulajdonságok Működési mód 4 4. Kezelés 5 5. Karbantartás és tisztítás 5 6. Hibaelhárítás Egyéb hibalehetőségek 5 SZERELÉS 14. Műszaki adatok Elektromos kapcsolási rajz WPL 10 AC Elektromos kapcsolási rajz WPL 10 ACS Fűtési teljesítménydiagramok WPL 10 AC Fűtési teljesítménydiagramok WPL 10 ACS Hűtési teljesítménydiagramok WPL 10 AC Hűtési teljesítménydiagramok WPL 10 ACS Adattábla Méretek Üzembe helyezési jegyzőkönyv 30 VEVŐSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA 31 KÖRNYEZET ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS Biztonság Általános biztonsági előírások Rendeletek szabványok és meghatározások 6 8. A készülék leírása Szállítási terjedelem Kiegészítők 6 9. Előkészítés Zajkibocsátás A telepítés helyének előkészítése Szállítás Felállítás A WPM II. hőszivattyú vezérlő Puffertároló Az elektromos bekötés előkészítése Szerelés Felállítás Fűtővíz csatlakoztatás Előremenő és visszatérő vezeték csatlakoztatása Oxigéndiffúzió A fűtési rendszer feltöltése Minimális térfogatáram Kondenzátum elvezetés Külső kiegészítő hőfejlesztő Elektromos bekötés Üzembe helyezés Üzembe helyezés előtti ellenőrzések Első üzembe helyezés Kezelés és üzemeltetés Üzemen kívül helyezés Karbantartás Hibaelhárítás Világító diódák (LED) Visszaállító (reset) gomb A biztonsági hőmérséklethatároló visszaállítása 17 2 WPL 10 AC /ACS3 KEZELÉS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK KEZELÉS 1.3 A kezelési és szerelési előírás egyéb jelölései 1. Általános előírások Dokumentum információ A Kezelés fejezet a készülék használójának és a szakembernek szól. A Szerelés fejezet csak a szakembernek szól. Figyelmeztetés A figyelmeztetések a szöveg feletti és alatti vízszintes vonal-lal vannak behatárolva. Az általános figyelmeztetéseket a szöveg melletti szimbólum jelzi. Olvassa el figyelmesen a figyelmeztetéseket! Figyelmeztetés Olvassa el figyelmesen ezt a kezelési utasítást még a készülék használata előtt, és tartsa be az abban foglaltakat. Adott esetben adja át a következő tulajdonosnak. Szimbólum Jelentése Készülék és környezeti károsodás A készülékről való gondoskodás 1.1 Csatolt dokumentumok Ne takarja le a készüléket Figyelmeztetés Olvassa el a berendezés kiegészítő készülékeinek kezelési és szerelési utasítását is, és tartsa be az abban foglaltakat. 1.2 Biztonsági előírások A biztonsági előírások felépítése JELZŐSZÓ a veszély típusa Itt vannak leírva a biztonsági előírások be nem tartásának lehetséges következményei. Ez a szimbólum jelzi, hogy valamit tennie kell. A szükséges tevékenység lépésről lépésre le van írva. 1.4 Mértékegységek Figyelmeztetés Ha másképp nincs jelölve, a méretek milliméterben értendők. Itt vannak leírva a veszély elhárításához szükséges tevékenységek Szimbólumok, a veszély típusa Szimbólum Veszélytípus sérülésveszély áramütés veszély Jelzőszavak JELZŐSZÓ VESZÉLY FIGYELEM VIGYÁZAT Veszélytípus Figyelmeztetés, melynek figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat. Figyelmeztetés, melynek figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat. Figyelmeztetés, melynek figyelmen kívül hagyása közepes vagy könnyű súlyosságú sérülést okozhat. WPL 10 AC /ACS 34 KEZELÉS BIZTONSÁG 4 WPL 10 AC /ACS5 KEZELÉS KEZELÉS WPL 10 AC /ACS 56 BIZTONSÁG SZERELÉS 7. Biztonság 7.1 Általános biztonsági előírások A készülék szerelését, üzembe helyezését, valamint a karbantartását és javítását csak képzett szerelő végezheti. Csak akkor garantáljuk a problémamentes üzemet, ha a készülékhez eredeti gyári kiegészítőket és eredeti alkatrészeket használnak. 7.2 Rendeletek szabványok és meghatározások Figyelmeztetés Ügyeljenek a helyi szabványok és előírások betartására. 8. A készülék leírása A készülék védelmet nyújt a fűtési rendszer elfagyása ellen. A beépített fagyvédelmi kapcsoló +8 C kondenzátorhőmérséklet alatt automatikusan bekapcsolja a hőszivattyú köri keringető szivattyút, így minden vízzel töltött részben biztosítja a vízáramlást. Ha a puffertárolóban a hőmérséklet +5 C alá csökken, automatikusan fűtő üzemmódba kapcsolja a hőszivattyút. Ügyeljenek arra, hogy a levegő belépési, illetve kilépési irányok ne essenek zajérzékeny helyiség (pl. hálószoba) irányába. A fűvel borított területek és a növényzet zajterjedés csökkentő hatású. Ügyeljenek ugyanakkor az alábbi minimális szabad távolságok betartására. A palánk gátolja a zaj terjedését, így a készülék körbevehető vele. Tartsák be ugyanakkor a fenti ábrán lévő minimális távolságokat. Kerüljék a készülék nagykiterjedésű, kemény (pl. kőlapokkal borított) felületre történő telepítését. Kerüljék a készülék hangvisszaverő tulajdonságú falhoz közeli telepítését, mert az a zajszintet növeli. 9.2 A telepítés helyének előkészítése Ügyeljenek arra, hogy a készülék minden oldalról hozzáférhető maradjon. Az alap legyen vízszintes, sík, szilárd és tartós. Ügyeljenek a Műszaki adatok/méretek fejezetben megadott minimális távolságok betartására. 8.1 Szállítási terjedelem A készülékkel szállítják Az elektromos kapcsolási tervet A kondenzátum elvezetésre szolgáló csövet. 8.2 Kiegészítők Megnevezés 9. Előkészítés 9.1 Zajkibocsátás Megr. szám WPMW II falra szerelhető hőszivattyú vezérlő WK-WOL fali konzol SK-WPL konzol betonhoz MK-WPL 10 AC(S) szerelőkonzol Nyomásálló cső DN FEK fűtési távállító FE7 fűtési távállító A készülék a levegő belépési és a levegő kilépési oldalaknál zajosabb, mint a két oldalfal irányában. Ügyeljenek ezért az alábbi figyelmeztetésekre. A zajszint értéke a Műszaki adatok/adatlap fejezetben található. Ügyeljenek arra, hogy a levegő belépési irány az uralkodó széliránnyal egyezzen meg. 6 WPL 10 AC /ACS7 ELŐKÉSZÍTÉS 9.3 Szállítás 9.4 Felállítás A készülék szállításához használt tartószalagokat a szürkével jelölt tartományban az állványkeret alá akasszák be. Óvják a készüléket a szállítás közbeni nagyobb erőhatásoktól. Ha a készüléket a szállítás közben megbillentik a hosszoldal irányában, a billentésnek csak rövid ideig szabad tartani. Minél hosszabb ideig marad megbillentve a készülék, annál jobban szétfolyik a hűtőközeg a hűtőkörben. Várjanak ezért legalább 30 percet, mielőtt a készüléket a billentés megszűnése után üzembe helyezik. Védjék az előremenő és a visszatérő vezetékeket az elfagyástól megfelelő hőszigeteléssel. Védjék a vezetékeket a nedvességtő és az UV sugárzástól védőcső alkalmazásával. A szükséges szigetelőanyag vastagság a fűtési rendszerekre vonatkozón rendeletekben található. Ügyeljenek az alábbi pontokban leírtak betartására: Hagyjanak a levegőkilépés irányában legalább 2 m távolságot a falig. Tartsák be a Zajkibocsátás a szabadtéren való felállításnál fejezetben leírtakat. Hagyjanak