Source: http://docplayer.fi/63377812-Liite-1-rakennuslupapiirustukset.html
Timestamp: 2019-07-23 18:32:53+00:00
Document Index: 2759099

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset - PDF
Download "LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset"
1 LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset
7 LIITE 2. Lämpökameran mittauspisteet
8 Lämpökameran mittauspisteet, 1-kerros
9 Lämpökameran mittauspisteet, 2-kerros
10 Lämpökameran mittauspisteet, kellari
11 LIITE 3. Lämpökamerakuvat
12 Kuvauspaikka: 1-kerros, käytävä Kuvauspäivämäärä: Kuva 1. Mittauspisteen lämpötila 19.3 C Mittausalue maks. lämpötila 48.5 C Mittausalue min. lämpötila 2.9 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 14.0 % Paine-ero rakenteen yli (negatiivinen -5 Pa Todennäköisesti sekä ilmavuotoa että kylmäsilta. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %) Ikkuna uusittava mahdollisuuksien mukaan.
13 Kuvauspaikka: 1-kerros,käytävä Kuvauspäivämäärä: Kuva 2. Mittauspisteen lämpötila 18.1 C Mittausalue maks. lämpötila 18.2 C Mittausalue min. lämpötila 6.4 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 14.0 % -5 Pa Todennäköisesti sekä ilmavuotoa että kylmäsilta. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Ottaen huomioon tilan käyttötarkoitus, ikkuna vaihdettava mahdollisuuksien mukaan uuteen tai tiivisteitä uusittava.
14 Kuvauspaikka: luokat, 1-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 3. Mittauspisteen lämpötila.3 C Mittausalue maks. lämpötila 28.7 C Mittausalue min. lämpötila 3.5 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 14.0 % -5 Pa Ilmavuotoa ikkunoissa. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %) Tilan käyttötarkoitus huomioiden ikkunat olisi syytä uusia, koska tiloissa oleskellaan paljon.
15 Kuvauspaikka: opettajien työhuone, 1-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 4. Mittauspisteen lämpötila 16.0 C Mittausalue maks. lämpötila 47.1 C Mittausalue min. lämpötila 8.9 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 14.0 % -5 Pa Lämpövuotoa ikkunan ja rakenteen rajapinnassa. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Rajapintaan lisättävä tiivisteitä.
16 Kuvauspaikka: keittiö, 1-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 5. Mittauspisteen lämpötila 14.6 C Mittausalue maks. lämpötila 50.3 C Mittausalue min. lämpötila 6.8 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 14.0 % -5 Pa Lämpövuotoa ikkunan ja rakenteen rajapinnassa. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Rajapintaan lisättävä tiivisteitä.
17 Kuvauspaikka: esikoulu, 1-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 6. Mittauspisteen lämpötila 12.9 C Mittausalue maks. lämpötila 47.6 C Mittausalue min. lämpötila 9.4 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 14.0 % -5 Pa Lämpövuotoa ikkunan ja rakenteen rajapinnassa. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Ikkuna uusittava, tai ikkunan tiivisteet vaihdettava uusiin.
18 Kuvauspaikka: esikoulu, ulko-ovi Kuvauspäivämäärä: Kuva 7. Mittauspisteen lämpötila 16.9 C Mittausalue maks. lämpötila 48.3 C Mittausalue min. lämpötila 9.4 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 14.0 % -5 Pa Tiivisteet vuotavat esikoulun ulko-ovessa. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Tiivisteet uusimalla estetään ilmavuoto.
19 Kuvauspaikka: esikoulu, 1-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 8. Mittauspisteen lämpötila 14.6 C Mittausalue maks. lämpötila 44.0 C Mittausalue min. lämpötila 4.1 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 14.0 % -5 Pa Ikkunassa on lämpövuotoa. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Ikkuna uusittava.
20 Kuvauspaikka: pääsisäänkäynti, 1-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 9. Mittauspisteen lämpötila 8.6 C Mittausalue maks. lämpötila 45.0 C Mittausalue min. lämpötila -4.0 C Lämpötilaindeksi mitatun 8 56 Sisäilman suhteellinen kosteus 14.0 % -5 Pa Pääsisäänkäynnin ulko-ovi toimii kylmäsiltana, ovet uusimalla rakennuksen lämpöhukka pienenisi oleellisesti. Mittausalueen minimilämpötila on -4 C, ja lämpötilaindeksi 8 %, joten ovet tulisi uusia mahdollisimman nopeasti.
