Source: http://www.anwalt24.de/rund-ums-recht/Anlage_2_EnEV_Anforderungen_an_Nichtwohngebaeude-d3209647,34.html
Timestamp: 2017-01-23 02:51:19
Document Index: 104620927

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§ 4', '§ 28', '§ 2', '§ 28', '§ 4', '§ 9', '§ 9', '§ 4', '§ 9', '§ 1', '§ 4']

Anlage 2 EnEV, Anforderungen an Nichtwohngebäude | Gesetze auf anwalt24.de
Anlage 2 EnEV, Anforderungen an Nichtwohngebäude Suche
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik ...…Anlage 2 EnEV, Anforderungen an NichtwohngebäudeAnlage 3 EnEV, Anforderungen bei Änderung von Außenbauteilen und bei Errichtung ...Anlage 4 EnEV, Anforderungen an die Dichtheit des gesamten GebäudesAnlage 4a EnEV, Anforderungen an die Inbetriebnahme von HeizkesselnAnlage 5 EnEV, Anforderungen an die Wärmedämmung von Rohrleitungen und ArmaturenAnlage 6 EnEV, Muster Energieausweis WohngebäudeAnlage 7 EnEV, Muster Energieausweis NichtwohngebäudeAnlage 8 EnEV, Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energiebedarf...Anlage 9 EnEV, Muster Aushang Energieausweis auf der Grundlage des Energieverbra...Anlage 10 EnEV, Einteilung in EnergieeffizienzklassenAnlage 11 EnEV, Anforderungen an die Inhalte der Fortbildung
Anlage 2 EnEV, Anforderungen an Nichtwohngebäude
Anlage 2 EnEVVerordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV) BundesrechtAnhangteilTitel: Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung - EnEV) Normgeber: BundAmtliche Abkürzung: EnEVGliederungs-Nr.: 754-4-10Normtyp: RechtsverordnungAnlage 2(zu den §§ 4 und 9)1Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs und der Wärmedurchgangskoeffizienten für zu errichtende Nichtwohngebäude (zu § 4 Absatz 1 und 2)1.1 Höchstwerte des Jahres-Primärenergiebedarfs1.1.1 Der Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs eines zu errichtenden Nichtwohngebäudes ist der auf die Nettogrundfläche bezogene, nach dem in Nr. 2 oder 3 angegebenen Verfahren berechnete Jahres-Primärenergiebedarf eines Referenzgebäudes gleicher Geometrie, Nettogrundfläche, Ausrichtung und Nutzung wie das zu errichtende Nichtwohngebäude, das hinsichtlich seiner Ausführung den Vorgaben der Tabelle 1 entspricht. Die Unterteilung hinsichtlich der Nutzung sowie der verwendeten Berechnungsverfahren und Randbedingungen muss beim Referenzgebäude mit der des zu errichtenden Gebäudes übereinstimmen; bei der Unterteilung hinsichtlich der anlagentechnischen Ausstattung und der Tageslichtversorgung sind Unterschiede zulässig, die durch die technische Ausführung des zu errichtenden Gebäudes bedingt sind. 1.1.2 Die Ausführungen zu den Zeilen Nr. 1.13 bis 8 der Tabelle 1 sind beim Referenzgebäude nur insoweit und in der Art zu berücksichtigen, wie beim Gebäude ausgeführt. Die dezentrale Ausführung des Warmwassersystems (Zeile 4.2 der Tabelle 1) darf darüber hinaus nur für solche Gebäudezonen berücksichtigt werden, die einen Warmwasserbedarf von höchstens 200 Wh/(m2·d) aufweisen. Auf Gebäudezonen mit mehr als 4 m Raumhöhe, die durch dezentrale Gebläse- oder Strahlungsheizungen beheizt werden, ist Zeile 1.0 der Tabelle 1 nicht anzuwenden.Tabelle 1Ausführung des ReferenzgebäudesZeileBauteile/SystemeEigenschaft (zu Zeilen 1.1 bis 1.13)Referenzausführung/Wert (Maßeinheit) Raum-Solltemperaturen im Heizfall ≥ 19 °CRaum-Solltemperaturen im Heizfall von 12 bis < 19 °C1.0Der nach einem der in Nummer 2 oder in Nummer 3 angegebenen Verfahren berechnete Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach den Zeilen 1.1 bis 8 ist für Neubauvorhaben ab dem 1. Januar 2016 mit dem Faktor 0,75 zu multiplizieren. § 28 bleibt unberührt.1.1Außenwand (einschließlich Einbauten, wie Rollladenkästen), Geschossdecke gegen AußenluftWärmedurchgangskoeffizientU = 0,28 W/(m2·K)U = 0,35 W/(m2·K)1.2Vorhangfassade (siehe auch Zeile 1.14)Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,4 W/(m2·K) U = 1,9 W/(m2·K)Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g┴ = 0,48 g┴ = 0,60Lichttransmissionsgrad der Verglasung τD65 = 0,72 τD65 = 0,781.3Wand gegen Erdreich, Bodenplatte, Wände und Decken zu unbeheizten Räumen (außer Abseitenwänden nach Zeile 1.4)Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m2·K) U = 0,35 W/(m2·K)1.4Dach (soweit nicht unter Zeile 1.5), oberste Geschossdecke, Wände zu AbseitenWärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2·K) U = 0,35 W/(m2·K)1.5GlasdächerWärmedurchgangskoeffizient UW= 2,7 W/(m2·K) UW= 2,7 W/(m2·K)Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g┴ = 0,63 g┴ = 0,63Lichttransmissionsgrad der Verglasung τD65 = 0,76 τD65 = 0,761.6LichtbänderWärmedurchgangskoeffizient UW= 2,4 W/(m2·K) UW= 2,4 W/(m2·K)Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g┴ = 0,55 g┴ = 0,55Lichttransmissionsgrad der Verglasung τD65 = 0,48 τD65 = 0,481.7LichtkuppelnWärmedurchgangskoeffizient UW= 2,7 W/(m2·K) UW= 2,7 W/(m2·K)Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g┴ = 0,64 g┴ = 0,64Lichttransmissionsgrad der Verglasung τD65 = 0,59 τD65 = 0,591.8Fenster, Fenstertüren (siehe auch Zeile 1.14)Wärmedurchgangskoeffizient UW= 1,3 W/(m2·K) UW= 1,9 W/(m2·K)Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g┴ = 0,60 g┴ = 0,60Lichttransmissionsgrad der Verglasung τD65 = 0,78 τD65 = 0,781.9Dachflächenfenster (siehe auch Zeile 1.14)Wärmedurchgangskoeffizient UW= 1,4 W/(m2·K) UW= 1,9 W/(m2·K)Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g┴ = 0,60 g┴ = 0,60Lichttransmissionsgrad der Verglasung τD65 = 0,78 τD65 = 0,781.10Außentüren Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m2·K) U = 2,9 W/(m2·K)1.11Bauteile in Zeilen 1.1 und 1.3 bis 1.10 Wärmebrückenzuschlag ∆UWB = 0,05 W/(m2·K) ∆UWB = 0,1 W/(m2·K)1.12Gebäudedichtheit Kategorie nach DIN V 18599-2 : 2011-12 Tabelle 6Kategorie I *1.13Tageslichtversorgung bei Sonnen- oder Blendschutz oder bei Sonnen- und BlendschutzTageslichtversorgungsfaktor CTL,Vers,SA nach DIN V 18599-4 : 2011-12 kein Sonnen- oder Blendschutz vorhanden: 0,70Blendschutz vorhanden: 0,15 1.14Sonnenschutzvorrichtung Für das Referenzgebäude ist die tatsächliche Sonnenschutzvorrichtung des zu errichtenden Gebäudes anzunehmen; sie ergibt sich gegebenenfalls aus den Anforderungen zum sommerlichen Wärmeschutz nach Nummer 4 oder aus Erfordernissen des Blendschutzes.Soweit hierfür Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind für diese Verglasung folgende Kennwerte anzusetzen:anstelle der Werte der Zeile 1.2Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g┴ g┴ = 0,35Lichttransmissionsgrad der Verglasung τD65 τD65 = 0,58anstelle der Werte der Zeilen 1.8 und 1.9:Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g┴ g┴ = 0,35Lichttransmissionsgrad der Verglasung τD65 τD65 = 0,622.1Beleuchtungsart in Zonen der Nutzungen 6 und 7 **: wie beim ausgeführten Gebäudeim Übrigen: direkt/indirektjeweils mit elektronischem Vorschaltgerät und stabförmiger Leuchtstofflampe2.2 Regelung der Beleuchtung Präsenzkontrolle: in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21 und 31 ** mit Präsenzmelderim Übrigen: manuellKonstantlichtkontrolle/tageslichtabhängige Kontrollein Zonen der Nutzungen 5, 9, 10, 14, 22.1 bis 22.3, 29, 37 bis 40 **Konstantlichtkontrolle gemäß DIN V 18599-4 : 2011-12 Abschnitt 5.4.6in Zonen der Nutzungen 1 bis 4, 8, 12, 28, 31 und 36 **:tageslichtabhängige Kontrolle, Kontrollart "gedimmt, nicht ausschaltend" gemäß DIN V 18599-4 : 2011-12 Abschnitt 5.5.4 (einschließlich Konstantlichtkontrolle)im Übrigen: manuell3.1Heizung(Raumhöhen ≤ 4 m) WärmeerzeugerBrennwertkessel "verbessert" nach DIN V 18599-5 : 2011-12 Tabelle 47 Fußnote a, Gebläsebrenner, Heizöl EL, Aufstellung außerhalb der thermischen Hülle, Wasserinhalt > 0,15 l/kW3.2Heizung(Raumhöhen ≤ 4 m) Wärmeverteilung bei statischer Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):Zweirohrnetz, außen liegende Verteilleitungen im unbeheizten Bereich, innen liegende Steigstränge, innen liegende Anbindeleitungen, Systemtemperatur 55/45 °C, hydraulisch abgeglichen, Δp konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, Pumpe mit intermittierendem Betrieb, keine Überströmventile, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslängen und die Umgebungstemperaturen gemäß den Standardwerten nach DIN V 18599-5 : 2011-12 zu ermitteln.bei zentralem RLT-Gerät:Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, hydraulisch abgeglichen, Δp konstant, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslängen und die Lage der Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Gebäude anzunehmen.3.3Heizung(Raumhöhen ≤ 4 m) Wärmeübergabe bei statischer Heizung:freie Heizflächen an der Außenwand mit Glasfläche mit Strahlungsschutz, P-Regler (1K), keine Hilfsenergiebei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):Regelgröße Raumtemperatur, hohe Regelgüte.3.4Heizung(Raumhöhen > 4 m)Dezentrales Heizsystem:Wärmeerzeuger gemäß DIN V 18599-5 : 2011-12 Tabelle 50:Dezentraler Warmlufterzeugernicht kondensierender BetriebLeistung 25 bis 50 kWEnergieträger ErdgasLeistungsregelung 1 (einstufig oder mehrstufig/modulierend ohne Anpassung der Verbrennungsluftmenge)Wärmeübergabe gemäß DIN V 18599-5 : 2011-12 Tabelle 13:Radialventilator, seitlicher Luftauslass, ohne WarmluftrückführungRaumtemperaturregelung P-Regler4.1Warmwasser zentrales SystemWärmeerzeuger:Solaranlage mit Flachkollektor in Standardausführung nach DIN V 18599-8 : 2011-12, berichtigt durch DIN V 18599-8 Berichtigung 1 : 2013-05, jedoch abweichend auch für zentral warmwasserversorgte Nettogrundflächen über 3.000 m2 Restbedarf über Wärmeerzeuger der HeizungWärmespeicherung:bivalenter, außerhalb der thermischen Hülle aufgestellter Speicher nach DIN V 18599-8 : 2011-12 Abschnitt 6.3.1, berichtigt durch DIN V 18599-8 Berichtigung 1 : 2013-05Wärmeverteilung:mit Zirkulation, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslänge und die Lage der Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Gebäude anzunehmen.4.2Warmwasser dezentrales Systemelektrischer Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und 6 m Leitungslänge pro Gerät5.1 Raumlufttechnik Abluftanlage spezifische Leistungsaufnahme Ventilator PSFP = 1,0 kW/(m3/s)5.2Raumlufttechnik Zu- und Abluftanlage ohne Nachheiz- und KühlfunktionSoweit für Zonen der Nutzungen 4, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 35, 37 und 40 ** eine Zu- und Abluftanlage vorgesehen wird, ist diese mit bedarfsabhängiger Luftvolumenstromregelung gemäß DIN V 18599-7 : 2011-12 Abschnitt 5.8.1 auszulegen.Spezifische LeistungsaufnahmeZuluftventilator PSFP = 1,5 kW/(m3/s)Abluftventilator PSFP = 1,0 kW/(m3/s)Zuschläge nach DIN EN 13779 : 2007-09 Abschnitt 6.5.2 können nur für den Fall von HEPA-Filtern, Gasfiltern oder Wärmerückführungsklassen H2 oder H1 angerechnet werden.Wärmerückgewinnung über Plattenwärmeübertrager (Kreuzgegenstrom)Rückwärmzahl ηt = 0,6Druckverhältniszahl fP = 0,4Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes5.3Raumlufttechnik Zu- und Abluftanlage mit geregelter LuftkonditionierungSoweit für Zonen der Nutzungen 4, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 35, 37 und 40 ** eine Zu- und Abluftanlage vorgesehen wird, ist diese mit bedarfsabhängiger