Source: http://docplayer.cz/738563-Narocnost-ekowatt-2009-lenka-hudcova-a-kol.html
Timestamp: 2017-07-24 21:22:54+00:00
Document Index: 14503102

Matched Legal Cases: ['zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 406', 'zákona č. 46', 'zákona č. 406', 'zákona č. 46', 'zákona č. 406', 'zákona č. 458']

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. - PDF
Download "náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol."
1 ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV2 Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec, František Macholda, Karel Srdečný3 Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec, František Macholda, Karel Srdečný Fotografie na obálce: Rodinný dům v pasivním standardu (Koberovy). Foto: Atrea; Panelový dům po komplexní rekonstrukci (Liberec). Foto: Petr Kotek, EkoWATT; Bytový dům po rekonstrukci do pasivního standardu (Rakousko). Foto: Zdeněk Ročárek, EkoWATT. Grafika: Klára Hiczová, VLHAdesign 2009 Vydal: EkoWATT, centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Místo a rok vydání: Praha, 2009 ISBN: Praha: Švábky 2, Praha 8 tel: České Budějovice: Žižkova 1, České Budějovice tel: , Liberec: Rumunská 655/9, Liberec tel: , Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2009 část A Program EFEKT4 OBSAH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV OBSAH ÚVOD 4 POUŽITÉ POJMY 5 SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA 7 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) 9 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY (EŠOB) 16 ENERGETICKÝ AUDIT (EA) 23 OPTIMALIZAČNÍ STUDIE (OPT) 28 POSOUZENÍ BUDOV S VELMI NÍZKOU POTŘEBOU TEPLA NA VYTÁPĚNÍ 33 VÝPOČET TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY A POTŘEBY TEPLA 38 TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ 40 Seznam použitých zkratek BD bytový dům CZT centrální zásobování teplem ENB energetická náročnost budov ESOB energetický štítek obálky budovy OZE obnovitelné zdroje energie PENB průkaz energetické náročnosti budovy RD rodinný dům TV teplá voda TZ tepelná ztráta ÚT ústřední vytápění VZT vzduchotechnika ZZT zpětné získávání tepla (rekuperace) Přehled právních předpisů a legislativy Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov Vyhláška č. 213/2001 Sb., o náležitostech energetického auditu, novelizovaná vyhláškou č. 425/2004 Sb Vyhláška č. 425/2004 Sb. Vyhláška č. 291/2001 Sb., o podrobnosti užití energie při spotřebě tepla (platnost ukončena) ČSN :2007 (hodnocení prostupu tepla obálkou budovy) ČSN EN (výpočet měrné spotřeby tepla budovy) Zvláštní předpisy TNI , TNI5 ÚVOD ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Úvod Energetická náročnost budov se v poslední době stává stále častěji skloňovaným pojmem nejen mezi odborníky, ale i mezi laickou veřejností. Co si však konkrétně pod tímto označením představit? Spotřeba energií spojená s budovami se podílí na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů více než třetinou. Podobný dopad má na množství produkovaných emisí skleníkových plynů. Proto je zcela zásadní posoudit u nově připravovaných budov, vedle uživatelského komfortu a architektonické výjimečnosti, i budoucí spotřebu energie na vytápění, chlazení atd. Nemalý potenciál možných úspor je ve fondu stávajících budov, které byly postaveny v době, kdy jejich energetická náročnost investora ani uživatele příliš nezajímala. Proto je při rekonstrukci třeba zvážit a provést opatření, která pomohou k úsporám energií a mnohdy také současně prodlouží životnost celé stavby. Z uvedených důvodů byla přijata nová vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, která stanovuje požadavky a způsob hodnocení budov z hlediska spotřeby energií během jejich provozu. Vyhláška se vztahuje na všechny nové stavby, u kterých je vyžadováno stavební povolení i na rozsáhlejší rekonstrukce větších budov. Energetickou náročnost budovy charakterizuje u již existujících staveb množství energie skutečně spotřebované zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vnitřního prostředí větráním nebo klimatizačním systémem a na osvětlení. U projektů nových staveb se množství energie stanovuje výpočtem podle požadavků na standardizované užívání budovy. Publikace, která se Vám dostává do ruky, přehledným a srozumitelným způsobem objasňuje pojmy a stávající předpisy související s požadavky na energetickou náročnost budov. Vysvětluje obsah jednotlivých nástrojů na hodnocení energetiky budov (průkaz energetické náročnosti budovy, energetický štítek obálky budovy, energetický audit, výpočet tepelných ztrát budovy, vyhodnocení termovizního měření či výpočet energetické náročnosti pro program Zelená úsporám) a rozdíly mezi nimi. Některé z nich je nutné zpracovat podle zákonné povinnosti jako součást projektové dokumentace stavby, jiné mohou být v praxi vhodnějším, a také levnějším nástrojem pro efektivní snížení spotřeby energie. Publikace Energetická náročnost budov je určena především pracovníkům stavebních úřadů i všem dalším