Source: http://docplayer.fi/18931256-Kayttoohje-ebl512-g3.html
Timestamp: 2018-09-26 13:32:20+00:00
Document Index: 6315902

Matched Legal Cases: ['KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ']

Käyttöohje EBL512 G3 - PDF
Download "Käyttöohje EBL512 G3"
1 Käyttöohje EBL512 G3
3 SISÄLLYSLUETTELO Paloilmoitus (vain pelastushenkilöstölle)... 5 Vikailmoitus (laitevian kuittaaminen)...6 Irtikytke / takaisinkytke Kuukausikoe...10 Tapahtumarekisteri Käyttökaavio - pikaohje EBL Käyttöohje EBL512 G3 ohjelmaversio 1.0 3
4 Palo viive Sammutusjärjestelmä toiminut Savunpoistojärjestelmä toiminut Vaienna/Palauta Summeri Palovälitin toiminut VALIKKO / POISTU VALIKKO Vaienna/Palauta Hälyttimet Toiminnassa Palauta Useita ilmoituksia Järjestelmävika Testitila Vika / Irtikytkennät Vika Irtikytkentä Hälyttimet Välitin Välitin Vikavälitin toiminut Paloilmoituksensiirto viive Käyttöpanelin painikkeet: VALIKKO / POISTU VALIKKO: Valikoihin pääseminen/poistuminen Dokument namn D5060FI1, Rev -, NUOLIPAINIKKEET YLÖS/ALAS: Valikoitten valinnassa NUOLIPAINIKKEET VASEN/OIKEA: Valikoissa liikkumiseen Valintojen vahvistamiseen ESC Paluu alivalikoista päävalikkoon tai päävalikosta poistuminen Käyttöohje EBL512 G3 ohjelmaversio 1.0
5 PALOILMOITUS (Vain pelastushenkilöstölle!) Paloilmoituksen aikana keskuksen valikkoa voidaan käyttää normaalisti Vaienna keskuksen summeri (Keskuksen sisäisen summerin vaiennus / palautus) Vaienna hälyttimet Ulkoisten hälyttimien vaiennus / palautus Selaa paloilmoituskohteet (Jos useampia ilmoituksia, merkkiledit vilkkuvat Useita ilmoituksia painikkeen yläpuolella) Vaienna/ Palauta summeri Vaienna/ Palauta hälyttimet Useita ilmoituksia 4. Palauta ilmoitukset. Paina kunnes keskus palautuu normaalitilaan. Palauta Mikäli hälyttäneet ilmaisimet eivät palaudu normaalitilaan aiheutuu uusi palohälytys noin 20 s. kuluttua. Irtikytke ilmaisimet tarvittaessa IRTIKYTKENTÄ H2 -valikon kauta. (Katso sivu 8, kohdat 1, 3-7). Käyttöohje EBL512 G3 ohjelmaversio 1.0 5
6 VIKOJEN KUITTAUS H6 Näytössä näkyy esim. seuraavaa: vika ei vastausta ryhmä 001 osoite: 01 tekninen numero :47 vika ei vastausta ryhmä 001 osoite: 02 tekninen numero :48 VIKA 2/9 ON VALITTU POISTU EDELLINEN SEURAAVA VALIKKO SIVU SIVU Vikojen kuittaus: Vaienna keskuksen summeri Paina VALIKKO-painiketta Näppäile Käyttökoodi Selaa valikoita nuolinäppäimillä Valitse valikko H6 VIKOJEN KUITTAUS ja paina painiketta Selaa ilmoituksia nuolinäppäimillä Kuittaa vikailmoitus -painikkeella Poistu valikoista normaalitilaan ESC -painikkeella ESC Vaienna / palauta summeri VALIKKO 1111 (vakioasetus) ESC / POISTU VALIKKO Valikossa H6 VIKOJEN KUITTAUS on lista kaikista kuittaamattomista ja kuitatuista, mutta korjaamattomista vioista. HUOM! Vioista ja irtikytkennöistä varoitetaan myös kahden sekunnin piippauksena paloilmoitinkeskuksen ovea suljettaessa. INFO: Voit valita valikon suoraan numeronäppäimillä esim. H6 valikko löytyy numerolla 6 ja H2 numerolla 2 jne. Vikatapauksissa on aina otettava yhteys PAP Groupin asiakaspalveluun Käyttöohje EBL512 G3 ohjelmaversio 1.0
