Source: http://docplayer.cz/13680141-Dalkia-ceska-republika-a-s-teplarna-frydek-mistek-integrovane-povoleni-cj-msk-57964-2006-ze-dne-20-9-2006-ve-zneni-pozdejsich-zmen.html
Timestamp: 2018-03-24 18:46:16+00:00
Document Index: 30238473

Matched Legal Cases: ['zákona č. 129', 'zákona č. 76', 'zákona č. 222', 'zákona č. 500', 'zákona č. 413', 'zákona č. 201', 'zákona č. 201', 'zákona č. 201', 'zákona č. 86', 'zákona č. 86', 'zákona č. 254', 'zákona č. 185', 'zákona č. 185', 'zákona č. 254', 'zákona č. 254', 'zákona č. 201']

Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn - PDF
Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn
Download "Dalkia Česká republika, a.s. Teplárna Frýdek Místek Integrované povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne 20.9.2006, ve znění pozdějších změn"
1 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. MSK 57964/2006 ze dne (nabytí právní moci dne ), ve znění pozdějších změn: změna č. čj. ze dne nabytí právní moci 1. MSK 60644/ MSK 46424/ MSK / MSK / MSK / MSK 89217/ MSK / MSK / MSK 72303/ MSK / MSK / MSK 16570/ MSK / Výroková část Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad ), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na přechodné ustanovení čl. II bodu 1 zákona č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., rozhodl takto: Právnické osobě Veolia Energie ČR, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, Ostrava, IČ , se vydává integrované povolení podle 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci. Identifikační údaje zařízení : Název zařízení: Provozovatel zařízení: Teplárna Frýdek Místek Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Ostrava IČ: Adresa zařízení: Kategorie dle přílohy č. 1 zákona: Nádražní 391, Sviadnov 1.1. Spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu větším než 50 MW
2 Umístění: Kraj: Moravskoslezský Obec: Sviadnov Katastrální území: Sviadnov I. Popis zařízení a s ním přímo spojených činností: a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci Kotel K 1 - typ ČKD Ignifluid, jmenovitý tepelný příkon 41,7 MW t, jmenovitý tlak a teplota páry na výstupu 2,3 MPa a 365 C. Kotel K 2 - typ ČKD Ignifluid, jmenovitý tepelný příkon 71,6 MW t, jmenovitá teplota vody na výstupu 170 C. Kotel K 3 - typ ČKD Ignifluid, jmenovitý tepelný příkon 59,8 MW t, jmenovitá teplota vody na výstupu 160 C. Kotel K 4 - roštový parní kotel EKOL E206, jmenovitý tepelný příkon 20,275 MWt. Součástí kotle je elektrostatický odlučovač FLSmidth 1E400/H1P1 a technologie SNCR ke snižování emisí NOx. V kotli je spalována biomasa dle specifikace v platném provozním řádu. Spaliny jsou zaústěny do společného komína o výšce 110 m. Kotle K 1 K 4 jsou stacionárními zdroji, uvedenými pod kódem 1.1. přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon č. 201/2012 Sb. ), jejichž jmenovité tepelné příkony se v souladu s 4, odst. 7 a 8 zákona č. 201/2012 Sb. sčítají. b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci Zásobování palivem zauhlování Vykládka paliva ze železničních vagonů se provádí na vlastní vlečce provozovatele provozované na základě drážní licence. Jako vykládací prostor slouží hlubinný zásobník. Vybírání paliva ze zásobníku je prováděno vyhrnovacím vozem. Další manipulaci s palivem zajišťují dopravní pásové dopravníky o celkové délce 324 m. Maximální dopravní množství je 180 t/h. Ke krytí případných výkyvů v plynulosti zásobování palivem je určena skládka paliva ( tun). Skládka je z podstatné části zastřešena. Jsou prováděna opatření proti samovznícení paliva a odplavování paliva. Dešťová voda ze skládky je svedena do tzv. dešťové kanalizace odpadních vod. Biomasa pro kotel K 4 je skladována přednostně na samostatné kryté skládce o kapacitě 2000 m 3, nebo na otevřené skládce na ploše 2000 m 2. Vodní hospodářství zajišťuje nakládání se všemi vodami používanými v TFM. Voda je v TFM používána pro účely technologického chlazení, k napájení kotlů, k doplňování horkovodního systému a pro náplň a doplňování procesní vody pro odsiřovací zařízení. Zdrojem povrchové vody je řeka Ostravice čerpaná prostřednictvím vlastní čerpací stanice surové vody (ČSSV). Dalším zdrojem je podzemní voda čerpaná ze sběrné studny v areálu TFM, která je používána výhradně pro účely chlazení.
