Source: http://docplayer.fi/1567040-Kiratek-oy-jaakko-niskanen-puh-0207-401-006-5-2-2010-kuntoarvio-honkalan-koulu-muhos.html
Timestamp: 2016-12-03 02:29:59+00:00
Document Index: 17918125

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh KUNTOARVIO. Honkalan koulu Muhos
Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh KUNTOARVIO. Honkalan koulu Muhos
Download "Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh. 0207 401 006 5.2.2010 KUNTOARVIO. Honkalan koulu Muhos"
1 Kiratek Oy Jaakko Niskanen, puh KUNTOARVIO Honkalan koulu Muhos2 1 Sisällys: ESIPUHE YHTEENVETO Yleistä Rakennustekniikka Asiakirjatilanne Kiinteistön huoltotoimi Turvallisuus ja ympäristöriskit Kosteusvauriot Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset PERUSTIEDOT PTS-EHDOTUS RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO D6 Viherrakenteet D7 Päällysrakenteet D8 Aluevarusteet D9 Ulkopuoliset rakenteet E4 Putkirakenteet F1 Perustukset F1.3 Alapohja F2 Rakennusrunko F3 Julkisivu F31 Ulkoseinät F32 Ikkunat ja ovet F4 Yläpohjarakenteet Katto F43 Yläpohjan varusteet F5 Täydentävät sisäosat F51 Sisäovet F 52 Kevyet väliseinät F57 Hormit, kanavat ja tulisijat F6 Tilat ja tilojen pintarakenteet F7 Rakennusvarusteet F71 Kalusteet F73 Laitteet LIITTEET... 113 2 ESIPUHE Tällä kuntoarviolla on tavoitteena selvittää Honkalan koulurakennuksen rakenteiden ja rakennusosien silmämääräinen kunto sekä uusimistarve, korjaustoimenpiteet, niiden aikataulu ja kustannusarviot. Huomiota on myös kiinnitetty rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen ja viihtyvyyteen. ssa ei tarkastettu piha-aluetta eikä vesikattoa lumipeitteen vuoksi. ta on täydennettävä kuntotutkimuksilla, jolloin rahoituksen kannalta tärkeät rakennusosien ja järjestelmien korjausajankohdat ja kustannukset tarkentuvat. Ajoissa tehty korjaus säästää aina kunnossapidon kokonaiskustannuksia. Raporttiin liitetyn PTS-ehdotuksen tavoitteena on kiinteistön arvon säilyttäminen, käyttöviihtyvyyden lisääminen sekä huolto- ja ylläpitokustannuksien säästöt. n tilasi ja yhteyshenkilönä toimi Mikko Kari Muhoksen kunnasta. Rakenteiden ja rakennusosien kuntoarvion on tehnyt Jaakko Niskanen ja Henri Summanen. Tekijät kiittävät yhteyshenkilöitä lähtötiedoista ja opastuksesta sekä henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä ja joustavuudesta kuntoarvion aikana. Yhteystiedot: Kiratek Oy Jaakko Niskanen Myyntimiehenkuja OULU p fax: Oulussa Kiratek Oy Jaakko Niskanen, RI4 3 1. YHTEENVETO Tämä kuntoarvioraportti koostuu yhteenvedosta, 10 vuoden elinkaariennusteesta ja rakennusosakuntoarvioista, joita voidaan täydentää kuntotutkimuksilla ja tarvittaessa jalostaa huoltokirjaksi. Suosittelemme raportissa mainittujen kuntotutkimusten teettämistä täydentämään tehtyä silmämääräistä kuntoarviota sekä huoltokirjan laatimista kiinteistön huollon ja ylläpidon apuvälineeksi. PTS-ohjelman ajan tasalla pitämiseksi kuntoarviota tulee päivittää noin 5-7 vuoden välein. 1.1 Yleistä Kohde käsittää 1957 rakennetun yksikerroksisen kellarillisen koulurakennuksen. Rakennukseen on tehty peruskorjaus Peruskorjauksen laajuudesta ei ole varmuutta. Vuonan 2004 tehdyn kuntoarvion jälkeen rakennus on salaojitettu ja perustuksiin on asennettu perusmuurilevy. 1.2 Rakennustekniikka Rakennuksen kantava runko on kellarissa betonia ja muissa kerroksissa puuta. Julkisivut on vaakapaneelia. Vesikattomuoto on harja ja vesikatteena on pelti. Alapohja on pääosin maanvarainen ja perustuksina betoniset perusmuuri-anturat. Ikkunat ovat pääosin kaksinkertaiset puuikkunat (MS). Ulko-ovet ovat lämmöneristettyjä puuovia. Rakennusteknisiltä osin rakennus on käyttöikänsä päässä ja peruskorjauksen tarpeessa. Peruskorjauksessa uusittavia rakennusosia ovat vesikatto varusteineen, ikkunat, julkisivut, kaikki sisäpuoliset pintarakenteet/materiaalit. Lisäksi ulkopuolisiin rakenteisiin kohdistuu kunnostustarvetta. Piha-aluetta ei tarkastettu tässä yhteydessä lumipeitteen vuoksi. Myös piha-alueen toiminnallisuuden ja pintavesien poisohjauksen parantamiseen on varattava resursseja, joita tässä kuntoarviossa ei ole esitetty. Ennen mahdollista peruskorjausta rakennukseen suositellaan kuntotutkimusta. Kuntotutkimuksen perusteella kustannusarvion kustannukset tarkentuvat ainakin kellarin ja yläpohjan rakenteiden osalta. Peruskorjauksen kustannuksiin vaikuttavat myös LVIS-tekniikan uusimisesta johtuvat rakennustekniset työt. 1.3 Asiakirjatilanne Käytettävissä oli osittaiset ARK-, RAK- piirustukset ja vuonna 2004 tehdyt kuntoarvio, mikrobitutkimus- ja asbestikartoitusraportit. 