7 IRTIKYTKE TAI TAKAISINKYTKE H2> B1-B10 Yleistä: Kokonainen ryhmä, yksi tai useampia ilmaisimia yhden ryhmän sisällä ja/tai ohjauksia voidaan kytkeä irti tai takaisinkytkeä valikosta H2 Irtikytke tai takaisinkytke. Toimintoa voidaan käyttää, kun halutaan tehdä väliaikaisia irtikytkentöjä esim. kun rakennuksessa tehdään huoltotöitä mm. remontit, tulityöt jne. Kun kokonainen ryhmä on irtikytketty, kaikki ryhmän osoitteet paitsi palohälytyspainikkeet on irtikytketty. HUOM! tämä koskee vain osoitteellista järjestelmää. Irtikytkennän merkkinä LED Irtikytkentä palaa ja näytössä näkyy esimerkiksi seuraava teksti: Ryhmä 001 irtikytketty :01 Irtikytkentöjen määrä: 1 Irtikytkennän ja vian merkkinä paloilmoitinkeskuksen ovea suljettaessa kuuluu kahden sekunnin mittainen äänimerkki. Irtikytkentä ei estä vikailmoitusta! Esim. jos ilmaisin irroitetaan, siitä tulee vikailmoitus paloilmoitinkeskukselle. Irtikytke kerrallaan vain tarpeellinen määrä osoitteita / ryhmiä. Käyttöohje EBL512 G3 ohjelmaversio 1.0 7
8 IRTIKYTKENTÄ H2> B1-B Paina VALIKKO -painiketta Näppäile Käyttökoodi Selaa valikoita nuolinäppäimillä Valitse valikko H2 irtikytke tai takaisinkytke painikkeella Selaa valikoita nuolinäppäimillä Valitse haluttu valikko painikkeella Poistu valikoista ESC-painikkeella 1111 (vakioasetus) ESC VALIKKO ESC / POISTU VALIKKO B1 Irtikytke ryhmä B2 Irtikytke ryhmä/ osoite B3 Irtikytke ulostulo/ ohjaus B7 Irti- / takaisinkytke ulostulotyyppi B8 Hälyttimet irtikytke/ takaisinkytke Näppäile irtikytkettävä ryhmä kolmella numerolla (esim. 001) ja paina -painiketta. Valitse halutessasi automaattinen takaisinkytkentäaika (oletus: sen hetkinen aika +3 tuntia) siirtymällä KYLLÄ kohtaan ja painamalla -painikettajos et halua automaattista takaisinkytkentää valitse EI ja paina -painiketta. Näppäile irtikytkettävä ryhmä kolmella numerolla ja osoite kahdella numerolla (esim ) ja paina -painiketta. Valitse halutessasi automaattinen takaisinkytkentäaika (oletus: sen hetkinen aika + 3 tuntia) siirtymällä KYLLÄ kohtaan ja painamalla -painiketta. Jos et halua automaattista takaisinkytkentää, valitse EI ja paina -painiketta. B3 valikosta voit kytkeä yksittäisiä ohjauksia. 3361/3364=Silmukkayksiköt. Yksikön 3361 ulostulot (relelähtö) Re0 ja Re1 ja yksikön 3364 ulostulot (jännitelähtö) VO0 - VO2 voidaan irtikytkeä tämän valinnan kautta. S=Jännitelähtö. Palohälytinlinjat S0-S3 voidaan irtikytkeä tämän valinnan kautta esim. korjaustöiden ajaksi. R=Relelähtö. Keskuksen relelähdöt R0 ja R1 voidaan irtikytkeä tämän valinnan kautta. Laajennuskortti=4581/4583 korttien lähdöt voidaan irtikytkeä tämän valinnan kautta kts. erillinen listaus. Voit irtikytkeä kaikki ohjaukset tässä valikossa. VALITSE ULOSTULO Ohj/Samm/savunp ja paina -painiketta ja siirry kohtaan KAIKKI ja paina Irtikytkentä-painiketta. Kytke hälyttimien ohjaukset pois päältä siirtymällä kohtaan KAIKKI ja paina Irtikytkentä-painiketta. 8 Käyttöohje EBL512 G3 ohjelmaversio 1.0