3 Surová voda prochází předúpravou v chemické úpravně vody. Při předúpravě jsou prováděny technologické operace číření, filtrace na pískových filtrech, změkčování, reverzní osmóza, filtrace na změkčovacím filtru. Odvod odpadních vod z TFM je proveden společně s vodami dešťovými tzv. dešťovou kanalizací do recipientu Ostravice. V systému dešťové kanalizace jsou tyto provozně technické uzly: a) sedimentační jímka přečerpávané průsakové vody z hlubinného zásobníku, b) jímka pro ochlazování vody od pojišťovacích ventilů kotlů K2, K3, c) záchytná jímka na výstupu odpadní vody z areálu TFM, d) šachtice s Parshallovým žlabem. Splašková kanalizace je oddělena a splaškové vody jsou odváděny do ČOV statutárního města Frýdek Místek (cca m 3 /rok). Strojovna včetně příslušenství a vyvedení elektrického výkonu z TFM Ve strojovně TFM je instalováno turbosoustrojí TG 1 o výkonu 3,0 MW, jmenovitém tlaku 2,25 MPa a jmenovité teplotě 360 C. Do protitlaku turbíny je nainstalován ohřívák vody OTV1 v okruhu oběhové vody do soustavy centrálního zásobování teplem (dále SCZT ). Vývod elektrické energie z generátoru (6 kv) je zaveden přes vypínač VD4 na sběrny rozvodny R02. Do distribuční sítě je energie transformována prostřednictvím traf T01, T02 (napěťová hladina 22kV) do přívodních linek VN196 a VN31. Teplárenství zahrnuje teplovodní stanici a rozvod tepla. Teplovodní stanice slouží k ohřívání topné vody, která je používána jako topné médium s uzavřeným okruhem pro vytápění vlastního provozu TFM a pro ohřev teplé užitkové vody. Teplovodní síť začíná ze strany TFM ve výstupním rozdělovači a končí armaturou na přípojce nebo v předávací stanici odběratele. Dodávka tepla je zajišťována potrubím 2 x DN 500 a je rozdělena na hlavní větve, z nichž jsou napojeny dílčí větve a jednotlivé přípojky: - větev 1 hlavní napaječ pro město Frýdek Místek je veden od TFM podél řeky Ostravice do rozbočovací šachtice Š3 pro směr Místek a směr Frýdek, - větev 2 horkovodní potrubí směr Místek k sídlišti Riviéra, - větev 3 horkovodní potrubí směr střed FM je vedeno k hotelu Centrum, - větev 4 horkovodní potrubí směr Frýdek je vedeno až k šachtici umístěné v kolektoru na sídlišti Slezská. Všechny větve i samostatné přípojky lze uzavřít sekčními případně odbočnými armaturami. Potrubí je izolováno balenou izolací. Odpopílkování a odstruskování Popílek zachycený v elektrostatickém odlučovači, mechanických odlučovačích a tkaninovém filtru je vracen zpět do ohniště, kde se po vyhoření spojí se škvárou. Vznikající škvára je rošty vynášena do drtičů a pomocí soustavy dopravních pásů dále do zásobníků škváry o kapacitě 4 x 240 m 3. Roční produkce škváry je cca t. Popílek spolu s popelem z kotle K 4 je dopravován do kontejnerů, roční produkce je cca 3000 t. c) Přímo spojené činnosti
4 Olejové hospodářství Turbínový olej dodává do zařízení hlavní olejové čerpadlo. Olejová nádrž svařované konstrukce je opatřena krytem na odvádění par, čistícími otvory a vývody k odstraňování kalu a vody. Je opatřena stavoznaky a signalizací minima náplně. V olejovém okruhu se dále nacházejí chladič oleje, olejový filtr, přepouštěcí ventil a odvodnění turbíny. Turbína je opatřena jímkou, která v případě havárie pojme celou provozní náplň oleje. Výroba stlačeného vzduchu kompresorové stanice Pro zajištění tlakového vzduchu slouží dvě kompresorové stanice, stará a nová. Ve staré jsou instalovány pístové, jednostupňové, dvouválcové, vzduchem chlazené