21 Kuvauspaikka: ulko-ovi, kellari Kuvauspäivämäärä: Kuva 10. Mittauspisteen lämpötila 12.8 C Mittausalue maks. lämpötila.6 C Mittausalue min. lämpötila 3.5 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -7 Pa 16.0 C Kellarin ulko-ovi toimii kylmäsiltana, ovet uusimalla rakennuksen lämpöhukka pienenisi oleellisesti. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Mittausalueen minimilämpötila on 3,5 C, mutta tilan käyttötarkoitus huomioiden välittömiä toimenpiteitä olisi tiivisteiden uusiminen.
22 Kuvauspaikka: ulko-ovi, kellari Kuvauspäivämäärä: Kuva 11. Mittauspisteen lämpötila 13.3 C Mittausalue maks. lämpötila 22.1 C Mittausalue min. lämpötila 1.3 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -7 Pa 16.0 C Kellarin ulko-ovi toimii kylmäsiltana, oven uusimalla rakennuksen lämpöhukka pienenisi oleellisesti. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Mittausalueen minimilämpötila on 1,3 C, joten ovet tulisi uusia mahdollisimman nopeasti.
23 Kuvauspaikka: 1-kerros, varasto Kuvauspäivämäärä: Kuva 12. Mittauspisteen lämpötila 14.8 C Mittausalue maks. lämpötila 44.2 C Mittausalue min. lämpötila 5.0 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 14.0 % -5Pa Ikkunassa on kylmäsilta ja ilmavuotoa. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Varaston käyttötarkoitus huomioon ottaen välttämättömiä toimenpiteitä ei tarvita.
24 Kuvauspaikka: 1-kerros, liikuntasali Kuvauspäivämäärä: Kuva 13. Mittauspisteen lämpötila 13.6 C Mittausalue maks. lämpötila 49.0 C Mittausalue min. lämpötila 9.1 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 14.0 % -5 Pa Ikkunassa on kylmäsilta. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Mittausalueen minilämpötila vain 9,1 C
25 Kuvauspaikka: 2-kerros, käytävä Kuvauspäivämäärä: Kuva 14. Mittauspisteen lämpötila 13.2 C Mittausalue maks. lämpötila 46.3 C Mittausalue min. lämpötila 7.1 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -4 Pa 2-kerroksen käytävän ikkuna toimii kylmäsiltana, ikkunat uusimalla rakennuksen lämpöhukka pienenisi oleellisesti. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Mittausalueen minimilämpötila on 7,1 C, joten ikkunoiden tiivisteet tulisi uusia mahdollisimman nopeasti.
26 Kuvauspaikka: 2-kerros, käytävä Kuvauspäivämäärä: Kuva. Mittauspisteen lämpötila 11.8 C Mittausalue maks. lämpötila 18.7 C Mittausalue min. lämpötila 2.7 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -4 Pa Ikkunassa kylmäsilta. aiheuttaa vedon tunnetta käytävään. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Vaihdettava uusiin.
27 Kuvauspaikka: 2-kerros, rappukäytävä Kuvauspäivämäärä: Kuva 16. Mittauspisteen lämpötila 12.7 C Mittausalue maks. lämpötila 47.4 C Mittausalue min. lämpötila 5.0 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -4 Pa Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Karmin ja ikkunan rajapinnassa tiivistevuotoa, koska mitatun pistelämpötilan kohdasta vaadittava lämpötilaindeksi (>70 %) täyttyy. Tiivisteet uusittava, laajemman ikkunaremontin yhteydessä koko ikkuna vaihdettava uuteen.
28 Kuvauspaikka: luokat, 2-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 17. Mittauspisteen lämpötila 9.7 C Mittausalue maks. lämpötila 47.1 C Mittausalue min. lämpötila 2.8 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -4 Pa Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Ikkuna toimii kylmäsiltana. Vaihdettava uusiin mahdollisimman nopeasti.
29 Kuvauspaikka: luokat, 2-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 18. Mittauspisteen lämpötila 14.9 C Mittausalue maks. lämpötila 21.2 C Mittausalue min. lämpötila 10.5 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -4 Pa Toisen kerroksen luokkahuoneen nurkassa ilmavuotoa. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Tehtävä lisätutkimuksia, mistä vuoto johtuu.