a levegő belépés irányában legalább 200 mm távolságot a falig. WPL 10 AC /ACS 78 SZERELÉS EL Ő KÉSZÍTÉS Példa: telepítés alapkövekre Példa: telepítés betonalapra Készülék és környezeti károk A készülékbe alulról bevezetendő fűtési és elektromos vezetékek részére egy kihagyást kell kialakítani a betonalapban. Alapozási rajz MK-WPL konzol esetén A B fagyhatár 300mm Előremenő fűtőcső Visszatérő fűtőcső Csatorna az előremenő fűtőcsőnek Alapkő Konzol állvány Kavicságy Vízelvezető cső Kondenzátum vezeték B01 E01 E Az elektromos betáp kábelek átvezetése Előremenő fűtőcső Visszatérő fűtőcső Belépő levegő oldala Levegőkimenet Fő szélirány Kondenzátum elvezető Kitörés a fűtési előremenő és visszatérő csövek számára A Fagyhatár Előremenő fűtőcső Visszatérő fűtőcső Védőcső Beton alap Rögzítőelem MK-WPL 10 AC (S) Kavicságy Vízelvezető cső Kondenzátum vezeték Opcionális kivezetési lehetőség Példa: telepítés fali konzolra Előremenő fűtőcső Visszatérő fűtőcső Kondenzátum vezeték Vízelvezető cső Fali konzol Ügyeljenek a fal és a konzol teherbíró képességére. 8 WPL 10 AC /ACS9 ELŐKÉSZÍTÉS 9.5 A WPM II. hőszivattyú vezérlő A készülék üzeméhez a WPM II. hőszivattyú vezérlő szükséges. A WPM II szabályozza a teljes fűtési rendszert. 9.6 Puffertároló A zavartalan üzemeltetés érdekében javasoljuk egy puffertátoló beépítését a fűtési rendszerbe. Az SBP puffertároló nem csak szétválasztja hidraulikusan a fűtés és a hőszivattyús keringetési kört, hanem elsősorban a hőenergiát biztosítja a leolvasztás számára. Készülék és környezeti károk A hűtőüzemhez az SBP cool puffertároló és a csővezetékek páradiffúzióra tömör szigetelése feltétlenül szükséges! A lebiztosításnak megfelelően használják az alábbi táblázatban megadott keresztmetszetű vezetékeket: Lebiztosítás Fogyasztó Keresztmetszet C 25 A Hőszivattyú (1 fázisú) 2,5 mm² falon kívüli vezeték esetén 4,0 mm² falba épített vezeték esetén C 16 A Hőszivattyú 2,5 mm² (3 fázisú) C 35 A Beépített 2. 6,0 mm² falba épített vezeték esetén hőfejlesztő (pl.: DHC) 4,0 mm² több eres, falon kívüli védőcsőben való vezetés esetén (1 fázisú) C 16 A Beépített 2. hőfejlesztő (pl.: DHC) (3 fázisú) 2,5 mm² C 16 A Vezérlés 1,5 mm² MAGYAR 9.7 Az elektromos bekötés előkészítése FIGYELEM, ÁRAMÜTÉS veszély! Az elektromos szerelési munkák során tartsák be a nemzeti és a helyi előírásokat. A készülék elektromos adatai a Műszaki adatok fejezetben találhatók. BUS vezetéknek használjanak J-Y (St) 2*2*0,8 mm²-es vezetéket. FIGYELEM, ÁRAMÜTÉS veszély! A hálózatra való rákötés fix bekötésű legyen. A készüléket minden póluson egy minimum 3 mm megszakító távolságú kapcsolóval lehessen a hálózatról lekapcsolni. Ez a követelmény a biztosítékokra, LS kapcsolókra és kismegszakítókra is vonatkozik. Sérülésveszély A készülék feszültségszintjének és a hálózati feszültségszintnek meg kell egyeznie. Ügyeljenek az adattáblán feltüntetett feszültség adatra. Készülék és környezeti károk Biztosítsák le külön a három áramkört (hőszivattyú, 2. hőfejlesztő, vezérlés). WPL 10 AC /ACS 910 A KÉSZÜLÉK SZERELÉSE 10. Szerelés Távolítsák el a kompresszort szállítás közben rögzítő menetes biztosítórudakat Felállítás Ügyeljenek a készülék felállításánál a levegő kifúvás irányára. A készülék kerete feküdjön fel az alapra. Nem sík alap befolyásolhatja a zajterjedést. A készüléket az előkészített alapra állítsák fel. Csavarják ki a készülék felső részén a burkolatot rögzítő négy csavart. Vegyék le a készülék burkolatát. Tegyék vissza a készülék burkolatát. Csavarják vissza a négy burkolatrögzítő csavart. 10 WPL 10 AC /ACS11 A KÉSZÜLÉK SZERELÉSE 10.2 Fűtővíz csatlakozás A hőszivattyús fűtővíz kört szakembernek kell megszerelnie a tervezési segédletben található fűtővíz kör tervek alapján. Mossák át alaposan a fűtővíz kört a hőszivattyú csatlakoztatása előtt. Idegen anyagok, mint például forrasztási maradék, rozsda, homok, tömítőanyag, bennmaradása a fűtővíz körben csökkenti a hőszivattyú üzembiztonságát, és a kondenzátor eltömődéséhez vezethet Előremenő és visszatérő vezeték csatlakoztatása Készülék és környezeti károk Az előremenő és visszatérő fűtővíz vezetékeket a páradiffúziót megakadályozó szigeteléssel kell ellátni. A hőszivattyú csatlakozásaira minimum 1 m hosszú flexibilis csővezetéket kell csatlakoztatni. A hőszivattyú rezgésmentes kialakítása és a zajszigetelőként működő flexibilis csövek alkalmazása nagymértékben gátolja a testhang terjedést. Az előremenő és visszatérő vezeték csatlakozásai az alábbi ábrán láthatók: 10.5 A fűtési rendszer feltöltése Vízminőség A vízkő képződés okozta károk megakadályozása érdekében, a fűtési rendszer vízzel való feltöltésekor a következőre kell ügyelni: A víz összes keménysége kisebb kell legyen, mint 1 dh (német keménységi fok = 0,18 mmol/l alkáli földfém tartalom). Ha a vízminőség ennél rosszabb, a feltöltéshez használt vizet lágyítani kell. Készülék és környezeti károk A feltöltéshez nem szabad sótalan vizet vagy esővizet használni, mert ez erősebb korrózióhoz vezet. A víz lágyításához, valamint a rendszer mosatásához és feltöltéséhez alkalmas készülékeket a vevőszolgálatunknál bérelhet, vagy a szakkereskedésben rendelheti meg. Használhatja a Stiebel Eltron HZEA lágyító szerelvényét is A fűtési rendszer légtelenítése Gondosan légtelenítsék ki a rendszert. Használják ehhez a hőszivattyún belül az előremenő ágba beépített légtelenítő szelepet is Minimális térfogatáram Puffertároló nélküli rendszerekben szükség van a minimális térfogatáramra, amely a leolvasztáshoz szükséges energiát biztosítja, és amely az alábbi táblázatban található. Alternatívaként használhatják az easytron felületi fűtést szabályozó rendszert. 1 Előremenő vezeték 2 Visszatérő vezeték Csatlakoztassák ennek megfelelően a hőszivattyút a fűtővízkörre Oxigéndiffúzió Készülék és környezeti károk Kerüljék a hőszivattyúnak nyitott fűtési rendszerekre, vagy az oxigéndiffúzióra nem tömör műanyagcsöves padlófűtést acélcsöves rendszerrel vegyítő fűtési rendszerekre való rácsatlakoztatását. Nyitott fűtési rendszerek, vagy az oxigéndiffúzióra nem tömör műanyagcsöves padlófűtést acélcsöves rendszerrel vegyítő fűtési rendszerek esetén a bediffundáló oxigén az acélcsövekben és az acél alkatrészeken korróziót okoz. A korrózió során keletkező maradványok, például a rozsdaiszap a hőszivattyú kondenzátorában lerakódhat, és a keresztmetszet csökkenés következtében a hőszivattyú teljesítménye csökken, vagy a túlnyomás védelem leállíthatja. Hőszivattyú WPL 10 AC / WPL 10 ACS Szivattyú emelőmagasság 6 m 4,1 m 7 m 5,1 m 8 m 6,1 m Minimális térfogatáram 0,7 m³/h A megfelelő értéket a túlömlő szelepen állítsák be. A túlömlő szelepen beállítandó emelőmagasság * a táblázat értékei a szokásosan alkalmazott WILO és Grundfoss szivattyúkra vonatkoznak. Figyelmeztetés Hőmennyiségmérő beépítése esetén vegyék figyelembe, hogy a legtöbb hőmennyiségmérőnek nagy hidraulikai ellenállása van. Ezért a keringető szivattyút nagyobb emelőmagasságúra kell választani. WPL 10 AC /ACS 1112 A KÉSZÜLÉK SZERELÉSE 12 WPL 10 AC /ACS13 A KÉSZÜLÉK SZERELÉSE A bekötés megvalósítása WPL 10 AC A sorkapcsok a bekötési tartományban találhatók. Ügyeljenek az Elektromos szerelés előkészítése fejezetben leírtakra. Kössék be a három áramkört (2. hőfejlesztő, hőszivattyú, vezérlés), és az adatbusz vezetékeket az alábbi ábra szerint. 