kompresory typu JVK 125. V nové kompresorovně jsou instalovány šroubové kompresory typu RA 111, s chlazením stlačovaného vzduchu vstřikováním oleje. Kapacita použitého odlučovače oleje je 960 m3/h stlačeného vzduchu. Shromažďování odpadů Odpady jsou ukládány na vyhrazená místa v areálu závodu. Tato místa jsou označena názvem a kódem odpadu. Skladování sklad hořlavých látek Sklad hořlavých kapalin je samostatná zděná budova s nehořlavou stropní konstrukcí s větráním v souladu s ČSN sestávající ze dvou oddělených místností; sklad olejů a sklad barev. Naftové hospodářství Nafta je v závodu používána pro potřebu buldozerů, nakladače, lokotraktoru a diesel. čerpadel. Naftové hospodářství tvoří nadzemní dvouplášťová nádrž pro skladování motorové nafty o objemu 3500 l, opatřená výdejním stojanem a indikátorem průsaku do meziprostoru. Nádrž je umístěna na betonové ploše ve volném prostoru. Skladování technické plyny Sklad technických plynů slouží k ukládání tlakových láhví převážně s hořlavými a hoření podporujícími plyny. Při skladování jsou tyto láhve uzavřeny, opatřeny ochrannými kloboučky a zajištěny proti pádu. Sklad tvoří dvě samostatné místnosti. V místnosti č. 1 jsou skladovány tlakové láhve s acetylénem, v místnosti č. 2 jsou skladovány tlakové láhve s kyslíkem. Sklad je trvale odvětráván přirozeným větráním. Klimatizování a větrání Zařízení pro větrání - správní budova WC a šatny (odsávání na střechu budovy) - rozvodna VN (odsávání na střechu budovy) - akumulátorovna (větrání a odsávání) Klimatizační zařízení - tepelný velín a rozvodna tepelného velínu - místnost správy počítačové sítě a telefonní ústředny - buňka měření a monitorování emisí
5 II. Krajský úřad stanovuje prrovozovateli zařízení, dle 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci závazné podmínky provozu zařízení, a to : 1. Emisní limity v souladu s 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring těchto látek v souladu s 13 odst. 4 písm. i) zákona o integrované prevenci 1.1. Ovzduší a) Emisní limity pro Kotel K1, K2 a K3 Technologické jednotky Kotel K1 Kotel K2 Kotel K3 Znečišťující látka Emisní limit (mg/m 3 ) TZL 50 SO NO x jako NO Kotel K1 CO 400 Vztažné podmínky Četnost měření A Kontinuální 1) Kotel K2 CO 250 Kotel K3 Vztažné podmínky A pro navržené EL znamenají koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek a referenčním obsahu kyslíku 6 %. 1) Na zdroji bude prováděno jednorázové kontrolní měření hodnot emisí akreditovanou laboratoří s četností 1 x za kalendářní rok. b) Provozovatel zajistí u kotlů K1 K3 plnění podmínek, daných schváleným plánem snížení emisí zvláště velkého spalovacího zdroje. c) Pro zařízení Teplárna Frýdek-Místek se stanovují emisní stropy dle následující tabulky: Znečišťující látka Emisní strop pro kotle K1 K3 [t/rok] 1) Součtový emisní strop [t/rok] 3) 1) 2) 3) TZL 14,0 210,0 SO 2 265,0 2) 6609,1 NO X 230,0 4886,6 Hodnoty emisních stropů, stanovené na základě plánu snížení emisí, které jsou v souladu s 41 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší součástí tzv. součtových emisních stropů. Hodnota emisního stropu, zpřísněná oproti hodnotě uvedené v plánu snížení emisí a platná od Součtový emisní strop je stanoven jako součet emisních stropů následujících zařízení, provozovaných právnickou osobou Dalkia Česká republika, a.s.: Elektrárna Třebovice, Teplárna Přívoz, Teplárna Krnov, Teplárna Karviná, Teplárna ČSA a Teplárna Frýdek-Místek.