1.4 Kiinteistön huoltotoimi Kiinteistön huollosta vastaa Muhoksen kunta. 1.5 Turvallisuus ja ympäristöriskit Pääsisäänkäynnin katoksen pilareissa on nurjahdusriski. Ulko-ovea lähinnä olevat pilarit ovat vinossa, koska perustukset ovat liikkuneet. 1.6 Kosteusvauriot Rakennuksessa ei havaittu varsinaisia kosteusvaurioita. Kellarissa havaittiin paikoin kohonneita pintakosteuksia. Kellarin ja yläpohjan pinnoissa havaittiin vanhoja vaurioita. 1.7 Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset Kellarin ja alapohjarakenteiden kuntotutkimus Yläpohjien vauriokartoitus 1 0005 4 2. PERUSTIEDOT Kiinteistökortti Kiinteistön nimi: Honkalan koulu Kiinteistön osoite: - Omistaja: Muhoksen kunta Isännöitsijä: - Kunta: Muhos Kaupunginosa/kylä: Honkala Kortteli: - Tontti: - Tontti: Tontin pinta-ala yht. (m 2 ): - Rakennusten lukumäärä (kpl): 1 Tilavuus (m 3 ): 3250 Kerrosala (m 2 ): 1040 Huoneistoala (m 2 ): 1075 Bruttoala (m 2 ): - Rakennusoikeus (m 2 ): - Maksavat neliöt (m 2 ): - Valmistumisvuosi: 1957 Talotyyppi: koulu Pääasiallinen rakennusaine: Puu, betoni Kattotyyppi: Harjakatto Kate: Pelti Lämmitysjärjestelmä: Vesikeskus, öljy Ilmanvaihtojärjestelmä: Painovoimainen Antennijärjestelmä: - Lisätietoja: - peruskorjattu perusmuurilevyjen asentaminen ja salaojitus 2005?6 5 3. PTS-EHDOTUS PTS-ehdotus on laadittu kiinteistön kunnostus- ja korjaustarpeiden mukaisesti. Kustannuksiin ei ole sisällytetty kiinteistön normaaliin vuosibudjettiin kuuluvia ylläpito- eikä pieniä korjauskustannuksia. Kustannuksista puuttuvat lisäselvityksiä kaipaavat osa-alueet kuten ulkoseinän mahdolliset laajemmat vauriot ja peruskorjauksen aiheuttamat lisäkustannukset. Kustannukset on esitetty tuhansina euroina sisältäen arvonlisäveron 22 % verokannan mukaan. Kustannustasona on käytetty vuoden 2009 rakennuskustannusindeksiä. Kustannuksia myöhemmin tarkasteltaessa tulee huomioida rakennuskustannusten kehitys ja tarkasteltavan ajankohdan mukainen kilpailutilanne sekä tutkimusten jälkeen selviävät kustannukset. Viite N im ike kuntoarvion päivitys rakenteiden kuntotutkim us K atoksen perustusten ja pilareiden vahvistam inen sekä routasuojaus Katoksen pihalaatoituksen korjaus 0,5 0, M uurin huoltom aalaus ja vaurioiden korjaus 0,5 0,5 Päädyn portaikko kunnostetaan ja rakennetaan katos Eteläpäädyn salaojittam inen Sokkeleiden korjaus Perusm uurilevyn rikkinäisen ylälistan uusim inen ja asennuksen puutteiden korjaus 0,5 0,5 Perusm uurilevyn asentam inen eteläpäätyyn salaojien asentam isen yhteydessä 0,6 0,6 Julkisivuverhouksen uusim inen ja ulkoseinien lisälämm öneristäminen 20,0 20 Ikkunoiden ja vesipeltien uusim inen ja vesipeltien kallistusten korjaus 50, Ulko-ovien uusim inen 5, Y läpohjan vaurioiden korjaus ja lisälämm öneristäminen Vesikatteen uusiminen 32, Vesikaton varusteiden uusim inen 3, Savuhorm in kunnostus 0,5 0, Tilojen pintojen, laitteiden ja varusteiden uusiminen 200,0 200 yhteensä , ,6 / kem kem Y H T. 07 6 4. RAKENNUSTEKNIIKAN KUNTOARVIO 4.1 D6 Viherrakenteet Piha-alueita ei tarkastettu lumipeitteen vuoksi. 4.2 D7 Päällysrakenteet Päällysrakenteita ei tarkastettu lumipeitteen vuoksi. 4.3 D8 Aluevarusteet Aluevarusteita ei tarkastettu. 4.4 D9 Ulkopuoliset rakenteet Pääsisäänkäynnin edustalla on puurakenteinen katos ja betonimuuri. Katos on osin perustettu betonimuurin varaan. Rakennuksen päädyssä on kellariin johtava betoniporras. Lisäksi päädyssä on yläkerran teräsrakenteiden hätäpoistumistie. Pihakatoksen puupilarit ovat osin vinossa, mahdollisesti pilariperustusten routimisesta tai maanpainumisesta johtuen. Myös katoksen pihalaatoissa on painumia. Betonimuurin maalipinnat ovat kuluneet ja kivipinnoitteessa on paikoin mekaanisia vaurioita. Päädyn betoniportaikkoon oli kasaantunut runsaasti lunta, mikä sulaessaan rasittaa ulko-ovea ja porrastason rakennetta. Teräsrakenteinen hätäpoistumistie oli kunnossa. Katoksen perustusten ja pilareiden vahvistaminen sekä routasuojaus Katoksen pihalaatoituksen korjaus 500 Muurin huoltomaalaus ja vaurioiden korjaus 500 Päädyn portaikko kunnostetaan ja rakennetaan katos E4 Putkirakenteet Rakennus on osin salaojitettu ja syöksytorvien alle