pracovníků státní správy, kteří se s touto problematikou ve své praxi setkávají. Zároveň chce pomoci drobným stavebníkům a soukromým investorům, kteří připravují projekt nové stavby či rekonstrukce domu. 46 POUŽITÉ POJMY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Použité pojmy Energetická náročnost budovy (ENB): Energetickou náročnost budovy charakterizuje u již existujících staveb množství energie skutečně spotřebované zejména na vytápění, přípravu teplé vody, chlazení, úpravu vnitřního prostředí větráním nebo klimatizačním systémem a na osvětlení. U projektů nových staveb se množství energie stanovuje výpočtem podle požadavků na standardizované užívání budovy. Energetický audit (EA): je soubor činností, jejichž výsledkem je studie vyhodnocující způsoby a úroveň využívání energie v budovách a dalších energetických systémech. Dále navrhuje a posuzuje opatření, která je třeba realizovat pro dosažní energetických úspor. Energetický audit byl definován již v původním znění Zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. a podrobně jej upravuje prováděcí vyhláška č. 213/2001 Sb., která byla změněna vyhláškou č. 425/2004 Sb. Povinnost zpracovat energetický audit ze zákona vzniká od určité výše celkové roční spotřeby energie v objektu. Energetický štítek obálky budovy (EŠOB): vyhodnocuje tepelně-technické vlastnosti stavební konstrukce domu. Definován je revidovanou technickou normou ČSN :2007, podle které se provádí hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla U em. EŠOB rozděluje budovy do sedmi tříd A G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Požadován bývá v rámci stavebního řízení jako součást stavební dokumentace pro nové budovy, stavební úpravy a změny dokončených budov. Měrná potřeba tepla na vytápění: je charakteristická hodnota budovy, která vyjadřuje množství tepla (v kwh/rok) vztažené na jednotku plochy nebo objemu vytápěné části budovy. Výpočet nezahrnuje účinnost otopné soustavy a zdroje tepla, charakterizuje tedy pouze tepelně-technické vlastnosti budovy. Dříve se používal přepočet na objem vytápěné části (kwh/(m 3.rok)), dnes se používá spíše přepočet na celkovou podlahovou plochu vytápěné části (kwh/(m 2.rok)). Díky tomu můžeme srovnávat tepelnou náročnost různě velkých budov. Výpočet se doporučuje dělat podle ČSN EN Pokud je měrná potřeba tepla na vytápění stanovená podle zvláštního předpisu (TNI nebo TNI ) je možné vyhodnotit budovu jako nízkoenergetickou či pasivní. Nízkoenergetické domy (NERD): Nízkoenergetické domy jsou budovy s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění. Nízkoenergetický dům má několik základních znaků: kompaktní tvar bez zbytečných výčnělků, prosklené plochy jsou orientovány na jih, nadstandardní tepelné izolace, regulace vytápění využívající tepelné zisky, strojní větrání s účinnou rekuperací tepla, měrná potřeba tepla na vytápění je max. 50 kwh/(m 2.rok) (stanovuje se podle předepsaných okrajových podmínek podle zvláštního předpisu TNI nebo TNI ). Kromě toho je důležité, aby jednotlivé komponenty domu byly vyvážené a vzájemně spolupracovaly. Optimalizační studie (OPT): jedná o studie, které hledají potenciál úspor energie a nákladů a navrhují možná opatření, a na základě vícekriteriálního hodnocení podle předem stanovených kritérií vyhodnocují optimální variantu řešení. Pod pojmem optimalizačním studie shrnujeme všechny možné typy posouzení, které bývají označeny jako tzv. Retrofit studie, Studie proveditelnosti, Optimalizace či Posouzení. Výhodou je možnost přizpůsobení zadání zájmům zadavatele a možnost práce s reálnými daty, díky čemuž lze zpracovat velmi kvalitní podklad pro konečné rozhodnutí zadavatele. Pasivní domy (PARD): Pasivní dům spotřebuje ve srovnání s běžnou stavbou zhruba desetkrát méně tepla na vytápění méně než 20 kwh/(m 2.rok). Díky tomu se pasivní dům obejde 57 POUŽITÉ POJMY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV bez klasické topné soustavy po většinu roku si vystačí s tepelnými zisky od osob, spotřebičů, z dopadajícího slunečního záření, s teplem z odpadního vzduchu apod. Pasivní dům má několik základních znaků: dobrý architektonický návrh, kompaktní tvar bez zbytečných výčnělků, prosklené plochy jsou orientovány na jih, špičkové zasklení, nadstandardní tepelné izolace a vzduchotěsnost domu, důsledné řešení tepelných mostů, regulace vytápění využívající tepelné zisky, strojní větrání s rekuperací tepla, klasický topný systém může zcela chybět, měrná potřeba tepla na vytápění je max. 20 kwh/(m 2.rok) (stanovuje se podle předepsaných okrajových podmínek podle zvláštního předpisu TNI nebo TNI ). Potřeba tepla na vytápění: Potřeba tepla na vytápění vychází z energetické bilance sestavené pro určité období. Do energetické bilance vstupují na jedné straně tepelné ztráty budovy, na straně druhé vnitřní a solární zisky. Dříve se používala zjednodušená dennostupňová metoda, která vycházela z délky topného období a průměrné venkovní teploty. Dnes se pro stanovení této hodnoty používají podrobnější