9 TAKAISINKYTKENTÄ H2>B1-B Paina VALIKKO-painiketta Näppäile Käyttökoodi Selaa valikoita nuolinäppäimillä Valitse valikko H2 irtikytke tai takaisinkytke painikkeella Selaa valikoita nuolinäppäimillä Valitse haluttu valikko painikkeella Poistu valikoista ESC-painikkeella 1111 (vakioasetus) ESC VALIKKO ESC / POISTU VALIKKO B4 Takaisinkytke ulostulo/ ohjaus B5 Takaisinkytke ryhmä/ osoite Näytössä näkyy irtikytketty ryhmä, jonka voi kytkeä takaisin VAH- VISTA-painikkeella. Irtikytkettyjä ryhmiä voi selata nuolinäppäimillä ja kytkeä halutut ryhmät takaisin päälle painamalla -painiketta. Näytössä näkyy irtikytketty ryhmä/osoite, jonka voi kytkeä takaisin painamalla -painiketta. Irtikytkettyjä ryhmä/osoitteita voi selata nuolinäppäimillä ja kytkeä halutut ryhmä/osoitteet takaisin päälle painamalla -painiketta. B6 Takaisinkytke ulostulo/ ohjaus B7 Irti- /takaisinkytke ulostulotyyppi B8 Hälyttimet irtikytke/ takaisinkytke Valikosta voit kytkeä ohjauksia takaisin päälle. 3361/3364 = Silmukkayksiköt. Yksikön 3361 ulostulot (relelähtö) Re0 ja Re1 ja yksikön 3364 ulostulot (jännitelähdö) VO0-VO2 voidaan takaisinkytkeä tämän valikon kautta. S=Jännitelähtö. Palohälytinlinjat S0-S3 voidaan takaisinkytkeä tämän valikon kautta. R=Relelähtö. Keskuksen relelähdöt R0 ja R1 voidaan takaisinkytkeä tamän valinnan kautta. Laajennuskortti=4581/4583 korttien lähdöt voidaan päällekytkeä tämän valinnan kautta. Voit takaisinkytkeä kaikki ohjaukset tässä valikossa. Valitse ULOS- TULO-OHJAUS ja paina -painiketta ja siirry kohtaan KAIKKI ja paina Takaisinkyt. -painiketta. Kytke hälyttimien ohjaukset päälle siirtymällä kohtaan KAIKKI ja painamalla Takaisinkyt.-painiketta. Käyttöohje EBL512 G3 ohjelmaversio 1.0 9
10 TEE KUUKAUSIKOE H1 ( ilmoita hätäkeskukseen ) Ilmoita hätäkeskukseen kuukausikokeesta (myös muut hälytyskeskukset) HUOM! Katso puhelinnumerot keskuksen ovesta. Paina VALIKKO-painiketta. Kirjoita käyttöoikeuskoodi. Valitse valikosta H1 TEE KUUKAUSIKOE ja paina painiketta. Ilmoita kohde, kohdenumero ja nimesi VALIKKO 1111 (vakioasetus) 5. HUOM! SEURAA KUUKAUSIKOKEEN AJAN NÄYTÖN OHJEITA. Näyttötesti Paina -painiketta ja tarkista, että kaikki LEDit syttyvät. Lopeta näyttötesti painamalla -painiketta. 6. Ryhmätesti Testitilan voi ohittaa asettamalla jonkun ryhmistä testitilaan ja painamalla -painiketta ja sen jälkeen lopettamalla testin painamalla -painiketta. 7. Hätäkeskus yhteystesti Valitse KYLLÄ (suorittaa yhteystestin) tai valitse EI (ohittaa yhteystestin). Paina -painiketta ja yhteystesti käynnistyy. Yhteystesti kestää 60 sekunttia. Aika näkyy keskuksen näytössä. Keskuksen ovea EI tarvitse sulkea testin ajaksi. HÄTÄKESKUS YHTEYSTESTI ON VALMIS! LOPETA TESTI PAINAMALLA -PAINIKETTA Soita hätäkeskukseen (myös muut hälytyskeskukset) ja tarkista ilmoitusten perillemeno vika, palo ja lepotila. Pyydä jättämään kohde normaalitilaan. HUOM! Katso puhelinnumerot keskuksen ovesta. Merkitse paloilmoitinkeskuksen päiväkirjaan kuukausikoe tapahtuma ja SULJE paloilmoitinkeskuksen ovi Ilmoita kohde, kohdenumero ja nimesi INFO Kun haluat suorittaa koko kiinteistön hälyttimien (palokellot) testin esim. kerran vuodessa, tee se seuraavasti: Tee paloilmoitus lähimmästä paloilmoituspainikkeesta testiavainta apuna käyttäen ja kuuntele hälyttimien kuuluvuus koko kiinteistön alueella. Kun haluat lopettaa hälyttimien testaamisen paina palauta painiketta. Tämä testi voidaan tehdä esim. kohdan 7 jälkeen ja suorittaa kuukausikoe loppuun ohjeen mukaisesti kts. kohdat 8 ja 9 10 Käyttöohje EBL512 G3 ohjelmaversio 1.0