1 X5 A DHC elektromos fűtőpatron (2. hőfejlesztő) teljesítményfokozatai L1, L2, L3, N, PE Bekötési Kapocsbekötés teljesítmény 2,6 kw L1 N PE 3,0 kw L2 N PE 3,2 kw L3 N PE 5,6 kw L1 L2 N PE 5,8 kw L1 L3 N PE 6,2 kw L2 L3 N PE 8,8 kw L1 L2 L3 N PE 2 X3 WP (hőszivattyú) L1, L2 L3, N, PE 3 X4 Vezérlés L, N, PE 4 X2 Kisfeszültség BUS High H BUS Low L BUS Ground + BUS (nem kell bekötni) 5 Földelő/árnyékoló bilincs a BUS vezeték számára 6 Kiegészítő fűtőkábel csatlakozás L, N, PE A bekötést az előírásoknak megfelelő kábelekkel valósítsák meg. Ellenőrizzék a kábelek feszülésmentességét. Kössék rá a fűtésoldali keringető szivattyút a hőszivattyú vezérlőre a kapcsolási tervnek megfelelően. WPL 10 AC /ACS 1314 A KÉSZÜLÉK SZERELÉSE A bekötés megvalósítása WPL 10 ACS A sorkapcsok a bekötési tartományban találhatók. Ügyeljenek az Elektromos szerelés előkészítése fejezetben leírtakra. Kössék be a három áramkört (2. hőfejlesztő, hőszivattyú, vezérlés), és az adatbusz vezetékeket az alábbi ábra szerint. 1 X5 A DHC elektromos fűtőpatron (2. hőfejlesztő) teljesítményfokozatai L, L, N, PE Bekötési Kapocsbekötés teljesítmény 3,0 kw L N PE 3,2 kw L N PE 6,2 kw L L N PE 2 X3 WP (hőszivattyú) L, N, PE 3 X4 Vezérlés L, N, PE 4 X2 Kisfeszültség BUS High H BUS Low L BUS Ground + BUS (nem kell bekötni) 5 Földelő/árnyékoló bilincs a BUS vezeték számára 6 Kiegészítő fűtőkábel csatlakozás L, N, PE A bekötést az előírásoknak megfelelő kábelekkel valósítsák meg. Ellenőrizzék a kábelek feszülésmentességét. Kössék rá a fűtésoldali keringető szivattyút a hőszivattyú vezérlőre a kapcsolási tervnek megfelelően. 14 WPL 10 AC /ACS15 A KÉSZÜLÉK SZERELÉSE Csatlakozási példa 1 Hőszivattyú 2 Hőszivattyú vezérlés 3 Kapcsolószekrény 4 EVU-relé (Hőszivattyús tarifa) Burkolat visszahelyezése 1 Hangszigetelés Rögzítse a fedelet a négy csavarral. Kössék rá a fűtésoldali keringető szivattyút a hőszivattyú vezérlőre a kapcsolási tervnek megfelelően. WPL 10 AC /ACS 1516 ÜZEMBE HELYEZÉS 16 WPL 10 AC /ACS17 ÜZEMBE HELYEZÉS WPL 10 AC /ACS 1718 SZERELÉS ÜZEMBE HELYEZÉS 18 WPL 10 AC /ACS19 SZERELÉS ÜZEMBE HELYEZÉS WPL 10 AC /ACS 1920 MŰSZAKI ADATOK 14. Műszaki adatok 14.1 Elektromos kapcsolási rajz WPL 10 AC A2 Belső hőszivattyú vezérlés A3 Csatlakozó a hőmérsékletérzékelőkhöz B1 Hőszivattyú előremenő hőmérséklet érzékelő KTY B2 Hőszivattyú visszatérő hőmérséklet érzékelő KTY B5 Hőszivattyú forrógáz hőmérséklet érzékelő KTY B6 Beszívott levegő hőmérséklet érzékelő PT1000 B7 Kompresszor belépő hőmérséklet érzékelő PT1000 B8 Elpárologtató kilépő hőmérséklet érzékelő PT1000 B9 Fagyvédelmi hőmérséklet érzékelő KTY B10 Kifújt levegő hőmérséklet érzékelő PT1000 E1 Beépített 2. hőfejlesztő (DHC) E2 Olajteknő fűtés F2 Túlnyomás kapcsoló F5 Biztonsági hőmérsékletvédelem K1 Lágyindítás mágneskapcsoló K2 Kompresszor mágneskapcsoló K4 Ventilátor mágneskapcsoló K5 DHC relé K6 DHC relé K7 DHC relé M1 Kompresszormotor M6 Ventilátormotor M7 Az expanziós szelep léptető motorja P1 Magas nyomás érzékelő P3 Alacsony nyomás érzékelő R1 Indító ellenállás R2 Indító ellenállás R3 Indító ellenállás X1 Sorkapocs X2 Kisfeszültségű sorkapocs X3 Sorkapocs X4 Vezérlés sorkapcsa X5 DHC sorkapcsa X7 Kiegészítő fűtőkábel sorkapcsa X23 Hálózati csatlakozás földelőblokkja X29 12 pólusú IWS csatlakozó - vezérlés X30 3 pólusú IWS csatlakozó - BUS X33 5 pólusú IWS csatlakozó expanziós szelep X34 7 pólusú IWS csatlakozó - érzékelők X35 6 pólusú IWS csatlakozó hőmérséklet érzékelők X36 3 pólusú IWS csatlakozó - ventilátor X37 3 pólusú IWS csatlakozó - el. befecskendező szelep X38 3 pólusú IWS csatlakozó - DHC X39 Nyomásérzékelők csatlakozása Y1 Átváltó szelep 20 WPL 10 AC /ACS21 MŰSZAKI ADATOK WPL 10 AC /ACS 2122 MŰSZAKI ADATOK 14.2 Elektromos kapcsolási rajz WPL 10 ACS A2 Belső hőszivattyú vezérlés A3 Csatlakozó a hőmérsékletérzékelőkhöz B1 Hőszivattyú előremenő hőmérséklet érzékelő KTY B2 Hőszivattyú visszatérő hőmérséklet érzékelő KTY B5 Hőszivattyú forrógáz hőmérséklet érzékelő KTY B6 Beszívott levegő hőmérséklet érzékelő PT1000 B7 Kompresszor belépő hőmérséklet érzékelő PT1000 B8 Elpárologtató kilépő hőmérséklet érzékelő PT1000 B9 Fagyvédelmi hőmérséklet érzékelő KTY B10 Kifújt levegő hőmérséklet érzékelő PT1000 E1 Beépített 2. hőfejlesztő (DHC) E2 Olajteknő fűtés F2 Túlnyomás kapcsoló F5 Biztonsági hőmérsékletvédelem K1 Lágyindítás mágneskapcsoló K2 Kompresszor mágneskapcsoló K4 Ventilátor mágneskapcsoló K5 DHC relé K6 DHC relé K7 DHC relé M1 Kompresszormotor M6 Ventilátormotor M7 Az expanziós szelep léptető motorja P1 Magas nyomás érzékelő P3 Alacsony nyomás érzékelő R1 Indító ellenállás R2 Indító ellenállás R3 Indító ellenállás X1 Sorkapocs X2 Kisfeszültségű sorkapocs X3 Sorkapocs X4 Vezérlés sorkapcsa X5 DHC sorkapcsa X7 Kiegészítő fűtőkábel sorkapcsa X23 Hálózati csatlakozás földelőblokkja X29 12 pólusú IWS csatlakozó - vezérlés X30 3 pólusú IWS csatlakozó - BUS X33 5 pólusú IWS csatlakozó expanziós szelep X34 7 pólusú IWS csatlakozó - érzékelők X35 6 pólusú IWS csatlakozó hőmérséklet érzékelők X36 3 pólusú IWS csatlakozó - ventilátor X37 3 pólusú IWS csatlakozó - el. befecskendező szelep X38 3 pólusú IWS csatlakozó - DHC X39 Nyomásérzékelők csatlakozása Y1 Átváltó szelep Z1 Kompresszor üzemi kondenzátor WPAB lágyindító 22 WPL 10 AC /ACS23 MŰSZAKI ADATOK WPL 10 AC /ACS 2324 SZERELÉS M Ű SZAKI ADATOK 14.3 Fűtési teljesítménydiagramok WPL 10 AC Jelmagyarázat a teljesítménydiagramokhoz Y X Fűtési hőteljesítmény [kw] / Teljesítményfelvétel [kw] / Jóságfok ε [ - ] A hőforrás (levegő) oldali belépő hőmérséklet [ C] Előremenő hőmérséklet: +35 C Előremenő hőmérséklet: +45 C Előremenő hőmérséklet: +55 C Előremenő hőmérséklet: +60 C Fűtési hőteljesítmény Fűtési teljesítményfelvétel Fűtési jóságfok 24 WPL 10 AC /ACS25 MŰSZAKI ADATOK 14.4 Hűtési teljesítménydiagramok WPL 10 AC Jelmagyarázat a teljesítménydiagramokhoz Y Fűtési hőteljesítmény [kw] / Teljesítményfelvétel [kw] / Jóságfok ε [ - ] X A hőforrás (levegő) oldali belépő hőmérséklet [ C] 1 Előremenő hőmérséklet: +7 C 2 Előremenő hőmérséklet: +18 C Hűtési hőteljesítmény Hűtési teljesítményfelvétel Hűtési jóságfok WPL 10 AC /ACS 2526 SZERELÉS M Ű SZAKI ADATOK 14.5 Fűtési teljesítménydiagramok WPL 10 ACS Jelmagyarázat a teljesítménydiagramokhoz Y X Fűtési hőteljesítmény [kw] / Teljesítményfelvétel [kw] / Jóságfok ε [ - ] A hőforrás (levegő) oldali belépő hőmérséklet [ C] Előremenő hőmérséklet: +35 C Előremenő hőmérséklet: +45 C Előremenő hőmérséklet: +55 C Előremenő hőmérséklet: +60 C Fűtési hőteljesítmény Fűtési teljesítményfelvétel Fűtési jóságfok 26 WPL 10 AC /ACS27 MŰSZAKI ADATOK 14.6 Hűtési teljesítménydiagramok WPL 10 AC Jelmagyarázat a teljesítménydiagramokhoz Y Fűtési hőteljesítmény [kw] / Teljesítményfelvétel [kw] / Jóságfok ε [ - ] X A hőforrás (levegő) oldali belépő hőmérséklet [ C] 1 Előremenő hőmérséklet: +7 C 2 Előremenő hőmérséklet: +18 C Hűtési hőteljesítmény Hűtési teljesítményfelvétel Hűtési jóságfok WPL 10 AC /ACS 2728 MŰSZAKI ADATOK 14.7 Adattábla Teljesítményadatok DIN EN szerint A teljesítményadatok csak tiszta hőátadó felületek esetén érvényesek WPL 10 ACS WPL 10 AC Megrendelési szám Hőteljesítmény EN Hőteljesítmény A-7/W35 esetén kw 4,94 5,11 Hőteljesítmény A2/W35 esetén kw 6,53 6,74 Hőteljesítmény A7/W35 esetén kw 7,72 7,83 Hőteljesítmény A10/W35 esetén kw 8,49 8,29 Hőteljesítmény A7/W45 esetén kw 7,22 7,26 Hűtőteljesítmény A35/W7 esetén kw 6,39 6,22 Hűtőteljesítmény A35/W18 esetén kw 9,31 9,12 Teljesítményfelvétel Teljesítményfelvétel DHC (vész/kiegészítő fűtés) kw 6,2 8,8 Teljesítményfelvétel ventilátor kw 0,11 0,11 Teljesítményfelvétel EN Teljesítményfelvétel A-7/W35 esetén kw 1,73 1,67 Teljesítményfelvétel A2/W35 esetén kw 1,94 1,92 Teljesítményfelvétel A7/W35 esetén kw 2,05 2,03 Teljesítményfelvétel A10/W35 esetén kw 2,11 2,06 Teljesítményfelvétel A7/W45 esetén kw 2,26 2,25 Teljesítményfelvétel hűtésnél A35/W18 esetén kw 3,26 3,16 Teljesítményfelvétel hűtésnél A35/W7 esetén kw 2,61 2,56 Jóságfok EN Jóságfok A-7/W35 esetén 2,86 3,06 Jóságfok A2/W35 esetén 3,37 3,51 Jóságfok A7/W35 esetén 3,77 3,86 Jóságfok A10/W35 esetén 4,02 4,02 Jóságfok A7/W45 esetén 3,19 3,22 Hűtési jóságfok A35/W18 esetén 2,86 2,95 Zajszint Zajszint külső felállítás esetén (EN 12102) db(a) Zajszint szabadtéren 5 m távolságban db(a) Zajszint szabadtéren 10 m távolságban db(a) Hőmérséklethatár Fűtésoldali alsó hőmérséklethatár C Fűtésoldali felső hőmérséklethatár C Levegő oldali alsó hőmérséklethatár C Levegő oldali felső hőmérséklethatár C Elektromos adatok Indítási áramerősség A Kompresszor lebiztosítás A C25 C16 Beépített 2. hőforrás (DHC) lebiztosítás A C35 C16 Vezérlési kör lebiztosítás A C16 C16 Frekvencia Hz Kompresszor névleges feszültsége V hőfejlesztő névleges feszültsége V Vezérlés névleges feszültsége V Kompresszor fázisszáma 1/N/PE 3/N/PE Vezérlés fázisszáma 1/N/PE 1/N/PE 2. hőfejlesztő fázisszáma 1/N/PE 3/N/PE Hűtőközeg töltési tömege kg 2,5 2,5 Előremenő/visszatérő fűtési vezeték csatlakozása G G 1 ¼ külső menet G 1 ¼ külső menet Leolvasztási mód Fordított működés Fordított működés Védettségi mód (IP) IP14B IP14B Fagyvédelem van van 28 WPL 10 AC /ACS29 MŰSZAKI ADATOK WPL 10 ACS WPL 10 AC Méretek Magasság mm Szélesség mm Mélység mm Tömeg Tömeg kg Teljesítményfelvétel EN Fűtőoldali térfogatáram m 3 /h 1,4 1,4 Minimális fűtőoldali térfogatáram m 3 /h 0,7 0,7 Hőforrás (levegő) oldali térfogatáram m 3 /h Belső nyomáskülönbség hpa Méretek WPL 10 ACS WPL 10 AC b01 Elektromos kábel átvezetés 1 d45 Kondenzátum leeresztés Átmérő mm e01 Fűtőkör előremenő vezeték Külső menet G 1 1/4 G 1 1/4 e02 Fűtőkör visszatérő vezeték Külső menet G 1 1/4 G 1 1/4 g01 Levegő belépés g02 Levegő kilépés WPL 10 AC /ACS 2930 ÜZEMBE HELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV 15. Üzembe helyezési jegyzőkönyv 1. A vevő adatai: 6. Telepítési körülmények jelen kezelési és szerelési utasítás szerint: A telepítési helyiség térfogata m 3 7. Üzemmód 2. A szerelő adatai: Monovalens Bivalens - párhuzamos üzemű - részben párhuzamos üzemű - alternatív üzemű 3. Az épület típusa Családi ház Többlakásos ház Házi műhely Ipari műhely Középület Egyedi hőszivattyú Modul hőszivattyú 4. A készülék típusa Megrendelési szám: Gyártási szám: Gyári szám: 5. A hőszivattyú telepítése Bivalens esetben a 2. hőfejlesztő Gázkazán Olajkazán Szilárd tüzelésű kazán Távfűtés Elektromos fűtőpatron 8. Hidraulikus bekötés puffertartállyal igen nem A puffertartály térfogata 9. Melegvíz készítés Hőszivattyútól független igen nem Külső hőcserélővel igen nem Belső hőcserélővel igen nem liter Kültéren Beltérben Betonkeretre Sávos alapra Sík padlóra Pincében Földszinten Emeleten Padlástérben A puffertartály: Stiebel Eltron gyártmány; típusa: Más gyártmány; típusa: Vízszintes: igen nem Zajszigetelt az épülettől: igen nem 30 WPL 10 AC /ACS31 ÜZEMBE HELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV 10. Hőforrás Levegő Külső levegő Kifújt beltéri levegő Hőmérséklete min. C Talaj Talajszonda Cső névleges átmérője: max. C darabszáma: Osztó van nincs Furat mélysége: Csatlakozás Tichelmann kapcsolás szerint igen nem Talajkollektor Csőhossz: Cső névleges átmérője: Lefedett terület: Osztó van nincs Furatok mélysége: Csatlakozás Tichelmann kapcsolás szerint igen nem Hőhordozó közeg Típusa: Koncentráció: Fagyállósági határ: C 12. A fűtési rendszer berendezései Hőforrás oldali keringető szivattyú Gyártó / típus: / Fűtésköri keringető szivattyú Gyártó / típus / Hőszivattyú/hőcserélő köri keringető szivattyú Gyártó / típus / Hőcserélő/tároló köri keringető szivattyú Gyártó / típus / Puffertároló köri keringető szivattyú Gyártó / típus / Melegvíz recirkulációs szivattyú Gyártó / típus / Hőszivattyú/hőcserélő köri keringető szivattyú Gyártó / típus / Keverőszelep Gyártó / típus / Keverőszelep hajtása Gyártó / típus / 13. Szabályozó / vezérlő készülék Stiebel Eltron / típus: Egyéb gyártó / típus: Beállítás az üzembe helyezési jegyzőkönyv szerint Víz Egyéb: Kútvíz Felszíni víz 14. Elektromos bekötés Vezeték típusa: Érszám: Keresztmetszet: Kábelvezetés az előírások szerint igen nem 11. Fűtési rendszer Padlófűtés Konvektoros fűtés Fűtőlap Radiátoros fűtés Tervezési hőmérséklet: előremenő C /visszatérő C Hőszivattyú vezérlő rendszer Vezeték típusa: Érszám: Keresztmetszet: WPL 10 AC /ACS 3132 ÜZEMBE HELYEZÉSI JEGYZŐKÖNYV 15. Mért értékek A hőszivattyú 10 perces működése után mért értékek a hőszivattyún Sole / víz / levegő belépés: C Sole / víz / levegő kilépés: C Hőszivattyú előremenő: C Hőszivattyú visszatérő: C 16. VDE 0701 szerinti ellenőrzés Elvégezve: igen