on asennettu rännikaivot vuonna 2004 tehdyn kuntoarvion jälkeen. Rakennuksen eteläpäätyä ei ole saatujen tietojen mukaan salaojitettu. Eteläpäädyn salaojittaminen F1 Perustukset Anturat ja perusmuurit ovat teräsbetonia. Sokkelipinta on uritettu ja maalattu. Perustuksiin on osin asennettu perusmuurilevyt vuonna 2004 tehdyn kuntoarvion jälkeen. Sokkelin maalipinta ja betonipinnassa on jonkin verran halkeilua sekä pintarapautumaa. Paikoin perusmuurilevy yläreunan muovinen kiinnityslista oli rikki ja listan sekä perusmuurilevyn asennuksessa havaittiin puutteita. Monin pakoin levyn ja sokkelin välissä oli rakoja, joista sade- ja sulamisvedet voivat päästä raosta perusmuurilevyn ja perustusten väliin. Rakennuksen eteläpäätyyn ei ole saatujen tietojen mukaan asennettu perusmuurilevyä.8 7 Sokkeleiden korjaus Perusmuurilevyn rikkinäisen ylälistan uusiminen ja asennuksen puutteiden korjaus 500 Perusmuurilevyn asentaminen eteläpäätyyn salaojien asentamisen yhteydessä F1.3 Alapohja Rakennuksen alapohja on pääosin maanvarainen. Eteläpäädyssä osa alapohjasta on tuulettuvaa rossialapohjaa. Maanvarainen alapohja on piirustusten mukaan seuraava - pintalaatta 50 mm - tojalevy 100 mm - pohjalaatta 70 mm - tiiviiksi juntattu sora 150 mm Rossialapohja on kuten ensimmäisen kerroksen välipohja - pintamateriaali - lattialauta - koolaus ja lämmöneriste 400 mm - kosteuseristys - alalaatta 50 mm - tuuletustila Rossialapohjaan ei ole tuuletus- eikä tarkastusluukkuja, joten sen kuntoa ei voitu tarkistaa. Liikuntasalin kohdalla lattiarakenteissa on todettu mikrobivaurio vuonna 2004 tehdyn tutkimuksen yhteydessä. Lattiaa ei ole saatujen tietojen mukaan korjattu. Kellarin lattioissa on käytetty lämmöneristeenä kosteudelle arkaa sementtilastuvillalevyä, jota pidetään riskirakenteena. Kellarin lattioissa havaittiin paikoin kohonneita pintakosteusarvoja ja vaurioita pintarakenteissa. Tilakohtaiset havainnot on esitetty 4.14 tilat. Alapohjiin suositellaan rakenteiden kuntotutkimusta ks. kohta 1.7 Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset. 4.7 F2 Rakennusrunko Kellarin kantavat rakenteet ovat betonia ja ensimmäisen sekä toisen kerroksen kantavat rakenteet puuta. Kattoristikot ovat myös puurakenteiset. Kellarissa on kantavia betoniseiniä sekä osin pilaripalkki- rakenteita. Ensimmäisen kerroksen välipohjarakenteena on alalaattapalkisto, jonka rakennekerrokset on esitetty kohdassa Alapohja. Toisen kerroksen välipohja on puurakenteinen, jonka tarkempia rakennekerroksia ei ole tiedossa. Kellariin johtavat portaat ovat betonia, muut portaat ovat puurakenteisia. Rakennusrungossa ei havaittu merkittäviä vaurioita. Rakennusrunkoon ei kohdistu kunnostustarvetta. 4.8 F3 Julkisivu F31 Ulkoseinät Ulkoseinät ovat puurakenteiset, joiden rakenne on arviolta seuraava:9 8 - sisäverhous - laudoitus - pahvi - puurunko ja purueriste 100 mm - pahvi - vinolaudoitus - tuulensuojalevy - koolaus ja tuuletusrako - julkisivulaudoitus, vaakapaneeli Julkisivussa on paikallisia kosteusvaurioita, jotka johtuvat katteen rintataitteesta tapahtuvista vuodoista. Laudoituksen maalipinta hilseilee ja paikoin ulkoverhouslaudoissa on säärasituksen aiheuttamaa ravistumaa. Julkisivuverhouksen uusiminen ja ulkoseinien lisälämmöneristäminen F32 Ikkunat ja ovet Ikkunat Ikkunat ovat pääosin sisäänaukeavia kaksikertaisia kaksilasisia puuikkunoita. Ikkunat ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Ikkunoiden maalipinnat hilseilevät, puuosissa on paikoin pintalahoa ja ikkunoissa on käyntivikoja. Ikkunat ovat vetoisat ja niiden kautta tapahtuva energianhukka on merkittävä. Ikkunoiden vesipellit ovat lyhyet ja niiden kallistukset ovat heikot. Ulko-ovet Pääsisäänkäynnin ovet ovat lämmöneristettyjä ikkunallisia puuovia, joissa on paneeliverhous. vanhan asuntopuolen ovat lasiaukollisia puuovia, jotka on uusittu jossain vaiheessa. Liikuntasaliin johtava ovi on lämmöneristetty puuovi. Pääsisäänkäynnin ovet ovat tyydyttävässä kunnossa. Vanhan asuntopuolen ovet ovat hieman paremmassa kunnossa. Molempien ovien lämmöneristyskyky ja tiiveys ovat heikohkoja ja niiden kautta tapahtuu lämpövuotoa, mikä aiheuttaa vetoa. Liikuntasaliin johtava ovi on heikossa kunnossa johtuen katoksen säärasituksesta. Ikkunoiden ja vesipeltien uusiminen ja vesipeltien kallistusten korjaus Liikuntasalin oven uusiminen Ensimmäisen kerroksen ovien kunnostus