11 TAPAHTUMAREKISTERIT H4 >U1-U7 Tapahtumarekisterit-valikosta voit katsella paloilmoitinjärjestelmän tilaa. Irtikytkennät, aikaryhmä irtikytkennät, ilmaisimien arvot, huoltoilmoitukset, tapahtumarekisteri ja järjestelmätiedot Paina VALIKKO-painiketta Näppäile Käyttökoodi Selaa valikoita nuolinäppäimillä Valitse valikko H4 Tapahtumarekisterit painikkeella Selaa valikoita nuolinäppäimillä Valitse haluttu valikko painikkeella Poistu valikoista ESC-painikkeella VALIKKO 1111 (vakioasetus) ESC ESC / POISTU VALIKKO U1 Irtikytkennät Valikossa on lista kaikista järjestelmän irtikytkennöistä. U2 Aikaryhmä irtikytkennät U3 Ovet auki U4 Ilmaisimien arvot U5 Huoltoilmoitus ilmaisimilta Valikossa on lista kaikista järjestelmän irtikytkennöistä, jotka irtikytkeytyvät erillisen aikaohjelman mukaan. Valikossa on lista kaikista järjestelmän avoimista ovista. (LED Ovi auki palaa sen merkkinä, että yksi tai useampia ovia on auki järjestelmässä). Valikon kautta voidaan tarkastella ilmaisemien arvoja. (Huoltohenkilöstön käyttöön). Valikossa on lista kaikista järjestelmän ilmaisimista, joista on tullut huoltoilmoitus (ilmaisin puhdistettava/vaihdettava). U6 Tapahtumarekisteri Valikossa on lista kaikista järjestelmän tapahtumista U7 Informaatio Valikossa on paloilmoitinkeskuksen versionumerot, hälytyslaskuri, maakohtainen vaatimus sarjanumero, SSD viimeisin latausaika ja keskuksen (CU) numero. Käyttöohje EBL512 G3 ohjelmaversio
12 KÄYTTÖKAAVIO PIKAOHJE EBL512 G3 H1 TEE KUUKAUSIKOE Tarkista kaikkien LEDien toiminta Aseta seuraavat ryhmät TESTITILAAN Lopeta TESTITILA HÄTÄKESKUS Yhteystesti H2 IRTIKYTKE TAI TAKAISINKYTKE B1 Irtikytke ryhmä B2 Irtikytke ryhmä / osoite B3 Irtikytke ulostulo / ohjaus B4 Takaisinkytke ryhmä B5 Takaisinkytke ryhmä / osoite VALIKKO Kirjoita Käyttöoikeuskoodi VALIKKO H3 B6 Takaisinkytke ulostulo / ohjaus B7 Irtikytke / takaisinkytke ulostulotyyppi B8 Hälyttimet irtikytke / takaisinkytke B9 Irtikytke / takaisinkytke välitin B10 Hälytysviiveaktivoinnin poistaminen ASETA KALENTERI JA KELLO Aseta kalenteri, kello ja viikonpäivä. H4 TAPAHTUMAREKISTERIT U1 Irtikytkennät U2 Aikaryhmäirtikytkennät U3 Ovet auki U4 Ilmaisinarvot U5 Huoltoilmoitus ilmaisimilta U6 Tapahtumarekisteri U7 Informaatio 12 Käyttöohje EBL512 G3 ohjelmaversio 1.0
13 H5 HUOLTOVALIKKO H8 KUNNOSSAPITOVALIKKO A1 Valvottujen ulostulojen kalibrointi A2 Herkkä vianilmaisutila A3 Huoltotila COM-silmukassa A4 Keskusyksikön virrankulutus A5 Näytä virrankulutus COM-silmukassa A6 Näytä liikennöintitiedot A7 Aktivoi osoitteen asetustila lisäpanelille S1 Irtikytke silm./konv. ryhmä sis.meno S2 Takaisinkytke silmukka/ konv. silmukka S3 Huoltoilmoituksen kuittaus S4 Palauta viikkokeskiarvo S5 Hälytin / palokellotesti S6 Keskuksen turvallinen sammuttaminen S7 Aktivoi osoite hälytystilaan S8 Synkronoi keskusyksiköt S9 Vaihda huollon koodi S10 Vaihda PC-käyttöoikeuskoodi H6 VIKOJEN KUITTAUS Kuittaa vikailmoitukset H9 VARMISTETUT ULOSTULOT JA SISÄÄNMENOT C1 Aktivoi varmistettu ulostulo / sisäänmeno H7 TEE RYHMÄTESTI Aseta ryhmät testitilaan Aloita testi Lopeta testi C2 Aktivoi varmistettu ulostulo C3 Palauta varmistettu ulostulo C4 Irtikytke varmistettu ulostulo C5 Takaisinkytke varmistettu ulostulo H10 VAIHDA KÄYTTÖOIKEUSKOODI Vaihda päivittäisten tehtävien käyttöoikeuskoodi INFO: Voit valita valikon suoraan numeronäppäimillä esim. H6 valikko löytyy numerolla 6, H2 numerolla 2 jne. Käyttöohje EBL512 G3 ohjelmaversio