30 Kuvauspaikka: eteinen, 2-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 19. Mittauspisteen lämpötila 11.0 C Mittausalue maks. lämpötila 19.4 C Mittausalue min. lämpötila 7.0 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -4 Pa Ikkuna toimii kylmäsiltana. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Tilan käyttötarkoitus huomioiden ei vaadita ikkunan uusimista, mutta ikkunan tiivisteet tulisi uusia.
31 Kuvauspaikka: opettajanhuone, 2-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva. Mittauspisteen lämpötila 12.7 C Mittausalue maks. lämpötila 27.5 C Mittausalue min. lämpötila 8.7 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -4 Pa Ikkunan tiivisteissä ilmavuotoa. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Tilan käyttötarkoitus huomioiden tulisi harkita ikkunan uusimista, mutta vähintään ikkunan tiivisteet tulisi uusia.
32 Kuvauspaikka: opettajahuoneen nurkka, 2- Kuvauspäivämäärä: kerros Kuva 21. Mittauspisteen lämpötila 7.9 C Mittausalue maks. lämpötila 18.4 C Mittausalue min. lämpötila 4.7 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -4 Pa Yläpohjan liitoksessa vuotoa, yläpuolella on kylmä ullakkotila. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Tilan käyttötarkoitus huomioiden eristeitä olisi lisättävä yläpohjan ja seinän liitoskohtaan.
33 Kuvauspaikka: opettajahuoneen nurkka, 2- Kuvauspäivämäärä: kerros Kuva 22. Mittauspisteen lämpötila.0 C Mittausalue maks. lämpötila 17.8 C Mittausalue min. lämpötila 11.4 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -4 Pa Yläpohjan liitoksessa pientä ilmavuotoa, todennäköisesti johtuu kylmästä ullakkotilasta, joka sijaitsee suoraan huoneen yläpuolella. Täyttää asumisterveysohjeen mukaisen hyvän tason (>65 %). Ilmavuoto ei ole kuitenkaan kovin suurta, koska mitatusta lämpötilaindeksi on 81 %.
34 Kuvauspaikka: varaston nurkka, 2-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 23. Mittauspisteen lämpötila 13.7 C Mittausalue maks. lämpötila 19.4 C Mittausalue min. lämpötila 9.6 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -4 Pa Yläpohjan liitoksessa ilmavuotoa.. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Tilan vähäinen käyttö huomioiden ei vaadita välittömiä toimenpiteitä
35 Kuvauspaikka: varaston ikkuna, 2-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 24. Mittauspisteen lämpötila 13.5 C Mittausalue maks. lämpötila 30.3 C Mittausalue min. lämpötila 2.4 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -4 Pa Ikkunassa kylmäsilta. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Tilan käyttötarkoitus huomioiden ei vaadita ikkunan uusimista.
36 Kuvauspaikka: varasto, 2-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 25. Mittauspisteen lämpötila 14.2 C Mittausalue maks. lämpötila 17.5 C Mittausalue min. lämpötila 9.0 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -4 Pa Nurkassa on pientä ilmavuotoa. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Tilan vähäisen käytön takia ei vaadita välittömiä toimenpiteitä.
37 Kuvauspaikka: asunnot, 2-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 26. Mittauspisteen lämpötila 12.6 C Mittausalue maks. lämpötila 49.7 C Mittausalue min. lämpötila 6.2 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % -4 Pa Ikkunassa ilmavuotoa. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Tilan käyttötarkoitus huomioiden ei vaadita ikkunan uusimista, mutta ikkunan tiivisteet tulisi uusia.
38 Kuvauspaikka: asunnot, 2-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 27. Mittauspisteen lämpötila 12.5 C Mittausalue maks. lämpötila 18.0 C Mittausalue min. lämpötila 9.7 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % -4 Pa Toisen kerroksen asunnoissa ilmavuotoa nurkassa. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Tilan käyttötarkoitus huomioiden tulisi selvittää vuodon syy.
39 Kuvauspaikka: esikoulu, 2-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 28. Mittauspisteen lämpötila 12.6 C Mittausalue maks. lämpötila 51.9 C Mittausalue min. lämpötila 5.5 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % -4 Pa Ikkunassa ilmavuotoa karmin ja ikkunan välissä. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Mittausalueen minimilämpötila vain 5,5 C. Tilan käyttötarkoitus huomioiden vaaditaan ikkunan uusimista.