tai uusiminen o kunnostus o uusiminen F4 Yläpohjarakenteet Rakennuksen yläpohjat ovat puuranteiset ja lämmöneristeenä on käytetty kutterinlastua. Yläpohjan rakennekerroksista ei ole varmuutta. Kattokannattajat ovat puuta. Koulupuolen yläpohjaa ei tarkastettu katon lumipeitteen vuoksi, koska käynti yläpohjaan tapahtuu katon kautta. Yläpohjassa havaittiin peltikatteen kondensoitumisesta johtuvia vuotojälkiä yläpohjan kovalevyissä. Tarkastushetkellä katteen alapinta oli paikoin paksun kuuran peitossa.10 9 Paikoin yläpohjassa havaittiin lämpövuotoja, jotka oli havaittavissa vesikatolla lumien sulamisena ja painumisena. Toisen kerroksen osalla lämmöneriste on kiinni vesikatteessa eikä ylläpohja tuuletu riittävän hyvin. Asunto-osalla havaittiin vanha vuotojälki viemärin tuuletusputken juuressa. Vaurio oli havaittu vuonna 2004 tehdyssä kuntoarviossa. Vauriokohdassa oli myös todettu mikrobikasvustoa. Niukkaa kasvustoa oli todettu myös yläpohjan kovalevyissä. Saatujen tietojen mukaan vuoto on korjattu, mutta mikrobivaurioituneita materiaaleja ei ole vaihdettu Katto Yläpohjien tarkempi vauriokartoitus vuotojen ja mahdollisten kosteus- ja mikrobivaurioiden varalta. Ks. kohta 1.7 Suositeltavat kuntotutkimukset ja selvitykset. Seuraavan peruskorjauksen yhteydessä vaurioituneet materiaalit uusitaan yläpohjista kuntotutkimuksesta saatujen tulosten perusteella ja yläpohjat lisälämmöneristetään sekä katon tuletusta parannetaan toisen kerroksen osalla Rakennuksen kattomuoto on harja ja katemateriaalina on pelti. Katteessa ei ole aluskatetta. Vesikattoa ei tarkastettu ulkopuolelta lumipeitteen vuoksi. Vuonna 2004 tehdyn kuntoarvion perusteella kate on nykyhetkellä käyttöikänsä päässä. Vesikatteen uusiminen ja aluskatteen asentaminen. Samassa yhteydessä jatketaan räystäitä, jos julkisivuihin tehdään lisälämmöneristys F43 Yläpohjan varusteet Yläpohjavarusteita ei tarkastettu katolla olevan lumipeitteen vuoksi. Yläpohjan varusteet uusitaan vesikatteen uusimisen yhteydessä F5 Täydentävät sisäosat F51 Sisäovet Sisäovet ovat pääosin puisia laakaovia. Ovissa on jonkin verran normaaleja käytöstä johtuvia pintavaurioita, mutta ovat käyttötarkoitukseen nähden tyydyttävässä kunnossa. Sisäovien uusiminen tai kunnostaminen sisätilojen peruskorjauksen yhteydessä. Ks. Kohta 4.12 Tilat ja tilojen pintarakenteet F 52 Kevyet väliseinät Kevyet väliseinät ovat pääosin puurunkoisia seiniä. Seinissä ei havaittu merkittäviä vaurioita. Pinnat uusitaan peruskorjauksessa. Ks. kohta 4.12 Tilojen pintarakenteet F57 Hormit, kanavat ja tulisijat Rakennuksessa on yksi muurattu savuhormi. Hormi palvelee lämmönjakohuoneen öljykattilaa. Hormin yläosa on jonkin verran syöpynyt/rapautunut. Hormin kunnostus vesikatteen uusimisen yhteydessä 50011 F6 Tilat ja tilojen pintarakenteet Eteläpään kellarivarastot ja tekniset tilat Sisäseinissä on kuorimuuraus joka on maalattu. Lattiat ja katot ovat maalattua betonia. Seinien alaosissa ja lattioissa on kosteuden aiheuttamia pintavaurioita, kuten maalipintojen hilseilyä ja kalkkihärmettä rakenteiden pinnoilla. Tiloissa havaittiin lievä mikrobivaurioon viittaava haju ja lattioissa kohonneita pintakosteusarvoja. Pesuhuone, pukuhuone ja sauna Lattiat ovat maalattua betonia. Pesuhuoneen seinät ovat osin maalattuja ja osin laatoitettuja, katto on maalattu. Saunan ja pukuhuoneen seinät ja katot on paneloitu. Pintamateriaalit ovat käyttöikänsä päässä. Lattioiden pintalaatta on halkeillut, maalipinnat hilseilevät ja pintakosteudet ovat koholla. Seinien ja katon maalipinnat hilseilevät. Puutyöluokka Pinnat ovat pääosin maalattua betonia ja tiiltä. Pinnat ovat tyydyttävässä kunnossa, osin kuluneet. Lämmönjakohuoneeseen johtavan luiskan kaide on liian matala ja pinnaväli liian suuri. Ikkunat on uusittu. Puutyöluokan ulkoseinä on lisäeristetty ja levytetty sisäpuolelta. Vuonna 2004 tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että eristeessä on mikrobivaurio. Seinää ei ole saatujen tietojen mukaan korjattu. Liikuntasali Salin lattia on koolattu puulattia, seinät ovat maalattuja ja katossa on akustiikkalevyt. Seinän maalipinnat hilseilevät ja tilassa on havaittavissa mikrobivaurioon viittaava haju. Vuonna 2004 tehdyssä tutkimuksessa on todettu, että lattiassa on mikrobivaurioita. Lattiarakennetta ei ole korjattu. Pohjoispäädyn liikuntavälinevarastot 02 ja 03 Pinnat ovat