Luftvolumenstromregelung gemäß DIN V 18599-7 : 2011-12 Abschnitt 5.8.1 auszulegen.spezifische LeistungsaufnahmeZuluftventilator PSFP = 1,5 kW/(m3/s)Abluftventilator PSFP = 1,0 kW/(m3/s)Zuschläge nach DIN EN 13779 : 2007-09 Abschnitt 6.5.2 können nur für den Fall von HEPA-Filtern, Gasfiltern oder Wärmerückführungsklassen H2 oder H1 angerechnet werden.Wärmerückgewinnung über Plattenwärmeübertrager (Kreuzgegenstrom)Rückwärmzahl Φrec bzw. ηt = 0,6Zulufttemperatur 18 °CDruckverhältniszahl fP = 0,4Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes5.4Raumlufttechnik Luftbefeuchtungfür den Referenzfall ist die Einrichtung zur Luftbefeuchtung wie beim zu errichtenden Gebäude anzunehmen5.5Raumlufttechnik Nur-Luft-Klimaanlagenals Variabel-Volumenstrom-System ausgeführt:Druckverhältniszahl fP = 0,4Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes6Raumkühlung Kältesystem:Kaltwasser-Ventilatorkonvektor, BrüstungsgerätKaltwassertemperatur 14/18 °CKaltwasserkreis Raumkühlung:Überströmung 10 %spezifische elektrische Leistung der Verteilung Pd,spez = 30 Wel/kWKältehydraulisch abgeglichen, geregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt, saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung7Kälteerzeugung Erzeuger:Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R134a, luftgekühltKaltwassertemperatur: bei mehr als 5.000 m2 mittels Raumkühlung konditionierter Nettogrundfläche, für diesen Konditionierungsanteil 14/18 °Cim Übrigen: 6/12 °CKaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT-Kühlung:Überströmung 30 %spezifische elektrische Leistung der Verteilung Pd,spez = 20 Wel/kWKältehydraulisch abgeglichen, ungeregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt, saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung, Verteilung außerhalb der konditionierten Zone.Der Primärenergiebedarf für das Kühlsystem und die Kühlfunktion der raumlufttechnischen Anlage darf für Zonen der Nutzungen 1 bis 3, 8, 10, 16 bis 20 und 31 ** nur zu 50 % angerechnet werden.8GebäudeautomationSummand ΔθEMS: gemäß Klasse CFaktor adaptiver Betrieb fadapt: Klasse Cjeweils nach DIN V 18599-11 : 2011-12*Die Angaben nach Anlage 4 zum Überprüfungsverfahren für die Dichtheit bleiben unberührt.**Nutzungen nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10 : 2011-12.1.2 Systemgrenze, FlächenangabenDie Systemgrenze für die Berechnung der energiebezogenen Angaben ist die Hüllfläche aller konditionierten Zonen nach DIN V 18599-1 : 2011-12 Abschnitt 8. Bezugsfläche der energiebezogenen Angaben ist die Nettogrundfläche gemäß § 2 Nummer 15.1.3 Höchstwerte der WärmedurchgangskoeffizientenDie Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche eines zu errichtenden Nichtwohngebäudes dürfen die in Tabelle 2 angegebenen Werte nicht überschreiten. Satz 1 ist auf Außentüren nicht anzuwenden. Für Gebäudezonen mit mehr als 4 m Raumhöhe, die durch dezentrale Gebläse- oder Strahlungsheizungen beheizt werden, gilt das Anforderungsniveau nach Tabelle 2 Zeile 1a, 2a, 3a und 4a.Tabelle 2 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche von NichtwohngebäudenZeileBauteileAnforderungsniveauHöchstwerte der nach Nummer 2.3 bestimmten Mittelwerte der WärmedurchgangskoeffizientenZonen mit Raum-Solltemperaturen im Heizfall ≥ 19 °CZonen mit Raum-Solltemperaturen im Heizfall von 12 bis < 19 °C1aOpake Außenbauteile, soweit nicht in Bauteilen der Zeilen 3 und 4 enthaltennach EnEV 2009 *Ū = 0,35 W/(m2·K)Ū = 0,50 W/(m2·K)1bfür Neubauvorhaben bis zum 31. Dezember 2015 **Ū = 0,35 W/(m2·K)1cfür Neubauvorhaben ab dem 1. Januar 2016 **Ū = 0,28 W/(m2·K)2aTransparente Außenbauteile, soweit nicht in Bauteilen der Zeilen 3 und 4 enthaltennach EnEV 2009 *Ū = 1,9 W/(m2·K)Ū = 2,8 W/(m2·K)2bfür Neubauvorhaben bis zum 31. Dezember 2015 **Ū = 1,9 W/(m2·K)2cfür Neubauvorhaben ab dem 1. Januar 2016 **Ū = 1,5 W/(m2·K)3aVorhangfassadenach EnEV 2009 *Ū = 1,9 W/(m2·K)Ū = 3,0 W/(m2·K)3bfür Neubauvorhaben bis zum 31. Dezember 2015 **Ū = 1,9 W/(m2·K)3cfür Neubauvorhaben ab dem 1. Januar 2016 **Ū = 1,5 W/(m2·K)4aGlasdächer, Lichtbänder, Lichtkuppelnnach EnEV 2009 *Ū = 3,1 W/(m2·K)Ū = 3,1 W/(m2·K)4bfür Neubauvorhaben bis zum 31. Dezember 2015 **Ū = 3,1 W/(m2·K)4cfür Neubauvorhaben ab dem 1. Januar 2016 **Ū = 2,5 W/(m2·K)*Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I S. 1519), die durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. April 2009 (BGBl. I S. 954) geändert worden ist.**§ 28 bleibt unberührt.2Berechnungsverfahren für Nichtwohngebäude (zu § 4 Absatz 3 und § 9 Absatz 2 und 5)2.1 Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs2.1.1 Der Jahres-Primärenergiebedarf Qp für Nichtwohngebäude ist nach DIN V 18599 : 2011-12, berichtigt durch DIN V 18599-5 Berichtigung 1 : 2013-05 und durch DIN V 18599-8 Berichtigung 1 : 2013-05, zu ermitteln. Als Primärenergiefaktoren sind die Werte für den nicht erneuerbaren Anteil nach DIN V 18599-1 : 2011-12 anzusetzen. Anlage 1 Nr. 2.1.1 Satz 3 bis 8 ist entsprechend anzuwenden.2.1.2 Unbeschadet der Regelungen in den Nummern 2.1.3 und 2.1.6 sind als Randbedingungen zur Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs die in den Tabellen 5 bis 9 der DIN V 18599-10 : 2011-12 aufgeführten Nutzungsrandbedingungen und Klimadaten zu verwenden; bei der Berechnung des Referenzgebäudes müssen die in Tabelle 5 der DIN V 18599-10 : 2011-12 als Mindest- oder Maximalwerte enthaltenen Angaben unverändert angesetzt werden. Die Nutzungen 1 und 2 nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10 : 2011-12 dürfen zur Nutzung 1 zusammengefasst werden. Darüber hinaus brauchen Energiebedarfsanteile nur unter folgenden Voraussetzungen in die Ermittlung des Jahres-Primärenergiebedarfs einer Zone einbezogen zu werden:a)Der Primärenergiebedarf für das Heizungssystem und die Heizfunktion der raumlufttechnischen Anlage ist zu bilanzieren, wenn die Raum-Solltemperatur des Gebäudes oder einer Gebäudezone für den Heizfall mindestens 12 Grad Celsius beträgt und eine durchschnittliche Nutzungsdauer für die Gebäudebeheizung auf Raum-Solltemperatur von mindestens vier Monaten pro Jahr vorgesehen ist.b)Der Primärenergiebedarf für das Kühlsystem und die Kühlfunktion der raumlufttechnischen Anlage ist zu bilanzieren, wenn für das Gebäude oder eine Gebäudezone für den Kühlfall der Einsatz von Kühltechnik und eine durchschnittliche Nutzungsdauer für Gebäudekühlung auf Raum-Solltemperatur von mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen sind.c)Der Primärenergiebedarf für die Dampfversorgung ist zu bilanzieren, wenn für das Gebäude oder eine Gebäudezone eine solche Versorgung wegen des Einsatzes einer raumlufttechnischen Anlage nach Buchstabe b für durchschnittlich mehr als zwei Monate pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.d)Der Primärenergiebedarf für Warmwasser ist zu bilanzieren, wenn ein Nutzenergiebedarf für Warmwasser in Ansatz zu bringen ist und der durchschnittliche tägliche Nutzenergiebedarf für Warmwasser wenigstens 0,2 kWh pro Person und Tag oder 0,2 kWh pro Beschäftigtem und Tag beträgt.e)Der Primärenergiebedarf für Beleuchtung ist zu bilanzieren, wenn in einem Gebäude oder einer Gebäudezone eine Beleuchtungsstärke von mindestens 75 lx erforderlich ist und eine durchschnittliche Nutzungsdauer von mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.f)Der Primärenergiebedarf für Hilfsenergien ist zu bilanzieren, wenn er beim Heizungssystem und der Heizfunktion