14 KIINTEISTÖN KORJAUSTÖIDEN VALVONTA JA PALO- TURVALLISUUS -OHJEITA PALOTURVALLISUUDESTA VASTAAVALLE Kiinteistön nimi: Kiinteistön osoite: Erheelliset paloilmoitukset aiheuttavat kiinteistön toiminnanharjoittajille käyttökatkoksia ja taloudellisia kustannuksia. Erheelliset paloilmoitukset kuormittavat myös tarpeettomasti hätäkeskusta ja pelastuslaitosta. Korjaus- ja kunnossapitotyöt aiheuttavat erheellisiä paloilmoituksia, jos paloilmoitin altistuu korjaustöiden aikana pölylle, tärinälle, lämmölle, savulle tai kosteudelle. Kiinteistön paloturvallisuudesta vastaava selvittää ennen korjaustöiden aloittamista kiinteistössä mm. seuraavat asiat korjaustyön suorittajien ja työstä vastaavien yhteystiedot korjausalueen määrittäminen korjaustoimenpiteiden ja -työvaiheiden selvittäminen tarvittavien suojaustoimenpiteiden opastaminen tulityöohjeiden noudattamisen varmistaminen tarvittavien paloilmoittimen irtikytkentöjen tekeminen korjausalueella ilmaisimien suojaaminen pölysuojilla ja pölysuojien poistaminen työn päätyttyä pitkäkestoisen työn aikana tilojen valvonnan ja palovartioinnin järjestäminen (mahdollisesti pelastusviranomaisten ohjeiden mukaisesti) sisäinen tiedotus korjaustöiden aloittamisesta ja kestosta toimimattomien paloilmoituspainikkeiden merkitseminen ei käytössä -tarralla rakenteellisten ja ilmanvaihtolaitteiden muutosten vaikutukset paloilmoittimen ilmaisimiensijoitukseen muutosten kirjaaminen paloilmoittimen dokumentteihin esim. paikantamiskaavioihin Lomake löytyy sähköisenä: hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi SM 083:00/ Käyttöohje EBL512 G3 ohjelmaversio 1.0
15 TOIMINTAOHJEITA KIINTEISTÖSSÄ KORJAUSTÖITÄ SUORITTAVILLE -OHJEITA TYÖN TEKIJÄLLE Kiinteistön nimi: Kiinteistön osoite: Ota yhteys kiinteistön paloilmoittimen vastuuhenkilöön, ennen kuin aloitat korjaus- ja kunnossapitotyöt kiinteistössä. Korjaus- ja kunnossapitotyöt aiheuttavat erheellisiä paloilmoituksia, jos paloilmoitin altistuu korjaustöiden aikana pölylle, tärinälle, lämmölle, savulle tai kosteudelle. Kiinteistön paloilmoittimen hoitaja / paloilmoittimen vastuuhenkilö: nimi ja puhelinnumero Kiinteistön toiminta häiriintyy, kun paloilmoitin antaa erheellisen paloilmoituksen mm. seuraavien työvaiheiden johdosta seinien purkaminen ja rakentaminen alas laskettujen kattojen avaaminen ja sulkeminen erilaiset laitteiden asennus- ja purkutyöt poraaminen tai hiominen, josta leviää pölyä ympäristöön painevedellä peseminen tulitöiden tekeminen maalaaminen Toimintaohjeiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa korvausvelvollisuuden! Lomake on sähköisenä: hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi SM 083:00/ Käyttöohje EBL512 G3 ohjelmaversio
16 PAP Group Oy Postiosoite: PL 471, Helsinki Puhelin: Sähköposti: Käyttöohje Panasonic EBL512 G3 Versio 1.0 Copyright 2010
WebServer. Käyttöohje
WebServer Käyttöohje Toiminnot Seuraavissa kappaleissa esitellään kaikki EBL Web toiminnot. Avaussivu selaimessa ennen sisäänkirjautumista saattaa näyttää tältä. HUOM! Ulkoasu voi vaihdella riippuen selaimesta,