nem Értékek rendben: igen nem 17. A rendszer kapcsolási vázlata Hely, dátum Szerelő aláírása 32 WPL 10 AC /ACS33 JÓTÁLLÁS, KÖRNYEZET ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS JÓTÁLLÁS, KÖRNYEZET ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS Jótállás Jótállás a fogyasztói szerződés keretében vásárolt új tartós fogyasztási cikkre a 151/2003. (XI.22.) Korm. rendelet alapján. A jótállás feltételei: - Az üzembe helyezést, évenkénti felülvizsgálatot a forgalmazó vagy megbízottja (Stiebel Eltron Kft. által kiközvetített, erre feljogosított gazdálkodó szervezet) elvégezte. - Az üzembe helyezésről, az évenkénti felülvizsgálatról kiállított munkalapokat (forgalmazó vagy megbízottja, megrendelő vagy megbízottja) aláírásával hitelesítette. - A beüzemelési, felülvizsgálati-karbantartási munkalapok cégünk részére visszaküldésre kerültek. A többlet jótállás (12 hónapot meghaladó) érvényes, amennyiben a készülék(ek), rendszer elemek évenkénti felülvizsgálatát-karbantartását a készülék tulajdonosának, üzemeltetőjének megrendelése alapján, térítés ellenében a forgalmazó vagy a megbízottja elvégezte és azt a felülvizsgálat során kötelezően kiállítandó munkalapon leigazolta. Környezet és újrahasznosítás A lebontott csomagolóanyag kezelése A készüléket gondosan becsomagoltuk, hogy sértetlenül érkezzen meg Önhöz. Kérjük, segítsen nekünk a környezet megvédésében, és bízza a csomagolóanyagot a szakkereskedőre. A Stiebel Eltron cég a nagykereskedőivel és a szakkereskedőivel együtt vesz részt Németországban a csomagolóanyagok környezetbarát és hatékony visszavételi és feldolgozási programjában. Az elhasznált készülékek kezelése Németországon kívül. Az ezzel a jelöléssel ellátott készülékek nem tartoznak a kukába dobható hulladékok közé, hanem a szeméttől elkülönítve kell összegyűjteni és kezelni. Az elhasznált készülékek kezelését és eltávolítását szakszerűen és a helyi előírásoknak és törvényeknek megfelelően kell végrehajtani. A kiállított munkalapokat (beüzemelési, felülvizsgálati-karbantartási) kérjük minden esetben cégünk részére visszajuttatni. Kérjük őrizze meg az eladás napjának hiteles igazolását számlát, a beüzemelési illetve az évenkénti felülvizsgálati-karbantartási munkalapokat a jótállási idő lejártáig, mert reklamáció esetén, ezen dokumentációk hiányában a jótállási igényjogosultság elvész. Beüzemelési, felülvizsgálati, karbantartási illetve javítási igényt minden esetben cégünk (Stiebel Eltron Kft.) felé szükséges jeleznibejelenteni, cégünktől kell megrendelni. Stiebel Eltron Kft Budaörs, Gyár u. 2. Tel.: 1/ Fax.: 1/ : A jótállási igény érvényesítésének kizáró feltételei: Vízkövesedés, rendeltetésellenes használat, átalakítás, idegen beavatkozás, tisztítás hiánya, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, iparszerű igénybevétel, túlfeszültség (villámcsapás), a használati (kezelési és szerelési) utasításban leírtak be nem tartása, vásárlási számla hiánya, adatok módosítása, a beüzemelést igénylő készüléket nem a forgalmazó vagy megbízottja helyezte üzembe, az előírt karbantartások elmulasztása. A beüzemelésről illetve az évenkénti felülvizsgálatokról-karbantartásokról készült munkalapon történő (a rendszer előírás szerinti működtetésére illetve üzembiztos működésére utaló) bejegyzések elvégzésének be nem tartása a jótállási igény elvesztését vonja maga után. A Stiebel Eltron Kft. semmilyen felellőséget nem vállal azokért a meghibásodásokért, amelyet nem az adott készülékre vonatkozó szerelési és kezelési előírásban foglaltak szerint szereltek, helyeztek üzembe, illetve működtettek. WPL 10 AC /ACS 33 Több megjelenítése
KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS LEVEGŐ/VÍZ HŐSZIVATTYÚ» WPL 0 ACS A 9865-588-868 TARTALOMJEGYZÉK/KEZELÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS. Általános előírások. Csatolt dokumentumok. Biztonsági előírások. A kezelési és Részletesebben KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS
,,,,, KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS TALAJHŐ/VÍZ HŐSZIVATTYÚ» WPF 20» WPF 27» WPF 35» WPF 40» WPF 52» WPF 66» WPF 27 HT A jövô komfortos technikája TARTALOMJEGYZÉK / KEZELÉS ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK Részletesebben HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER
HŐSZIVATTYÚK AEROGOR ECO INVERTER FEJLETT INVERTERES TECHNOLÓGIA. Aerogor ECO Inverter Az új DC Inverter szabályzású Gorenje hőszivattyúk magas hatásfokkal, környezetbarát módon és költséghatékonyan biztosítják Részletesebben CES Hőgenerátor Kezelési útmutató
1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4 Részletesebben KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz)
KOMBÓ TÍPUS - 190L (50Hz) Midea RSJ-15/190RDN3-D Készülék tulajdonságok Környezetbarát R134a hűtőközeg Előállított vízhőmérséklet: 38 C ~ 70 C Többféle üzemmód: hőszivattyús/elektromos fűtés Automatikus Részletesebben !!!!! SABIANA. SKYSTAR kazettás fan coil berendezések. airtronics. 1. oldal
SABIANA SKYSTAR kazettás fan coil berendezések airtronics 1. oldal 2. oldal ALKALMAZÁS: FONTOS: A berendezés telepítése előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet A SkyStar berendezéseket kereskedelmi Részletesebben BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez
BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez A VEC egy olyan elszívó központi ventilátor család, amelyet kifejezetten a különböző lakó- és kereskedelmi Részletesebben VIESMANN. Fűtési keverőszelep. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben. Keverőszelep motorok
VIESMANN Fűtési keverőszelepek Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben Fűtési keverőszelep 3 járatú fűtési keverőszelep, DN 20 DN 50 és R ¾ R 1¼ Speciális 3 járatú fűtési Részletesebben VITOCAL 200-S Levegős hőszivattyú rendszerek, hatékonyságra hangolva
Kedvezményes csomagok Érvényes: 2012. aug. 31-ig VITOCAL 200-S Levegős hőszivattyú rendszerek, hatékonyságra hangolva M M A Vitocal 200-S műszaki jellemzői: Levegős hőszivattyú 4, 7, 10, és 13 kw-os névleges Részletesebben BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA
BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember Részletesebben Vaillant aurostep szolárrendszer
Hőszivattyús rendszerek A hőszivattyúk Hőforrások lehetőségei Alapvetően háromféle környezeti közeg: Levegő Talaj (talajkollektor, talajszonda) Talajvíz (fúrt kút) Egyéb lehetőségek, speciális adottságok Részletesebben Levegő-víz hőszivattyú
5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW típusok Levegő-víz hőszivattyú Hidraulikai kialakítás, hőleadók kiválasztása, opciók 2 Műszaki adatok 5kW 6kW 8kW 10kW 14kW 16kW BELTÉRI HIDRAULIKUS EGYSÉG Méretek MAG x Részletesebben Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW
Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata Részletesebben Beltéri wellness és medenceterek párátlanítása és hővisszanyerése. DH 44 és 66 kompakt hőszivattyús uszodai párátlanítókkal
R Beltéri wellness és medenceterek párátlanítása és hővisszanyerése DH 44 és 66 kompakt hőszivattyús uszodai párátlanítókkal calorex hôszivattyús kompakt uszodai párátlanító A Calorex DH 44 és 66 elegáns Részletesebben HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY
Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY R2GC 200, R2GC 250, R2GC 300, R2GC 400 HU 1 - Leírás Az R2GC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, kéthőcserélős G1 Részletesebben KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS
,,,,, KEZELESI ES SZERELESI UTASITAS HELYI SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉS HŐVISSZANYERÉSSEL» LA 30 WRG A jövô komfortos technikája TARTALOMJEGYZÉK/KEZELÉS Általános figyelmeztetések KEZELÉS 1. Általános előírások... Részletesebben Ariston Hybrid 30. Kondenzációs- Hőszivattyú
Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 HU 1 - Leírás RGC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, egyhőcserélős G1 -os csatlakozásokkal Részletesebben KEZELÉSI ÉS TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
KEZELÉSI ÉS ELEPÍÉSI ÚMUAÓ Levegő víz hőszivattyú»» WPL AS»» WPL ACS»» WPL 0 A»» WPL 0 AC»» WPL A»» WPL AS»» WPL AC»» WPL ACS ARALOM KÜLÖNLEGES UDNIVALÓK KEZELÉS. Általános tudnivalók. Biztonsági tudnivalók. Részletesebben Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu
Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő Részletesebben allstor puffertároló Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Kiadó/gyártó Vaillant GmbH
Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató allstor puffertároló HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de Részletesebben Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1. Részletesebben Danfoss Elektronikus Akadémia. EvoFlat Lakáshőközpont 1
EvoFlat lakás-hőközpontok Danfoss Elektronikus Akadémia EvoFlat Lakáshőközpont 1 Tartalom: Alkalmazás, EvoFlat készülékek Szabályozási elvek HMV termelés Az EvoFlat lakáshőközpontok fő egységei Kiegészítő Részletesebben Levegő-víz hőszivattyú. Hőszivattyúzás egyszerűen
Levegő-víz hőszivattyú Hőszivattyúzás egyszerűen 1 Víz-víz hőszivattyú rendszer -nagy beruházási költség -nagyon precíz tervezést igényel -engedélyek (bányakapitányság) Kiváló gép COP: 5-5,2 Kevésbé kiváló Részletesebben Sky Klímaberendezések
Sky Klímaberendezések Sky-al Működési tartomány -25 és +52 között WI-FI rendszer Sky vezérlőegysége Címzett: TEKNO POINT Klíma Kft Műszaki vevőszolgálat Budapest Öntöde u. 6. 1211 JÓTÁLLÁSI JEGY KÉRJÜK, Részletesebben 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Levegő víz hőszivattyú. Waterstage
5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Levegő víz hőszivattyú Waterstage 2 Waterstage Mitől lesz néhány egyformának tűnő műszaki termék közül némelyik átlagos, némelyik min. színvonal alatti vagy éppen Részletesebben Telepítési útmutató. DEVIreg 610. Elektronikus termosztát. www.devi.com
Telepítési útmutató DEVIreg 610 Elektronikus termosztát www.devi.com Tartalomjegyzék 1 Bevezető................. 3 1.1 Műszaki adatok.......... 4 1.2 Biztonsági utasítások...... 5 2 Felszerelési utasítások........ Részletesebben INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató
INTIEL Elektronika az Ön oldalán Programozható differenciál termosztát TD-3.1 Beüzemelési útmutató Forgalmazó: NatEnCo Bt. 9200 Mosonmagyaróvár, Móra Ferenc ltp. 3. Tel.: 20 373 8131 1 I. Alkalmazási terület Részletesebben Folyadékhűtők üzembe helyezése
Folyadékhűtők üzembe helyezése Előadó: Karda István Karda István Columbus Cégcsoport Nagytarcsa 2142, Rákóczi út 0128/2 e-mail: kardai@cklima.hu Mobil: +3620/983-2987 Tel: +3628/588-588 Fax: +3628/450-000 Részletesebben EXLED-001 (HT-F62413A-10)
LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást Részletesebben KITERJESZTETT GARANCIA
KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és Részletesebben CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA
CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember, vagy szakkereskedés Részletesebben BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek
INVERTERES MULTI kültéri egységek MŰSZAKI ADATOK DUO TRIO QUATTRO FS2MIF-180AE2 FS3MIF-270AE2 FS4MIF-360AE2 Hűtőközeg tipusa R 410A R 410A R 410A Hűtőteljesítmény* W 5140 (3600~6700) 7410 (5190~9630) 9880 Részletesebben HIWARM ÚJ GENERÁCIÓ OSZTOTT RENDSZERŰ MULTIFUNKCIÓS INVERTERES FOLYADÉKHŰTŐ ÉS HŐSZIVATTYÚ HŰTŐKÖRI FELÉPÍTÉS
HIWARM ÚJ GENERÁCIÓ OSZTOTT RENDSZERŰ MULTIFUNKCIÓS INVERTERES FOLYADÉKHŰTŐ ÉS HŐSZIVATTYÚ 2012 HŰTŐKÖRI FELÉPÍTÉS Példa működési módra: TÉL fűtés / HMV készítés Példa működési módra: NYÁR hűtés + HMV Részletesebben Ipari kondenzációs gázkészülék
Ipari kondenzációs gázkészülék L.H.E.M.M. A L.H.E.M.M. egy beltéri telepítésre szánt kondenzációs hőfejlesztő készülék, mely több, egymástól teljesen független, előszerelt modulból áll. Ez a tervezési Részletesebben Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..
Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A Részletesebben QAA73 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek
QAA7 kezelési utasítás felhasználóknak, beüzemelőknek JELLEMZŐK Működési feszültség Védelem OpenTherm bus Csatlakoztathatóság Vezeték hossz Vezeték ellenálló képessége Teljesítményfelvétel Biztonsági szint Részletesebben Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.
cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel. Részletesebben AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014
AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 4/R 1/01/4 PROUCENT KOTŁÓW C.O. I BETONIAREK EFRO Robert ziubeła Vegyesprofilú vállalat 6 067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A NYILATKOZZA kizárólagos felelősséggel, hogy Részletesebben Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások
WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások 2010 április 06 A STIEBEL ELTRON történelmének áttekintése» Alapító Dr.Theodor Stiebel mérnök-feltaláló Részletesebben Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés
Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic Részletesebben Kezelési útmutató. Logatherm AW C. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység. A kezelő részére. A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni.