6 Pro posuzování plnění emisních stropů zařízení Teplárna Frýdek-Místek je rozhodný součet skutečných ročních emisí příslušné znečišťující látky na zdrojích Elektrárna Třebovice, Teplárna Přívoz, Teplárna Krnov, Teplárna Karviná, Teplárna ČSA a Teplárna Frýdek-Místek a jeho porovnání s hodnotou součtového emisního stropu. V důsledku plnění součtových emisních stropů nesmí dojít k překročení součtu emisních stropů zdrojů, umístěných v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek dle přílohy č. 3 k zákonu o ochraně ovzduší. d) Emisní limity pro kotel K4 Technologické jednotky Kotel K4 Znečišťující látka Tuhé znečišťující látky (TZL) Emisní limit [mg/m 3 ] Do Od Oxid siřičitý (SO 2 ) Oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NO X jako NO 2 ) Oxid uhelnatý (CO) Četnost měření Kontinuální 1) Pro emisní limity platí vztažné podmínky A, znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 6 %. 1) jednorázové kontrolní ověření hodnot emisí bude prováděnou akreditovanou laboratoří 1x za kalendářní rok e) podmínky uvedené pod písm. b) a c) jsou platné do f) Pro zařízení Teplárna Frýdek Místek (kromě kotle K 4) se s platností od stanovují emisní stropy [tuny/rok]: Znečišťující látka TZL 14,0 SO 2 265,0 NO X 230, Voda Množství vypouštěných odpadních vod a emisní limity pro vypouštění odpadních vod z hlavního odpadu TFM do vodního toku Ostravice v ř. km 22,3; číslo hydrologického pořadí (dále ČHP ) Množství vypouštěných odpadních vod Průměrné množství Maximální množství Maximální množství Roční úhrn 2,1 l/s 15 l/s m 3 /měsíc m 3 /rok Emisní limity Látka nebo ukazatel p (mg.l -1 ) m (mg.l -1 ) t.rok -1 CHSK Cr ,36 NL ,36 RAS ,6 C 10 C 40 0,5 1 0,092
7 ph teplota max. 26 C - p - přípustná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod m - nepřekročitelná hodnota ukazatelů znečištění odpadních vod Monitoring a) Odběr vzorků bude prováděn osobou odborně způsobilou k provádění odběru vzorků odpadních vod. Četnost odběru: 6 x ročně, rovnoměrně v průběhu roku. b) Vzorky odpadních vod budou odebírány jako dvouhodinové směsné, získané sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací, např. při silných deštích a povodních. Místo odběru vzorků odpadní vody pro kontrolu kvality se stanovuje na kontrolní šachtici hlavního odpadu TFM. c) Množství vypouštěných odpadních vod je měřeno Parschalovým žlabem. d) Překročení stanoveného limitu p je přípustné pouze u jednoho vzorku. Hodnota m nesmí být překročena. e) Laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů vzorků odpadních vod, výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a zjištěné množství vypouštěných znečišťujících látek budou minimálně 3 roky archivovány. f) Provozovatel bude v termínu do 31. ledna kalendářního roku zasílat Povodí Odry, státní podnik, a Výzkumnému ústavu vodohospodářskému T. G. Masaryka, pobočka Ostrava, vyhodnocení množství a kvality vypouštěných odpadních vod na základě prováděných rozborů a jeho porovnání s povolenými emisními limity Hluk, vibrace a neionizující záření 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít 2.1. Tři měsíce před ukončením provozu zařízení nebo dílčích technologických jednotek, předloží provozovatel zařízení krajskému úřadu plán postupu ukončení provozu V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie a jiné nepředvídatelné události bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii nebo jiné nepředvídatelné události. 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady 4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny 4.1. Ovzduší