40 Kuvauspaikka: esikoulu, 2-kerros Kuvauspäivämäärä: Kuva 29. Mittauspisteen lämpötila 13.8 C Mittausalue maks. lämpötila 48.7 C Mittausalue min. lämpötila 6.8 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 18.0 % -4 Pa Ikkunassa ilmavuotoa karmin ja ikkunan välissä. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Mittausalueen minimilämpötila vain 6,8 C. Tilan käyttötarkoitus huomioiden vaaditaan ikkunan uusimista.
41 Kuvauspaikka: maalaushuone, kellari Kuvauspäivämäärä: Kuva 30. Mittauspisteen lämpötila 16.3 C Mittausalue maks. lämpötila 23.9 C Mittausalue min. lämpötila 6.5 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -7 Pa 16.0 C Ilmanvaihtoputket tulisi eristää kondensoitumisen estämiseksi. Putket eivät täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Seinärakenteessa on jo huomattavissa kosteutta.
42 Kuvauspaikka: pesutupa, kellari Kuvauspäivämäärä: Kuva 31. Mittauspisteen lämpötila 11.5 C Mittausalue maks. lämpötila 19.4 C Mittausalue min. lämpötila 2.7 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -7 Pa 16.0 C Ikkuna toimii kylmäsiltana. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Tilan käyttötarkoitus huomioiden ikkunat tulisi uusia.
43 Kuvauspaikka: ruokala, kellari Kuvauspäivämäärä: Kuva 32. Mittauspisteen lämpötila 17.3 C Mittausalue maks. lämpötila 22.8 C Mittausalue min. lämpötila 8.6 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -7 Pa 16.0 C Ikkunan tiivisteissä ilmavuotoa. Täyttää asumisterveysohjeen mukaisen hyvän tason (>65 %). Huomioitava kuitenkin kuvausajankohtana ollut auringonpaiste, joka vaikuttaa mittausalueen lämpötiloihin.
44 Kuvauspaikka: käytävä, kellari Kuvauspäivämäärä: Kuva 33. Mittauspisteen lämpötila 9.5 C Mittausalue maks. lämpötila 19.4 C Mittausalue min. lämpötila 3.7 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -7 Pa 16.0 C Ikkunan tiivisteet vuotavat. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Tilan käyttötarkoitus huomioiden ikkunoiden uusiminen ei ole tarpeellista, mutta uudet tiivisteet tulisi asentaa.
45 Kuvauspaikka: varasto, kellari Kuvauspäivämäärä: Kuva 34. Mittauspisteen lämpötila 10.9 C Mittausalue maks. lämpötila 19.6 C Mittausalue min. lämpötila 2.5 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -7 Pa 16.0 C Ilmavaihtoputket tulisi eristää kosteuden leviämisen estämiseksi. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %). Kellarin seinässä on merkkejä kosteudesta.
46 Kuvauspaikka: pukuhuoneet, kellari Kuvauspäivämäärä: Kuva 35. Mittauspisteen lämpötila 12.1 C Mittausalue maks. lämpötila.2 C Mittausalue min. lämpötila 5.9 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -7 Pa 16.0 C Kellarin pukuhuonetilojen ikkuna on jäässä. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja tyydyttävän tason vaatimuksia. (TI> 61 %) Auringonpaiste huomioitava lämpötilaindeksiä analysoitaessa.
47 Kuvauspaikka: wc-tilat, kellari Kuvauspäivämäärä: Kuva 36. Mittauspisteen lämpötila 11.1 C Mittausalue maks. lämpötila 14.7 C Mittausalue min. lämpötila 8.9 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -7 Pa 16.0 C Rajatun alueen lämpötilaindeksi täyttää hyvän tason (TI > 65 %). Ottaen huomioon tilan käyttötarkoitus ilmavuodosta ei aiheudu terveydellistä tai rakenteellista haittaa. Ei välittömiä toimenpiteitä.
48 Kuvauspaikka: wc-tilat, kellari Kuvauspäivämäärä: Kuva 37. Mittauspisteen lämpötila 13.7 C Mittausalue maks. lämpötila.3 C Mittausalue min. lämpötila 7.6 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus.0 % -7 Pa 16.0 C Ikkuna toimii kylmäsiltana. Täyttää asumisterveydelle asetetun tyydyttävän tason vaatimukset (TI> 61 %), mutta otettava huomioon auringonpaiste kuvauksen lopussa, joka saattaa vääristää lämpötilaindeksiä. Tilan käyttötarkoitus huomioiden ei vaadita ikkunan uusimista, mutta ikkunan tiivisteet tulisi uusia.