pääosin maalattua betonia ja tiiltä. Toisen varaston 02 lattiassa on muovimatto. Päädyn ulko-ovi vetää, eikä aukea kunnolla. Varaston 02 lattiassa ja liikuntasalin väliseinän alaosassa pintakosteudet olivat hieman koholla. Keittiö ja ruokailutila Lattiassa muovimatto, seinät ovat maalattua betonia tai tiiltä. Keittiökalusteet ovat 1990-luvulta. Keittiön ikkunapenkki on halki. Tilojen ikkunat vetävät voimakkaasti. Ruokailutilassa oli havaittavissa kivihiilipien ja mikrobivaurioon viittaavaa hajua. Haju tuli huoneilmaan lattianrajasta. Portaan alla oleva varasto Lattia ja katto on maalattua betonia, seinät ovat muurattuja. Tilassa ei ole ilmanvaihtoa ja ilmassa oli havaittavissa kivihiilipien hajua. Seinien alaosissa oli havaittavissa kalkkihärmettä. Kellarin käytävä Lattiassa vinyylilaatta, seinät ovat maalattua betonia tai tiiltä. Käytävällä oli havaittavissa lievä mikrobivaurioon viittaava haju liikuntasalin päässä. Luokkatilat ja ensimmäisen kerroksen käytävä Seinien alaosissa vaneri, yläosat pinkopahvia. Lattiat ovat maalattuja lautalattioita, katoissa on puukuitulevyt (halltex).12 11 Asuntopuolen työtilat Puulattioiden päälle on asennettu osin muovimatot, seinät ovat pääosin maalattua levyä ja katoissa on huokoinen puukuitulevy. Paikoin lattiat ovat lautapinnalla. Keittiön kalusteet ovat luvulta. Toinen kerros Lattioissa lakattu lauta, seinissä maalattu levy ja katossa puukuitulevy. Kerrosten märkätilat Lattia ja seinäpinnoissa pääosin muovimatot, katon materiaalissa vaihtelua. Asuntopuolella toisen kerroksen pinnat on uusittu. Lattian kallistukset kaivolle, eivät ole riittävät. Havainnot ja toimenpide-ehdotukset: Kokonaisuutena tilojen pintamateriaalit ja kalusteet ovat käyttöikänsä päässä. Kaikkiin tiloihin suositellaan pintarakenteiden/materiaalien uusimista seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. Kustannusarvio tilojen pintaremontille ja kalusteiden sekä varusteiden uusimiselle on noin F7 Rakennusvarusteet F71 Kalusteet Kiintokalusteet ovat pääosin alkuperäiset. Keittiökalusteet ovat luvulta. Kalusteet uusitaan peruskorjauksen yhteydessä F73 Laitteet Rakennuksessa olevat laitteet ovat lähinnä keittiölaitteita. Laitteet olivat kunnossa. Laitteet uusitaan peruskorjauksen yhteydessä. 5. LIITTEET Liite 1 Valokuvat Raportin liitteenä on lisäksi CD-levy, jolle on tallennettu raportti ja kaikki tarkastusten aikana otetut valokuvat.13 1 Kuvaliite Kuva 1. Sisäänkäynnin edustalla katoksen pilari on nurjahtamassa perustuksen liikkumisen vuoksi. Kuva 2. Liikuntasaliin johtavan oven eteen kasaantuu lumi. Ovin on vaurioitunut. Suosituksena oven uusiminen, portaan kunnostus ja katoksen rakentaminen. Kuva 3. Rakennus on salaojitettu ja perustuksiin on asennettu perusmuurilevy vuonna 2004 tehdyn kuntoarvion jälkeen. Perusmuurilevyn asennuksessa on puutteita. Kuva 4. Kosteuden aiheuttamia vaurioita kellarin seinärakenteissa. Kuva 5. Julkisivuverhouksessa paikallisia kosteusvaurioita, Julkisivun elinkaari alkaa olla lopussa. Kuva 6. Rakennuksen ikkunat ovat teknisen käyttöikänsä päässä.14 2 Kuvaliite Kuva 7. Katteen kondenssin aiheuttamia vuotojälkiä. Kuva 8. Toisen kerroksen veikaton ja eristyksen välissä ei ole tuuletusrakoa. Kuva 9. Peltikatteen alapinta kuurassa. Kuva 10. Lumi sulanut katolta toisen kerroksen tilojen kohdalla. Kuva 11. Yleiskuva koulun käytävältä. Kuva 12. Yleiskuva asuntopuolen työtiloista. Samankaltaiset tiedostot
1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta Lisätiedot TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA
1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 930 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS
YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua Lisätiedot Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012
Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien Lisätiedot korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013
Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten Lisätiedot Tarkastettu omakotitalo
Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen Lisätiedot Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013
Insinööritoimisto Kimmo Kaitila Oy RAPORTTI Tuusulan kunta/ Tilakeskus Kuntokartoitus katselmus Prijuutissa 2.12.2013 Kohde on Hyrylässä Ajomiehentiellä sijaitseva vanha kauppiastalo ( tila 3:282 ). Rakennus Lisätiedot AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 8.1.2014
YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti Lisätiedot Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset
MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan Lisätiedot Kuntoselvitys. Rakennustekniikka
LIITE C2 KUNTOSELVITYS Kuntoselvitys Rakennustekniikka Rasumovo Kauppatie 6 43 Raporttipäivä: 2.1.213 Tarkastuspäivä: 1.9.213 Rekisteröity osoite ja kotipaikka: Pihlajistonkuja 4, 71 HELSINKI / Y tunnus Lisätiedot Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi
sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen, Lisätiedot 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 31.08.15 9970 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE. Karhiniementie 22 32730 Lisätiedot TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA
PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus Lisätiedot ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.
Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä Lisätiedot RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava
RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3783 ASEMANTIE 3 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto... Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5
KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN Lisätiedot AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava. RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014
AS OY KERAVAN NURMIPUISTO Ravikuja 12, 04250 Kerava RAKENNUSTAPASELOSTUS Pvm. 28.4.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 2 luhtitalon ja 1 erillisen varastorakennuksen sekä 1 autokatoksen uudiskohde. Lisätiedot KUNTOTUTKIMUS. Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013. RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA
KUNTOTUTKIMUS Kiinteistö Oy NIKKARINKRUUNU ALEKSISKIVENTIE 8 04200 KERAVA 26.9.2013 RI Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Lisätiedot Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012
KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3 Lisätiedot MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan
MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X Lisätiedot TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ Lisätiedot KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA
1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut Lisätiedot Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti
Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala Lisätiedot KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka
KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset Lisätiedot Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella
Kosteus- ja mikrobivauriot koulurakennuksissa TTY:n suorittamien kosteusteknisten kuntotutkimusten perusteella Sisäilmastoseminaari 2014 Petri Annila, Jommi Suonketo ja Matti Pentti Esityksen sisältö Tutkimusaineiston Lisätiedot REMONTTIKUVAUS YLÄKERRAN WC YLÄPOHJAN ERISTEET VESIKATE SAVUPIIPPU
REMONTTIKUVAUS Kiinteistö: rv. 1954 (laajennusosa 1987). Kiinteistön vanha osa 2krs. Kiinteistöä ei ole aikaisemmin peruskorjattu. Remontti käsittää: - 1. Yläkerran wc:n remontointi, yläpohjan eristeen Lisätiedot Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu. Vaurioituneiden rakenteiden korjaus. Hankesuunnitelma 28.5.2014. Joensuun Tilakeskus
Pataluodon koulu Pataluodonkatu 2, 80160 Joensuu Vaurioituneiden rakenteiden korjaus Hankesuunnitelma 28.5.2014 Joensuun Tilakeskus 2 1. JOHDANTO Rakennuksen käyttäjät ovat kokeneet ajoittain huonoon sisäilmaan Lisätiedot RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3784 ASEMANTIE 1 04200 Kerava
RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3784 ASEMANTIE 1 04200 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04200 Kerava 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.2 Aineisto... Lisätiedot ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS
ENSIRAPORTTI/LISÄTUTKIMUS Vantaan taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Raportointi pvm: 26.3.2012 Työ A12283 KOHDE: TILAT: TILAAJA: ISÄNNÖINTI: Vantaan Taidemuseo, Paalutori 3 01600 VANTAA Näyttelytila Lisätiedot RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT
RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen, Lisätiedot VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.