8 4.2. Voda a) Povolení odběru podzemní vody z vlastní studny v areálu TFM, umístěné na pozemku parc. č. 2848/1, k.ú. Sviadnov, č. hydrologického rajónu 151/subrajon 151-1, v tomto rozsahu: Povolené množství odebíraných podzemních vod průměrný povolený odběr 0,9 l/s maximální povolený odběr 10 l/s maximální měsíční odběr m 3 maximální roční povolený odběr m 3 Údaje o povoleném odběru podzemních vod typ odběrného objektu studna účel povoleného odběru technologická voda pro teplárnu doba povoleného odběru celoročně způsob měření vodoměr četnost měření kontinuální s týdenními odečty b) Povolení čerpání podzemní vody z prostoru hlubinného zásobníku, č. hydrologického rajónu 151/subrajon 151-1, v tomto rozsahu: Povolené množství čerpaných podzemních vod průměrné povolené čerpání 1,0 l/s maximální povolené čerpání 5,0 l/s maximální měsíční povolené čerpání m 3 maximální roční povolené čerpání m 3 Údaje o povoleném čerpání podzemních vod typ čerpacího objektu odvodňovací jímka účel povoleného čerpání podzemních vod odvodnění hlubinného zásobníku paliva doba povoleného čerpání podzemních vod celoročně způsob měření evidence provozních hodin čerpadla četnost měření kontinuální s týdenními odečty Po vyčerpání jsou podzemní vody odváděny do kanalizace areálu a dále do řeky Ostravice (podmínky vypouštění jsou stanovený v části II. bodu 1.2. výroku integrovaného povolení). c) Povolení odběru povrchové vody z vodního toku Ostravice v říčním km 21,690, levý břeh, ČHP , prostřednictvím nové čerpací stanice, v tomto rozsahu: Povolené množství odebíraných povrchových vod průměrný povolený odběr 3,0 l/s maximální povolený odběr 22,2 l/s maximální měsíční odběr m 3 maximální roční povolený odběr m 3 Údaje o povoleném odběru povrchové vody typ odběrného objektu čerpací stanice účel povoleného odběru pro provozní technologii teplárny doba povoleného odběru celoročně způsob měření vodoměrem četnost měření kontinuální s týdenními odečty d) Stanovení minimálního zůstatkového průtoku v řece Ostravici pod odběrným objektem nové čerpací stanice na úrovni Q 355 = 1,260 m 3 /s.
9 5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení 6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie 7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků Opatření pro předcházení haváriím budou řešena v souladu s provozním řádem z hlediska ochrany ovzduší a havarijním plánem z hlediska ochrany vod. Dokumenty jsou schváleny v části III. písm. A tohoto rozhodnutí. 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu, při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka V případě jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu bude postupováno v souladu se schváleným provozním řádem z hlediska ochrany ovzduší a schváleným havarijním plánem. 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování O monitorování budou vedeny záznamy, které budou obsahovat datum a čas odběru vzorků a jméno pověřené, popřípadě autorizované osoby zajišťující odběr. Při zápisu budou dále zaznamenávány skutečnosti, které mohou výsledky měření ovlivnit Ovzduší a) Četnost měření u znečišťujících látek, které mají stanoven emisní limit, je uvedena v části II. bodu 1.1. výroku integrovaného povolení. b) Za společným tkaninovým filtrem bude provozovatelem zajišťováno jednorázové autorizované měření emisí rtuti a jejích sloučenin vyjádřených jako rtuť (Hg), a to v intervalu 1 x za kalendářní rok za současného provozu alespoň 2 z kotlů K1 K3. c) Kontrola plnění emisních stropů bude provedena každoročně, jako součet emisí ze zdrojů uvedených v bodu 1.1. tohoto rozhodnutí Voda a) Monitoring znečišťujících látek, které mají stanoven emisní limit, je stanoven v části II. bodu 1.2. výroku integrovaného povolení. 10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku Opatření nejsou uložena.