Kezelési útmutató Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D Logatherm AW C A kezelő részére A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni. 6 720 614 462 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Részletesebben Szerelési és karbantartási utasítás
TERMÉKLEÍRÁS FS/1R Napkollektoros frissvíztároló regiszterrel Acélból (S 235 JR) készült egyszerű kombinált tároló fűtésüzemhez és használati melegvíz készítéshez napkollektoros berendezéssel összekötve. Részletesebben Beüzemelési riport FUJITSU Airstage VRF V-II
Beüzemelési riport FUJITSU Airstage VRF V-II Dátum Beüzemelést végző szakember Név Cégnév Cím Város Ország Felhasználó adatai Cégnév Cím Város Ország Szerviz telefonszáma Beépítés helye Megnevezés Cím Részletesebben Geotermikus hőszivattyú Geopro GT. Élvezze a Föld melegét Geopro-val
Geotermikus hőszivattyú Geopro GT Élvezze a Föld melegét Geopro-val Környezetbarát hőenergia a talajból Mindannyian természetes környezetben élünk, és nagymértékben függünk tőle. Ezért kötelességünk, hogy Részletesebben Kisfeszültségű termékek. Termékválaszték 2014
Kisfeszültségű termékek Termékválaszték 2014 Megbízható minőség Tartalom Moduláris alkatrészek 01-09 Kismegszakítók és moduláris kapcsolók Életvédelmi relék Időzítő relék és moduláris mágneskapcsolók Túlfeszültség Részletesebben Szerelési utasítások. devireg 130, 131 és 132
HU Szerelési utasítások devireg 130, 131 és 132 Tartalom: 1. Felhasználási lehetőségek és beállításaik 2. Szerelési utasítások. a. devireg 130 és 132-es típusok érzékelőinek szerelése b. A termosztát elhelyezése Részletesebben FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, Részletesebben cosmo szerelvény JELLEMZŐK GIENGER HUNGÁRIA ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT.
cosmo szerelvény COSMO fűtési szerelvények COSMO termosztátfejek Folyadék töltetű termosztátfej gyors reagálási idővel Beállítható érték: 7-28 C Fagyvédelem: 7 C Kétfajta csatlakozással: M30x1,5mm és Danfoss Részletesebben 6 720 614 054-00.1D. Beltéri egység CC 160-2 400V 3N~ Kezelési útmutató 6 720 641 261(2010/01)
6 720 614 054-00.1D Beltéri egység CC 160-2 400V 3N~ Kezelési útmutató 6 720 641 261(2010/01) 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások.................. Részletesebben HHC. Hydro Heat Control. H&M Elektronik
HHC Hydro Heat Control H&M Elektronik Hydro Heat Control HHC Felhasználói Kézikönyv H&M Elektronik 1 Tartalom Biztonsági előírások... 3 Megfelelő használat... 4 Védelmi szint... 4 Tartozékok... 4 Érintésvédelem... Részletesebben Típus FS 500/2R FS 800/2R FS 1000-S/2R FS 1250/2R FS 1500/2R FS 2000/2R
TERMÉKLEÍRÁS FS/2R Napkollektoros frissvíztároló két regiszterrel Acélból (S 235 JR) készült kiváló minőségű kombinált tároló fűtésüzemhez és használati melegvíz készítéshez napkollektoros berendezéssel Részletesebben WPMW II, WPMS II Hőszivattyú menedzser fűtési hőszivattyúkhoz Használati és szerelési útmutató
WPMW II, WPMS II Hőszivattyú menedzser fűtési hőszivattyúkhoz Használati és szerelési útmutató Tartalomjegyzék Használati útmutató 2 1 A készülék áttekintése 2 1.1 A készülék ismertetése 2 1.2 Használati Részletesebben Levegő-víz inverteres hőszivattyú
Levegő-víz inverteres hőszivattyú RENDSZER FELÉPÍTÉSE Levegő-víz hőszivattyú rendszer A Carrier bemutatja az XP Energy a lakossági fűtési megoldást megújító levegő-víz hőszivattyú rendszert. Az energia Részletesebben CDP 75/125/165 légcsatornázható légszárítók
CDP 75/125/165 légcsatornázható légszárítók 17:22 IRVENT Tel/Fax: [94] -48 Tel/Fax: [52] 422-64 CDP 75 légcsatornázható légszárító CDP 75 típusú légcsatornázható légszárító nagyobb magán- és közületi uszodákban, Részletesebben - Műszaki tartalom: Ajánlati ár tartalmaz: Tesztelés: Tisztelt Ügyfelünk:
Tisztelt Ügyfelünk: Szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani ezt a saját gyártású kiváló minőségű készüléket. A szerszám és alkatrész gyártó olaj vagy víz hűtésű gépek hűtésére egy költségkímélő megoldásként Részletesebben 1. VEZÉRLŐSZEKRÉNY ISMERTETŐ
Elektromos Vezérlőszekrények EQ.M típuscsalád EQ.M- x xxx - xx - x... Opciók: "O 1 -O 10" Belső kód Kimenetek terhelhetősége: "06 "- 6A "10 "- 10A "14 "- 14A "18 "- 18A Doboz kivitel: "M"- PVC Villamos Részletesebben BE-SSP-2R MELEGVÍZTÁROLÓK
TERMÉKLEÍRÁS BE-SSP-2R/2R os melegvíztároló két regiszterrel A BE-SSP-sorozatú napkollektoros melegvíztárolóknál acélból készült (S 23 JR) zománcozott melegvíz készítőkről van szó. Korrózióvédelemként Részletesebben HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı
HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a Részletesebben Szerelési és karbantartási utasítás
Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer Részletesebben A hszivattyú mszaki adatai
Vaporline GW260-HAC/H folyadék-víz hszivattyú A hszivattyú mszaki adatai Verzió száma: 1,0 2014. június 23. Alkalmazható: Radiátoros,légtechnikai és sugárzó ftésekhez Fan-coil, légtecnikai és sugárzó aktív Részletesebben Siemens Zrt 2011. 5SL Kismegszakítók. Az 5SL kismegszakítók használhatók főkapcsolóként,
5SL Kismegszakítók BET Kisfeszültségű áramkör védelem z új 5SL kismegszakító 6 k-ig terjedő alkalmazáshoz. készülék rendelkezik az összes Siemens kismegszakítónál megszokott szolgáltatási jellemzővel. Részletesebben Pozíció Darab Leírás Egyszeri ár
Pozíció Darab Leírás Egyszeri ár -1 MQ3-25 A-O-A-BVBP Külön kérésre Cikkszám: 9651552 Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző. Komplett rendszer Az MQ egy komplett, minden az egyben rendszer, szivattyúval, Részletesebben DEVI fűtőkábelek alkalmazásai:
DEVI fűtőkábelek alkalmazásai: Hó- és jégolvasztás, fagyvédelem: Ereszcsatornák fagymentesítése Elektromos padlófűtés: Csővezetékek fagyvédelme Kizárólagos padlófűtés Garázsbejárók, rámpák fűtése Kiegészítő Részletesebben PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!)
PEGO SEGÉDLET (NEM HELYETTESÍTI A GÉPKÖNYVET!) ÜZEMELTETÉSI VÍZMINŐSÉG: ÜZEMELTETÉSI TARTOMÁNY KEZELT/KEZELETLEN IVÓVÍZZEL HATÁRÉRTÉKEK PARAMÉTER MÉRTÉKEGYSÉG MIN MAX *A víz vezetőképessége 20 C-on µs/cm Részletesebben 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell. Levegő-víz hőszivattyú. Kiválasztás, funkciók. 1 Fujitsugeneral Ltd. 2008 ATW Dimensioning
5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW modell Levegő-víz hőszivattyú Kiválasztás, funkciók 1 2 Szükséges adatok - Milyen teljesítmény szükséges? Fűtés, melegvíz - Milyen teljesítmény áll rendelkezésemre? - Szükséges Részletesebben VICTRIX Fali kondenzációs kazánok
VICTRIX Fali kondenzációs kazánok VICTRIX KÖRNYEZETBARÁT KONDENZÁCIÓS KAZÁNOK KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG KOMPAKT MÉRETEK FORMATERVEZETT CSÚCS ÚJ VICTRIX MODELLEK A felhasználói igények folyamatos követésének eredményeképp Részletesebben J03. HLRWZNa-M. Léghűtéses, hőszivattyús kivitelű folyadékhűtő, osztott. www.airtradecentre.com
03 Léghűtéses, hőszivattyús kivitelű folyadékhűtő, osztott 537 HLRWZNa-M Léghűtéses hőszivattyús kivitelű folyadékhűtő fűtési melegvíz, vagy hűtési hideg víz előállítására, R0A hűtőközeggel, 7.5-. hűtőteljesítménnyel, Részletesebben Beépített szelepes osztó-gyűjtő rendszerek padlófűtéshez FHF