. 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com Lisätiedot Håkansbölen pyykkitupa Ratsumestarintie 5 01200 VANTAA. Rakennetutkimus Alapohja, ulkoseinärakenteet
KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Lisätiedot Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2
Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista Lisätiedot KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI
KUNTOKARTOITUS HUNSALAN TALO KIVISILLANTIE 27230 LAPPI Sivu 1 / 41 Sisällys 1. Yhteystiedot... 3 2. Yleistä... 4 3. Rakennus... 5 3.1 Kellarikerros... 5 3.2 Ensimmäinen kerros... 5 3.3 Toinen kerros... Lisätiedot RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3785 PORVOONKATU 24 04220 Kerava
RAKENTEELLINEN KUNTOARVIO 3785 PORVOONKATU 24 04220 Kerava RAK Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 04220 Kerava 2/13 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 KOHTEEN TIEDOT... 3 2.1 Kohteen tiedot... 3 2.1 Aineisto... Lisätiedot Rakennusliike A Vänttilä Oy
Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Oulun Pyyntipiha Pyyntitie 8, 90540 Oulu Yleistä: As Oy Oulun Pyyntitie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta ja kahdesta Lisätiedot Raita 142. Unelmista oma koti. Suosikki. Taloteko- materiaalipaketti. Hintaan 47 000.
Raita 142 Suosikki >> Huoneistoala 142m2 >> Toimivaa tilaa, tämän ajan suosikki ratkaisuna >> Yhteensopiva keittiö, ruokailu- ja olohuone >> Ajanmukainen arkkitehtuuri Taloteko- materiaalipaketti Hintaan Lisätiedot AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014
AS OY TUUSULAN MUORINSYLI Muorinkuja 8, 04300 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 9.1.2014 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: 3kpl paritaloja 1 autokatosta sekä jätekatos. RS uudiskohde. Oma tontti (3107m2). Lisätiedot Rauno Pakanen tutkimusinsinööri, sertifioitu kosteudenmittaaja. Gsm 050 4680020 e-mail rauno.pakanen@kortes.fi
TIIVISTELMÄ Ryhmäperhepäiväkoti Okariina, Vantaa, märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Arto Alanko Vantaan kaupungin tilakeskuksesta. Päiväkodin märkätilojen rakenne- ja kuntoselvitys Lisätiedot Tarhapuiston päiväkoti, Havukoskentie 7, Vantaa. 24.11.2011 Työnumero:
RAKENNETEKNINEN SELVITYS LIITE 4 s. 1 1 RAKENTEET 1.1 YLEISKUVAUS Tutkittava rakennus on rakennettu 1970-luvun jälkipuoliskolla. Rakennukseen on lisätty huoltoluukut alustatilaan 1999. Vesikatto on korjattu Lisätiedot RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO
RAKENNUSTAPASELOSTUS KAUKAAN VIRKAILIJAKERHO RAKENNUSTAPASELOSTUS YLEISTIEDOT PAIKKATIEDOT Rakennuskohteen nimi Kaukaan Virkailijakerho Osoite Kaukaankatu 28 Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, Lisätiedot Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012. Kosteusvaurioiden korjaaminen
Suomen Omakotiliiton Uudenmaan piirin Home- ja kosteusseminaari Lohja 17.04.2012 Kosteusvaurioiden korjaaminen Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus PRKK ry Jukka Jaakkola Pientalorakentamisen Kehittämiskeskus Lisätiedot HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS
HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen Lisätiedot Kääpätie 10. 90820 Kello. www.rakennusliikevanttila.fi
Kääpätie 10 www.rakennusliikevanttila.fi Rakennustapaselostus As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie Hiihtäjäntie 15, 90900 Kiiminki Yleistä: As Oy Kiimingin Hiihtäjäntie muodostuu kahdesta yksikerroksisesta rivitalosta Lisätiedot ASUNTO OY LANKASALPA
KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja: Lisätiedot HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus
1(6) HANKESUUNNITELMA Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy Julkisivujen ja vesikaton peruskorjaus 2(6) Sisällysluettelo 1. YHTEENVETO... 3 1.1 Tiivistelmä... 3 1.2 Yhteenveto... 3 1.3 Hankesuunnittelutyöryhmä... Lisätiedot Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123
04.05.205 /6 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 950 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Lisätiedot VALOKUVAT LIITE 1 1(8)
VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia Lisätiedot Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka Käpylä Korttelit 819 JA 810 / talo 5
Helsingin kaupungin asunnot Oy Heka Käpylä Korttelit 819 JA 810 / talo 5 1/5 HANKESUUNNITELMA TIIVISTELMÄ 20.1.2012 ARKKITEHTITOIMISTO C&Co Oy Ari Paukio arkkitehti YLEISKUVAUS Puu-Käpylä on ensimmäinen Lisätiedot Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA
Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja: Lisätiedot RTA -lopputyön esittely. Marit Sivén, rkm 23.9.2015
RTA -lopputyön esittely Marit Sivén, rkm 23.9.2015 Perustuksiin ja alapohjiin liittyvien kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen käytännössä Tavoite Kosteus- ja hometalkoot projektin yhteydessä on laadittu Lisätiedot MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1
MAANVAISTEN LATTIA- JA SEINÄRAKENTEIDEN KOS- TEUSMITTAUKSET, VAIHE 1 Uomarinteen koulu, Vantaa Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 WSP Finland Oy 1 (3) 1. TUTKIMUKSEN KOHDE JA TEHTÄVÄ 1.1 Kohde 1.2 Lisätiedot 1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27
9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS Lisätiedot KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä
KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä Tämä korjaustarveselvitys pohjautuu kiinteistöstä 2010 laadittuun kuntoarvioon. Kiinteistön perustiedot löytyvät isännöitsijätodistuksesta. Kiinteistön Lisätiedot KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN
KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi: Lisätiedot Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom
1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1 Lisätiedot Vuokraus ja myynti: Juvitrade Oy Vanhalantie 2, 90240 Oulu Puh. 0500 890 360, www.juvitrade.fi
Vuokraus ja myynti: Juvitrade Oy Vanhalantie 2, 90240 Oulu Puh. 0500 890 360, www.juvitrade.fi Lomaosake Rakennuspaikka 3 huonetta+oh+keittiö+sauna+ pesuhuone+khh+2 wc, 90m2. Lisäksi autokatos+varasto. Lisätiedot PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Köyliöntie 48 32810 Peipohja
PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 22.09.15 10043 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL9 32701 Huittinen juho.ristila@oikeus.fi TYÖKOHDE Köyliöntie 48 32810 Peipohja Lisätiedot KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA
MYYDÄÄN KORJAAMO- VARASTOHALLI TOIMISTO- JA LABORATORIOTILAA VAASAN VANHASTA SATAMASTA Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 Fax 03 222 9835 www.catella.fi OSOITE Lisätiedot TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE
TUNNISTA JA TUTKI RISKIRAKENNE OPETUSMATERIAALI Pientalojen riskirakenteet PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET Opetusdiat 2012 SAATTEEKSI Tämä opetusmateriaali palvelee ensisijaisesti kuntotutkimuksen opettajien Lisätiedot Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain
S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LOHJAN KAUPUNKI Anttilan koulu, korjaustapaehdotus rakenneosittain FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Jokelainen Heidi-Johanna Sisällysluettelo 1 Korjaustapaehdotus rakenneosittain... Lisätiedot SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011
SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1 Lisätiedot Vantaan kaupungintalo Vantaa
Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/ Lisätiedot ARK. Bygghemma Finland Oy. KERROSALA 21 m2 TILAVUUS 53 m3 PALOLUOKKA P3. VARASTO 18 m2. KATOS 39 m2 PÄÄSUUNNITTELIJAN KUITTAUS: POHJAPIIRUSTUS
KERROSALA 21 m2 TILAVUUS 53 m3 PALOLUOKKA P3 VARASTO 18 m2 A B KATOS 39 m2 6886 H 110 9x21 8678 B A POHJAPIIRUSTUS 1:50 RI Jani Rantanen 12015 LEIKKAUS B-B (+4,13) = 1:5 (+2,76) = 2500 (-0,20) = RAKENTEET Lisätiedot As Oy Juhannusrinne. Parolantie 3 02120 ESPOO
As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO LAUSUNTO PAROLANTIE 3, 02120 ESPOO 2 HUONEISTOJEN PÄÄTYJEN TARKASTUS AVATUILTA KOHDILTA Kohde: Tilaaja: As Oy Juhannusrinne Parolantie 3 02120 ESPOO As Oy Juhannusrinne Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Fredrik Karlsson. Crista Berdtson. Mattilantie 119, Karkkila. Tutkimus pvm: 20.8.15
Sivuja:1/20 Vastaanottaja: Fredrik Karlsson Crista Berdtson Kuntokartoitus Kohde: Mattilantie 119, Karkkila Tutkimus pvm: 20.8.15 Raportointi pvm: 30.8.15 Läsnä olleet: Omistajat, Fredrik Karlsson ja Crista Lisätiedot Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus
Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie Lisätiedot H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I
H H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I H O N K A M U U T T O V A L M I S O M A K O T I T A L O Hinnat ovat voimassa toistaiseksi toimituksiin 31.10.2014 saakka. Muuttovalmis koti - turvallinen Lisätiedot Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010
Jyväskylän kaupungintalon peruskorjaus Tiedotustilaisuus 3.3.2010 Esko Eriksson Kiinteistöjohtaja Jyväskylän Tilapalvelu Kaupungintalon peruskorjauksen hankesuunnitelman lähtökohdat Rakennuksen tekninen Lisätiedot Havukosken Ässäkodit
Havukosken Ässäkodit Vuokra-asuntoja Kytötie 18, 01360 Vantaa Kerrospohjat Merkkien selitykset Huoneistopohjat Rakennustapaseloste R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S / 20.05.2013 Lisätiedot Rakennuksen kuntotarkastus
Rakennuksen kuntotarkastus Kohde: Laatija: Tonttula, Tonttulantie 15, 92180 Lapaluoto Jyrki Määttä, tarkastusarkkitehti Raahen kaupunki, Rakennusvalvonta Ruskatie 1, 90240 Pattijoki puh. 040-830 3153 jyrki.maatta@raahe.fi Lisätiedot KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN
KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku: Lisätiedot VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOTUTKIMUS
L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti Lisätiedot KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9
KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 1/9 Tattikuja 3, 62510 Evijärvi Omakotitalon kuntokartoitus 14.10.2015 klo 14.30 KK-Kartoitus RAPORTTI 1510/2015 2/9 Tilaus 6.10.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Lisätiedot Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom
1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA Lisätiedot Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Crista Berdtson. Tammisaarentie 33, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 14.9.15
Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Gun Adamsson Crista Berdtson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 33, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 14.9.15 Raportointi pvm: 14.9.15 Läsnä olleet: Gun Adamsson, Crista Berdtson Lisätiedot Martinkartano. Asemapiirros Rakennustapaseloste Kerrospohjakuvat Huoneistojen pohjakuvat. Senioriasumisoikeusasuntoja. Iltamantie 7, 05810 Hyvinkää