10 11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením Přehled záznamů pořízených v běžném roce a sloužících k ověření dodržování emisních limitů a podmínek rozhodnutí bude sumárně zasílán krajskému úřadu nejpozději k 1.5. následujícího kalendářního roku. Součástí zprávy bude vyhodnocení kontinuálního měření emisí, protokoly z ověření správnosti kontinuálního měření emisí a protokoly z autorizovaného měření emisí u těch zdrojů, u kterých byla autorizovaná měření emisí v uplynulém roce provedena 12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku o posouzení vlivů na životní prostředí 13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví V termínu do 1 roku od uvedení nového kotle na biomasu do zkušebního provozu bude provedeno opakované ověřovací měření hluku. Protokoly z tohoto měření budou předloženy a projednány na KHS, včetně návrhů na realizaci případných dalších opatření. Krajský úřad bude o výsledcích jednání neprodleně informován. III. A. Tímto rozhodnutím se dle 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci : 1) Ukládá plnění: Provozní řád Teplárny Frýdek-Místek podle zákona o ochraně ovzduší v platném znění, přiděleno č /15/I. 2) Schvaluje: a) Opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod na Teplárně Frýdek-Místek, přiděleno č /14/II. b) Plán snížení emisí zdroje Teplárna Frýdek - Místek, přiděleno č /08, který je přílohou tohoto rozhodnutí. c) Dalkia Základní zpráva k IPPC Teplárna Frýdek-Místek, přiděleno č /14/III. B. Krajský úřad podle 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí: a) rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. 8635/2005/ŽPZ/Fre/0003 ze dne ve věci schválení a povolení k vydání provozního řádu Provozní řád Teplárny Frýdek Místek z hlediska ochrany ovzduší podle zákona č. 86/2002 Sb. dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, b) rozhodnutí Městského úřadu Frýdek Místek, odboru životního prostředí a zemědělství zn. ŽPaZ/26/03/3335/02/Str/231.2 ze dne , kterým je vydáno povolení k odběru podzemních vod dle 8 odst. 1 písm. b) bod 1, k jinému nakládání s podzemními vodami
11 dle 8 odst. 1 písm. b) bod 5 a k vypouštění odpadních vod dle 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, c) rozhodnutí Okresního úřadu Frýdek Místek, referátu životního prostředí, č.j. RŽ-1090/02/Voj/249.1 ze dne ve věci vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady dle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, d) rozhodnutí Okresního úřadu Frýdek Místek, referátu životního prostředí, č.j. RŽ-2961/02/Voj/249.1 ze dne ve věci vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady dle 16 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, e) rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. ŽPZ/6275/04/Jn ze dne ve věci schválení k provádění plánu snižování emisí. C. Krajský úřad podle 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující části pravomocných rozhodnutí (uvedená rozhodnutí zůstávají v platnosti pro provozy, které nemají souhlas nahrazen integrovaným povolením): a) rozhodnutí Městského úřadu Frýdek Místek, odboru životního prostředí a zemědělství zn. ŽPaZ/5926/6053/05/Str/231.2 ze dne , v části a) kterým je vydáno povolení k nakládání s vodami podle 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyjma odrážky 7. nejpozději s žádosti o kolaudaci stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení manipulační řád vodního díla, dále se ruší v části b) kterým je stanoven minimální zůstatkový průtok dle 36 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, D. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů, a to: a) povolení k odběru povrchových vod dle 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona, b) povolení k odběru podzemních vod dle 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona, c) povolení k jinému nakládání s podzemními vodami dle 8 odst. 1 písm. b) bodu 5 vodního zákona, d) povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona, e) stanovení minimálního zůstatkového průtoku pod odběrným místem povrchových vod dle 36 odst. 2 vodního zákona, f) schválení havarijního plánu dle 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona, g) schválení plánu snižování emisí dle 5 odst. 7 zákona o ochraně ovzduší. h) Povolení provozu stacionárních zdrojů podle 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.