der raumlufttechnischen Anlage, beim Kühlsystem und der Kühlfunktion der raumlufttechnischen Anlage, bei der Dampfversorgung, bei der Warmwasseranlage und der Beleuchtung auftritt. Der Anteil des Primärenergiebedarfs für Hilfsenergien für Lüftung ist zu bilanzieren, wenn eine durchschnittliche Nutzungsdauer der Lüftungsanlage von mehr als zwei Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.2.1.3 Abweichend von DIN V 18599-10 : 2011-12 Tabelle 5 darf bei Zonen der Nutzungen 6 und 7 die tatsächlich auszuführende Beleuchtungsstärke angesetzt werden, jedoch für die Nutzung 6 mit nicht mehr als 1.500 lx und für die Nutzung 7 mit nicht mehr als 1.000 lx. Beim Referenzgebäude ist der Primärenergiebedarf für Beleuchtung mit dem Tabellenverfahren nach DIN V 18599-4 : 2011-12 zu berechnen.2.1.4 Die Vereinfachungen zur Zonierung, zur pauschalierten Zuweisung der Eigenschaften der Hüllfläche und zur Ermittlung von tageslichtversorgten Bereichen gemäß DIN V 18599-1 : 2011-12 Anhang D dürfen nach Maßgabe der dort angegebenen Bedingungen auch für zu errichtende Nichtwohngebäude verwendet werden.2.1.5Werden in Nichtwohngebäuden bauliche oder anlagentechnische Komponenten eingesetzt, für deren energetische Bewertung keine anerkannten Regeln der Technik oder keine gemäß § 9 Absatz 2 Satz 2 dritter Teilsatz bekannt gemachten gesicherten Erfahrungswerte vorliegen, so dürfen die energetischen Eigenschaften dieser Komponenten unter Verwendung derselben Randbedingungen wie in den Berechnungsverfahren nach DIN V 18599 : 2011-12 durch dynamisch-thermische Simulationsrechnungen ermittelt werden.2.1.6 Bei der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes und des Nichtwohngebäudes sind ferner die in Tabelle 3 genannten Randbedingungen zu verwenden.Tabelle 3Randbedingungen für die Berechnung des Jahres-PrimärenergiebedarfsZeileKenngrößeRandbedingungen 1Verschattungsfaktor FSFS = 0,9soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert berücksichtigt werden.2Verbauungsindex IVIV = 0,9Eine genaue Ermittlung nach DIN V 18599-4 : 2011-12 Abschnitt 5.5.2 ist zulässig.3Heizunterbrechung Heizsysteme in Raumhöhen ≤ 4 m:Absenkbetrieb gemäß DIN V 18599-2 : 2011-12 Gleichung (28)Heizsysteme in Raumhöhen > 4 m:Abschaltbetrieb gemäß DIN V 18599-2 : 2011-12 Gleichung (29)jeweils mit Dauer gemäß den Nutzungsrandbedingungen in Tabelle 5 der DIN V 18599-10 : 2011-124Solare Wärmegewinne über opake Bauteile Emissionsgrad der Außenfläche für Wärmestrahlung: ε = 0,8Strahlungsabsorptionsgrad an opaken Oberflächen: α = 0,5für dunkle Dächer kann abweichend α = 0,8 angenommen werden.5Wartungsfaktor der BeleuchtungDer Wartungsfaktor WF ist wie folgt anzusetzen:in Zonen der Nutzungen 14, 15 und 22 * mit 0,6im Übrigen mit 0,8Dementsprechend ist der Energiebedarf für einen Berechnungsbereich im Tabellenverfahren nach DIN V 18599-4 : 2011-12 Abschnitt 5.4.2 Gleichung (10) mit dem folgenden Faktor zu multiplizieren:für die Nutzungen 14, 15 und 22 * mit 1,12im Übrigen mit 0,84.6GebäudeautomationKlasse CKlasse A oder B bei entsprechendem Ausstattungsniveaujeweils nach DIN V 18599-11 : 2011-12*Nutzungen nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10 : 2011-12.2.1.7Wird bei der Errichtung eines Nichtwohngebäudes in einer Zone keine Beleuchtungsanlage eingebaut, so sind dort bei der Berechnung als Beleuchtungsart eine direkt/indirekte Beleuchtung mit elektronischem Vorschaltgerät und stabförmiger Leuchtstofflampe und eine Regelung der Beleuchtung gemäß Tabelle 1 Zeile 2.2 anzunehmen.2.1.8Abweichend von DIN V 18599-10 : 2011-12 darf bei Zonen der Nutzungen 5 bis 7, 18 bis 20 und 24 von einer "Raum-Solltemperatur Heizung" von 17 Grad Celsius ausgegangen werden, soweit die