Beépített szelepes osztó-gyűjtő rendszerek padlófűtéshez FHF Alkalmazás Az FHF osztó-gyűjtő rendszerek feladata a vízáramlás szabályozása a padlófűtéses rendszerekben. A padlófűtési rendszer minden csöve Részletesebben Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz
Oldal 1 / 5 Működési és szerviz kézikönyv a Heat Keeper füstgázhőcserélőhöz Tartalomjegyzék Oldal 1. Fontos tudnivalók 2 1.2 Ártalmatlanítás 1.3 Alkalmazási területek 2. Üzemeltetés 3 2.1 Működési elv Részletesebben ECL Comfort 300 / 301 230 V és 24 V váltóáramra
Adatlap ECL Comfort 300 / 301 230 V és 24 V váltóáramra Felhasználás Az ECL Comfort 300 / 301 idõjáráskövetõ elektronikus szabályozó kívánság szerinti felhasználásra programozható az ECL-kártya segítségével. Részletesebben F45HC F50HC. Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba
F45HC F50HC Üzembe helyezési és karbantartási útmutató Hűtőegységek hűtőkamrákba Gyártó: Forgalmazó: GYÁRTÓMŰVI NYILATKOZAT Hivatkozás a 89/392/EEC EK Gépészeti Irányelvre és kiegészítéseire A termékek Részletesebben 02 széria: DN40 és DN50 01 széria.: DN65...DN150
4 241 02 széria: 40 és 50 01 széria.: 65...150 3-járatú keverőcsapok PN6 VBF21... 3-járatú keverőcsapok, PN6, karimás Szürke vas öntvény GG-25 40... 40 mm k vs 25... 820 m 3 /h Elfordulás mértéke 90 Karimás Részletesebben LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység. Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A
LOGON B - falra szerelhető vezérlőegység Telepítési útmutató szervizpartner részére 04/2011 DOB6548-A Tartalomjegyzék Telepités... 3 Elektromos bekötés... 4 Elektromos csatlakozások... 5 Beüzemelés és Részletesebben Típus PS 500/1R PS 800/1R PS 1000-S/1R
S/1 UFFEÁOLÓ EMÉKLEÍÁS S/1 Napkollektoros puffertároló regiszterrel frissvíz-modullal történő üzemhez előkészítve Acélból (S2J) készült kiváló minőségű puffertároló fűtésüzemhez napkollektoros berendezéssel Részletesebben Buderus: A kombináció szabadsága
Buderus: A kombináció szabadsága Az egyik leggyakrabban feltett kérdés: Tudunk-e más fûtôberendezéseket a rendszerbe illeszteni? A Buderus Logatherm hôszivattyúi a választás szabadságát kínálják: gyakorlatilag Részletesebben Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690
Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI Részletesebben MŰSZAKI SEGÉDLET. Verzió 2011/01
MŰSZAKI SEGÉDLET Verzió 2011/01 TARTALOMJEGYZÉK Főbb tulajdonságok 3 Műszaki adattáblázat 4 Befoglaló méretek 5 Hidraulikai egység 6 Burkolat és szerkezeti felépítés 7 Adattábla 8 Bekötőegység 8 Tároló Részletesebben Kompakt padlófűtés hidraulikai blokk padlófűtéshez FHM-Cx
Kompakt padlófűtés hidraulikai blokk padlófűtéshez FHM-Cx Alkalmazás FHM-C1 hidraulikus blokk (Alpha+ szivattyú) FHM-C/ FHM-C hidraulikus blokk (Alpha+ szivattyú) FHM-C hidraulikus blokk (UPS szivattyú) Részletesebben UBS 125V, 160V UBS 200, 300, 500, 750, 1000 UBS 200S, 300S, 500S, 750S, 1000S Indirekt fűtésű használati melegvíz tárolók
125V, 160V 200, 300, 500, 750, 1000 200S, 300S, 500S, 750S, 1000S Indirekt fűtésű használati melegvíz tárolók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, Részletesebben Tóth István gépészmérnök, közgazdász. levegő-víz hőszivattyúk
Tóth István gépészmérnök, közgazdász levegő-víz hőszivattyúk Összes hőszivattyú eladás 2005-2008 Hőszivattyú eladások típusonként 2005-2008 (fűtés szegmens) Pályázatok Lakossági: ZBR-09-EH megújuló energiákra Részletesebben VIESMANN VITOCELL 100-E Fűtővíz puffertároló 200 2000 liter űrtartalom
VIESMANN VITOCELL 100-E Fűtővíz puffertároló 200 2000 liter űrtartalom Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árlistáan VITOCELL 100-E Típus: SVW Kis űrtartalmú fűtővíz puffertároló Részletesebben CDP 35/45/65 falra szerelhetõ légszárítók
CDP 35/45/65 falra szerelhetõ légszárítók Nyugat-Dunántúli Iroda 17:2 IRVENT 9700 Szombathely, Zanati út 4. Tel/Fax: [94] 333-483 Kelet-Magyarországi Iroda 4026 Debrecen, Irinyi u. 20. Tel/Fax: [52] 422-643 Részletesebben Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!
Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat Részletesebben VIESMANN. VITOCAL Talajhő hőszivattyúk 2- és 3-fokozatú, 27 197 kw-ig. Tervezési segédlet VITOCAL 350-G PRO
VIESMANN VITOCAL Talajhő hőszivattyúk - és 3-fokozatú, 7 197 kw-ig Tervezési segédlet Elektromos hőszivattyúk fűtéshez, hűtéshez és melegvíz készítéshez monovalens vagy bivalens fűtési rendszerekben Időjárás Részletesebben TV 32 kétcsöves fancoil egység. Műszaki leírás
TV 2 kétcsöves fancoil egység Műszaki leírás TARTALOMJEGYZÉK 1 FŐ JELLEMZŐK 2 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE SZERKEZETI JELLEMZŐK MŰSZAKI ADATOK FŰTŐTELJESÍTMÉNY 7 HŰTŐTELJESÍTMÉNY 8 7 AKUSZTIKAI ADATOK 8 8 TELEPÍTÉSI Részletesebben Technische Dokumentation. Hocheffizienz-Wärmepumpen. Hatékony hõszivattyúk
Technische Dokumentation Hocheffizienz-Wärmepumpen Hatékony hõszivattyúk -A, BWL 1 A, -I BWL 1 I levegô/víz Luft/Wasser BWS 1 BWS-1 víz/víz Sole/Wasser Nagy hatékonyságú hôszivattyúk a Wolf hôszivattyúk Részletesebben Az alábbi rövid anyagban néhány hasznos tanácsot szeretnék adni Daikin Altherma levegő-víz hőszivattyús rendszerek tervezéséhez kivitelezéséhez.
Az alábbi rövid anyagban néhány hasznos tanácsot szeretnék adni Daikin Altherma levegő-víz hőszivattyús rendszerek tervezéséhez kivitelezéséhez. A következő oldalakon levő kialakítás csak javaslat, az Részletesebben Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre
Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 09 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának Részletesebben ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK
ELEKTROMOS TERMOVENTILÁTOROK TARTALOMJEGYZÉK Alapadatok 3 Felépítés 4 Méretek 5 Műszaki adatok 5 Felszerelés 6 Szabályozás 8 Kapcsolási sémák 9 Légsebesség 9 Keverőelem 10 EL 2 ALAPADATOK EL Fűtőteljesítmény Részletesebben Merülő hőmérséklet érzékelők QAE21... Symaro. Passzív érzékelők csővezetékekben és tárolókban lévő víz hőmérsékletének a mérésére.
1 781 1781P01 Symaro Merülő hőmérséklet érzékelők QAE21 Felhasználás Passzív érzékelők csővezetékekben és tárolókban lévő víz hőmérsékletének a mérésére A QAE21 merülő hőmérséklet érzékelők fűtési, szellőző Részletesebben CDP 35T/45T/65T falon át szerelhetõ légszárítók
DP 35T/45T/65T falon át szerelhetõ légszárítók Nyugat-Dunántúli Iroda 17:12 IRVENT 9700 Szombathely, Zanati út 4. Tel/Fax: [94] 333-483 Kelet-Magyarországi Iroda 4026 Debrecen, Irinyi u. 20. Tel/Fax: [52] Részletesebben C 269-01. Nias Dual. Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval. Környezetbarát hő
C 269-01 made in Italy Nias Dual Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Környezetbarát hő HU Fali, zárt égésterű gázkészülék beépített HMV tárolóval Nias Dual csak 450 mm MEGBÍZHATÓSÁG Részletesebben A legjobb fűtés minden évszakban. DIGITÁLIS SZABÁLYOZÁSÚ ELEKTROMOS KAZÁNOK Fűtéshez és használati melegvíz előállításához.
ÚJ BAXI FALI GÁZKAZÁN A legkompaktabb BAXI készülékcsalád Magas hatásfok (zárt égésterűeknek minősítés a 92/42/CEE szabvány szerint) Digitális vezérlőpanel széles LCD kijelzővel Kompakt hidraulikus szerelvénycsoport Részletesebben LFM Használati útmutató
Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 LFM Használati útmutató Oldalak 1 1.ábra 2.ábra Oldalak 2 3.ábra Részletesebben 2017 © DocPlayer.hu Adatvédelmi irányelvek | Szolgáltatási feltételek | Visszajelzés