49 Kuvauspaikka: 1-kerros,käytävä Kuvauspäivämäärä: Kuva 38. Mittauspisteen lämpötila 16.3 C Mittausalue maks. lämpötila 21.4 C Mittausalue min. lämpötila 10.6 C Lämpötilaindeksi mitatun Sisäilman suhteellinen kosteus 14.0 % -5 Pa Tuloilman lämpötila 1-kerroksen käytävässä ei ole riittävän korkea. Aiheuttaa vedon tunnetta käytävään. Ei täytä asumisterveydelle asetettuja hyvän tason vaatimuksia. (TI> 65 %). Tuloilman lämpötilaa on säädettävä lämpöisemmäksi.
50 LIITE 4. Kosteusmittausten mittauspisteet
51 Kosteusmittausten mittauspisteet, 1-kerros (Punaiset numerot mittauksia lattiasta, mustat seinästä)
52 Kosteusmittausten mittauspisteet, 2-kerros (Punaiset numerot mittauksia lattiasta, mustat seinästä)
53 Kosteusmittausten mittauspisteet, kellari (Punaiset numerot mittauksia lattiasta, mustat seinästä)
54 LIITE 5. Kosteusmittaukset
55 Kosteusmittaukset 1.kerros Aika: klo Kosteusmittari: Gann Hydromette RTU 600 Sisälämpötila: 21 C Seinä, materiaali: betoni Lattia, materiaali: betoni (voimistelusalissa, uudessa wc:ssä, opettajien huoneessa puulattia) Taulukko 1. 1-kerroksen alhaisimmat ja suurimmat kosteuslukemat Kerros Lattia Seinä 1.kerros Numero Alhaisin Numero Suurin Numero Alhaisin Numero Suurin luokka , , , ,0 luokka , , , ,8 luokka , , , ,3 käytävä+portaat 4. 61, , , ,5 wc (uusittu) 2. 21, , , ,3 opettajien työhuone 1. 34, , , ,9 wc (esikoulu) 1. 50, , , ,00 tyttöjen käsityö 1. 53, , , ,9 voimistelusali 4. 21, , , ,00 wc 1. 51, ,8 eteinen (esikoulu) 2. 27, ,8 ryhmähuone 4. 32, , , ,7 keittiö 2. 35, ,8
56 Kosteusmittaukset 2.kerros Aika: klo Kosteusmittari: Gann Hydromette RTU 600 Sisälämpötila:,0 C Seinä, materiaali: betoni Lattia, materiaali: betoni Taulukko 2. 2-kerroksen alhaisimmat ja suurimmat kosteuslukemat Kerros Lattia Seinä 2.kerros Numero Alhaisin Numero Suurin Numero Alhaisin Numero Suurin luokka , , , ,5 luokka , , ,9 luokka , , , ,5 käytävä+portaat 6. 62, , , ,4 wc 1. 54, ,2 opettajien huone 1. 54, , , ,8 opetusvälinevarasto 1. 52, , , ,2 asunnot olohuone 2. 49, , , ,5 makuuhuone 2. 52, , , ,5 keittiö 1. 48, , , ,9
57 Kosteusmittaukset kellari Aika: klo Kosteusmittari: Gann Hydromette RTU 600 Sisälämpötila:,2 C Seinä, materiaali: betoni Lattia, materiaali: betoni (ruokalassa puulattia) Taulukko 3. Kellarin alhaisimmat ja suurimmat kosteuslukemat Kerros Lattia Seinä kellari Numero Alhaisin Numero Suurin Numero Alhaisin Numero Suurin tekninen työ 1. 86, , , ,5 maalaushuone 1. 54, ,1 pesutupa 1. 78, , , ,8 pesuhuone 1. 40, , , sauna ,3 kattilahuone 2. 85, , ,1 ruokala 1. 33, , , ,2 varasto 1. 63, , , ,6 pukuhuone/pojat 2. 58, , , ,7 suihkutilat , ,1 pukuhuone/tytöt 1. 63, , , ,6 käytävä 2. 