tatsächlichen Nutzungsbedingungen dies nahelegen. Zonen der Nutzungen 32 und 33 (Parkhäuser) sind als unbeheizt und ungekühlt anzunehmen.2.1.9Im Fall gemeinsamer Heizungsanlagen für mehrere Gebäude darf für die Berechnung Anlage 1 Nummer 2.8 sinngemäß angewendet werden.2.2 Zonierung 2.2.1 Soweit sich bei einem Gebäude Flächen hinsichtlich ihrer Nutzung, ihrer technischen Ausstattung, ihrer inneren Lasten oder ihrer Versorgung mit Tageslicht wesentlich unterscheiden, ist das Gebäude nach Maßgabe der DIN V 18599-1 : 2011-12 in Verbindung mit DIN V 18599-10 : 2011-12 und den Vorgaben in Nr. 1 dieser Anlage in Zonen zu unterteilen. Die Nutzungen 1 und 2 nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10 : 2011-12 dürfen zur Nutzung 1 zusammengefasst werden. Steht bei der Errichtung eines Nichtwohngebäudes die Nutzung einer Zone noch nicht fest, ist hierfür gemäß Buchstabe a zu verfahren.2.2.2 Für Nutzungen, die nicht in DIN V 18599-10 : 2011-12 aufgeführt sind, kanna)die Nutzung 17 der Tabelle 5 in DIN V 18599-10 : 2011-12 verwendet werden oderb)eine Nutzung auf der Grundlage der DIN V 18599-10 : 2011-12 unter Anwendung gesicherten allgemeinen Wissensstandes individuell bestimmt und verwendet werden.In Fällen des Buchstabens b sind die gewählten Angaben zu begründen und den Berechnungen beizufügen. Steht bei der Errichtung eines Nichtwohngebäudes die Nutzung einer Zone noch nicht fest, ist hierfür gemäß Buchstabe a zu verfahren.2.3 Berechnung des Mittelwerts des WärmedurchgangskoeffizientenBei der Berechnung des Mittelwerts des jeweiligen Bauteils sind die Bauteile nach Maßgabe ihres Flächenanteils zu berücksichtigen. Die Wärmedurchgangskoeffizienten von Bauteilen gegen unbeheizte Räume (außer Dachräumen) oder Erdreich sind zusätzlich mit dem Faktor 0,5 zu gewichten. Bei der Berechnung des Mittelwerts der an das Erdreich angrenzenden Bodenplatten bleiben die Flächen unberücksichtigt, die mehr als 5 m vom äußeren Rand des Gebäudes entfernt sind. Die Berechnung ist für Zonen mit unterschiedlichen Raum-Solltemperaturen im Heizfall getrennt durchzuführen. Für die Bestimmung der Wärmedurchgangskoeffizienten der verwendeten Bauausführungen gelten die Fußnoten zu Anlage 3 Tabelle 1 entsprechend.3Vereinfachtes Berechnungsverfahren für Nichtwohngebäude (zu § 4 Absatz 3 und § 9 Absatz 2 und 5)3.1Zweck und Anwendungsvoraussetzungen3.1.1Im vereinfachten Verfahren sind die Bestimmungen der Nr. 2 nur insoweit anzuwenden, als Nr. 3 keine abweichenden Bestimmungen trifft.3.1.2Im vereinfachten Verfahren darf der Jahres-Primärenergiebedarf des Nichtwohngebäudes sowie des Referenzgebäudes abweichend von Nr. 2.2 unter Verwendung eines Ein-Zonen-Modells ermittelt werden.3.1.3Das vereinfachte Verfahren gilt füra)Bürogebäude, ggf. mit Verkaufseinrichtung, Gewerbebetrieb oder Gaststätte,b)Gebäude des Groß- und Einzelhandels mit höchstens 1.000 m2 Nettogrundfläche, wenn neben der Hauptnutzung nur Büro-, Lager-, Sanitär- oder Verkehrsflächen vorhanden sind,c)Gewerbebetriebe mit höchstens 1.000 m2 Nettogrundfläche, wenn neben der Hauptnutzung nur Büro-, Lager-, Sanitär- oder Verkehrsflächen vorhanden sind,d)Schulen, Turnhallen, Kindergärten und -tagesstätten und ähnliche Einrichtungen,e)Beherbergungsstätten ohne Schwimmhalle, Sauna oder Wellnessbereich undf)Bibliotheken.In Fällen des Satzes 1 kann das vereinfachte Verfahren angewendet werden, wenna)die Summe der Nettogrundflächen aus der Hauptnutzung gemäß Tabelle 4 Spalte 3 und den Verkehrsflächen des Gebäudes mehr als zwei Drittel der gesamten Nettogrundfläche des Gebäudes beträgt,b)in dem Gebäude die Beheizung und die Warmwasserbereitung für alle Räume auf dieselbe Art erfolgen,c)das Gebäude nicht gekühlt wird, d)höchstens 10 vom Hundert der Nettogrundfläche des Gebäudes durch Glühlampen, Halogenlampen oder durch die Beleuchtungsart "indirekt" nach DIN V 18599-4 : 2011-12 beleuchtet werden unde)außerhalb der Hauptnutzung keine raumlufttechnische Anlage eingesetzt wird, deren Werte für die spezifische Leistungsaufnahme der Ventilatoren die entsprechenden Werte in Tabelle 1 Zeilen 5.1 und 5.2 überschreiten.Abweichend von Satz 2 Buchstabe c kann das vereinfachte Verfahren auch angewendet werden, wenn in einem Bürogebäude eine Verkaufseinrichtung, ein Gewerbebetrieb oder eine Gaststätte gekühlt wird und die Nettogrundfläche der gekühlten Räume jeweils 450 m2 nicht übersteigt. Der Energiebedarf für die Kühlung von Anlagen der Datenverarbeitung bleibt als Energieeinsatz für Produktionsprozesse im Sinne von § 1 Absatz 2 Satz 2 außer Betracht.3.2Besondere Randbedingungen und Maßgaben3.2.1Abweichend von Nr. 2.2.1 ist bei der Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs die entsprechende Nutzung nach Tabelle 4 Spalte 4 zu verwenden. Der Nutzenergiebedarf für Warmwasser ist mit dem Wert aus Spalte 5 in Ansatz zu bringen.Tabelle 4Randbedingungen für das vereinfachte Verfahren für die Berechnungen des Jahres-PrimärenergiebedarfsZeileGebäudetypHauptnutzungNutzung (Nummer gemäß DIN V 18599-10 : 2011-12 Tabelle 5)Nutzenergiebedarf Warmwasser *123451BürogebäudeEinzelbüro (Nr. 1) Gruppenbüro (Nr. 2) Großraumbüro (Nr. 3) Besprechung, Sitzung, Seminar (Nr. 4)Einzelbüro (Nr. 1)01.1Bürogebäude mit Verkaufseinrichtung oder Gewerbebetriebwie Zeile 1Einzelbüro (Nr. 1)01.2Bürogebäude mit Gaststättewie Zeile 1Einzelbüro (Nr. 1)1,5 kWh je Sitzplatz in der Gaststätte und Tag2Gebäude des Groß- und Einzelhandels bis 1.000 m2 NGFGroß-, Einzelhandel/ KaufhausEinzelhandel/ Kaufhaus (Nr. 6)03Gewerbebetriebe bis 1.000 m2 NGFGewerbeGewerbliche und industrielle Hallen - leichte Arbeit, überwiegend sitzende Tätigkeit (Nummer 22.3)1,5 kWh je Beschäftigten und Tag4Schule, Kindergarten und -tagesstätte, ähnliche EinrichtungenKlassenzimmer, GruppenraumKlassenzimmer/Gruppenraum (Nr. 8)ohne Duschen: 85 Wh/(m2·d) mit Duschen: 250 Wh/(m2· d)5TurnhalleTurnhalleTurnhalle (Nr. 31)1,5 kWh je Person und Tag6Beherbergungsstätte ohne Schwimmhalle, Sauna oder WellnessbereichHotelzimmerHotelzimmer (Nr. 11)250 Wh/(m2·d)7BibliothekLesesaal, FreihandbereichBibliothek, Lesesaal (Nr. 28)30 Wh/(m2·d)*Die flächenbezogenen Werte beziehen sich auf die gesamte Nettogrundfläche des Gebäudes.3.2.2 Bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens sind der Höchstwert und der Referenzwert des Jahres-Primärenergiebedarfs in Fällen der Nummer 3.1.3 Satz 3 pauschal um 50 kWh/(m2·a) je m2 gekühlte Nettogrundfläche der Verkaufseinrichtung, des Gewerbebetriebes oder der Gaststätte zu erhöhen; dieser Betrag ist im Energieausweis als elektrische Energie für Kühlung auszuweisen.3.2.3Der Jahres-Primärenergiebedarf für Beleuchtung darf vereinfacht für den Bereich der Hauptnutzung berechnet werden, der die geringste Tageslichtversorgung aufweist.3.2.4Der im vereinfachten Verfahren nach Maßgaben der Nummern 3.2.1 bis 3.2.3 ermittelte Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach Nummer 1.1 ist um 10 Prozent zu reduzieren; der reduzierte Wert ist der Höchstwert des Jahres-Primärenergiebedarfs des zu errichtenden Gebäudes.4Sommerlicher Wärmeschutz (zu § 4 Absatz 4)Auf den baulichen sommerlichen Wärmeschutz von Nichtwohngebäuden ist Anlage 1 Nummer 3 entsprechend anzuwenden.Zu Anlage 2: Neugefasst durch V vom 29. 4. 2009 (BGBl I S. 954), geändert durch V vom 18. 11. 2013 (BGBl I S. 3951).
Anlage 1 EnEV, Anforderungen an WohngebäudeAnlage 3 EnEV, Anforderungen bei Änderung von Außenbauteilen und bei Errichtung…