63, , , ,8 Taulukko 4. Huoneilman suhteelliset kosteudet ja lämpötilat. Päivämäärä: klo Ulkolämpötila ( C): +2 Mittari: Vaisala HM44, lämpötila-anturi Ulkoilman RH (%): 69 Kerros huoneet RH (%) T ( C) Kellari tekninen työ 24,5 19,1 pesuhuone 27 18,4 pukuhuoneet 23,9,5 ruokala 23,2,2 1-kerros ryhmähuone 19,4,7 luokka 1,3,9 eteinen voimistelusali 22,2 18,8 2-kerros asunnot 25,4 19,8 luokka 4,8,2 luokka 5,1,4 luokka 6,4,2 opett. huone 21,7 opetusväl. var. 21,9 19,4 ullakko 45,1 7,6
58 LIITE 6. Rakennuksen lämpökuvauksen kenttätyölomake
59 Rakennuksen lämpökuvauksen kenttätyölomake Tilaaja: Ilmajoen kunta Lämpökamera: Flir T640 Kohteen tiedot Kohde: Västilän koulu Osoite: Hyövältintie 4, Koskenkorva Rakennusvuosi: 1956 Taulukko 5. Rakennuksen lämpökuvauksen kenttätyölomake PVM 28.2 PVM 28.2 PVM 29.2 PVM 29.2 KLO KLO.00 KLO KLO (24H ennen) (12H ennen) (alussa) (lopussa) ulkoilman lämpötila ( C) sisäilman lämpötila ( C) kellari 16,0 1-kerros,2 2-kerros Auringonpaiste/pilvisyys pilvinen auringonpaiste Tuulen nopeus ja suunta (m/s) 1,5 Etelätuuli Paine-ero (Pa) kellari -7 1-kerros -5 2-kerros -4 Sisäilman kosteus (RH %) kellari,4 1-kerros 14,1 2-kerros, esikoulu 18
60 LIITE 7. PTS-suunnitelma
61 Västilän koulu Kuntoluokat: Huom! Hyövältintie 4 4= Korjaustarve 0 1 v Kustannukset *1000, ehdotettu korjausvuosi ja rakennusosan tekninen käyttöikä Ilmajoki 3= Korjaustarve 1 4 v 2= Korjaustarve 4 10 v Taulukko 6. PTS-suunnitelma 1= Ei korjaustarvetta 10 v kuluessa TOIMENPIDE-EHDOTUS Kuntoluokka Tekninen käyttöikä Piha-alueet Maanpinnan kaadon lisääminen 4 1 Julkisivu Ulko-ovien uusiminen v. Ikkunoiden osittainen uusiminen Ikkunoiden korjaus v. Rappauksen huoltomaalaus v. Parvekkeen korjaus 3 4 Luokat Luokkatilojen lattiapintojen uusiminen 2 30 v. Asunnot Wc-tilojen lattiapintojen uusiminen v. Wc-tilojen seinäpintojen uusiminen v. Rakennuksen sisärakenteet Pesuhuoneen panelointi v. Saunan panelointi 4 2 v. Sisäovien huoltomaalaus v. Ruokalan lattian uusiminen v. Märkätilojen lattiapintojen korjaus v. Märkätilojen seinäpintojen korjaus v. Seinäpintojen ja lattioiden huoltokorj. 1 6 Ulkopuoliset rakenteet Ulkovessojen katoksen laudoitus 3 1 Yläpohjarakenteet ja vesikatto Vesikaton uusiminen v. yht. (*1000 )
Keskuskoulu, tiivistelmä vaurioituneista rakenteista Rakennusosa 1968 (Päärakennus)
1968 Keskuskoulu, tiivistelmä vaurioituneista rakenteista Rakennusosa 1968 (Päärakennus) KELLARI 1. KERROS 52 51 50 53 14 80-90 80-90 VOC 3 BP7 80-90 ja RH 75,1% VOC 4 80-100 ja RH 79,5% BP7 22 49 100-110
Kiinteistökatselmus 2 (12)
Kiinteistökatselmus 2 (12) TAUSTATIEDOT Katselmuksen kohteet sijaitsevat Kurikan Jurvassa osoitteessa kynttiläkuja 2, 61600 Jalasjärvi. Katselmus suoritettiin silmämääräisesti rakenteita avaamatta ja rikkomatta.