výpočetní metody s kratším časovým krokem měsíc, den či hodina. Průkaz energetické náročnosti (PENB): Průkaz energetické náročnosti budovy slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., účinné od Povinnost splnění požadavků na energetickou náročnost budovy je stanovená zákonem č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií, a je doložena zpracováním průkazu. PENB řeší veškeré energie v budově, včetně energetické náročnosti systému ústředního vytápění, přípravy teplé vody, chlazení, klimatizování, osvětlení a příp. využití obnovitelných zdrojů energie. Energetická náročnost budovy je vyjádřená množstvím dodané energie. Rekuperace tepla: je zpětné využití tepla odváděného z budovy prostřednictvím odpadního vzduchu při větrání, popřípadě z odváděné teplé odpadní vody. V praxi se nejčastěji využívá systém nuceného větrání s rekuperací tepla pomocí rekuperačního výměníku, ve kterém odváděný znečištěný vzduch předává teplo přiváděnému čerstvému vzduchu. Stejnou funkci může zastat také tepelné čerpadlo, které odebírá teplo z odpadního vzduchu a ohřívá přiváděný vzduch, případně vodu pro vytápěcí systém. Spotřeba tepla na vytápění: je skutečná spotřeba tepla, kterou nám dodavatel tepla či energie bude fakturovat. Vypočítat ji pro budovu, která se teprve bude stavět, není úplně jednoduché, neboť na spotřebu má vedle kvality budovy, účinnosti zdroje tepla, rozvodů či regulace, vliv také způsob provozu objektu či efektivita využití tepelných zisků. Tepelná ztráta budovy (TZ): je charakteristické číslo budovy, které definuje potřebný výkon zdroje tepla tak, aby byl dostatečný i po období nejnižších venkovních teplot. Velikost tepelné ztráty je závislá na dvou složkách a to, na tepelné ztrátě prostupem (konstrukcemi) a na tepelné ztrátě infiltrací (větráním). Termovize: Termovize pracuje na principu zjišťování tepla vydaného sáláním. Teplo (infračervené záření) je bez použití přístrojů pro lidské oko neviditelné. Proto používáme termokameru, která toto záření umí zachytit a přiřadí naměřeným teplotám barevnou škálu. Výstupem je obrázek se spektrem barev odpovídajících povrchovým teplotám zachycené konstrukce či předmětu (termogram). Nejčastěji se využívá při měření budov, ke zjišťování úniků tepla konstrukcemi. 68 SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Související legislativa Nejpodstatnějším zákonem, který s problematikou energetické náročnosti budov souvisí, je zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Níže jsou vybrány některé citace ze zákona pro objasnění základních pojmů a souvislostí. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanovuje některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, pravidla pro tvorbu Státní energetické koncepce, Územní energetické koncepce a Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů. 3 Státní energetická koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje, včetně ochrany životního prostředí, sloužícím i pro vypracování územních energetických koncepcí. Naplňování státní energetické koncepce vyhodnocuje ministerstvo nejméně jedenkrát za 5 let. 4 Územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni kraje, statutárního města a hlavního města Prahy. Vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. Obec má právo pro svůj územní obvod nebo jeho část pořídit v přenesené působnosti územní energetickou koncepci v souladu se státní energetickou koncepcí. Územní energetická koncepce se zpracovává na období 20 let a v případě potřeby se doplňuje a upravuje. Územní energetická koncepce obsahuje: rozbor trendů vývoje poptávky po energii, rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií, hodnocení využitelnosti obnovitelných a druhotných energetických zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla, hodnocení využitelnosti energetického potenciálu komunálních odpadů, hodnocení technicky a ekonomicky dosažitelných úspor z hospodárnějšího využití energie, řešení energetického hospodářství území včetně zdůvodnění a návrh opatření uplatnitelných pořizovatelem koncepce. 6a Energetická náročnost budov (1) Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek musí zajistit splnění požadavků na energetickou náročnost budovy a splnění porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis, a dále splnění požadavků stanovených příslušnými harmonizovanými českými technickými normami. Prováděcí právní předpis stanoví požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele, metodu výpočtu energetické náročnosti budovy a podrobnosti vztahující se ke splnění těchto požadavků. Při změnách dokončených budov jsou požadavky plněny pro celou budovu nebo pro změny systémů a prvků budovy. (2) Splnění požadavků podle odstavce 1 dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek průkazem energetické náročnosti budovy (dále jen průkaz ), který musí být přiložen při prokazování dodržení obecných technických požadavků na výstavbu. Průkaz nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího právního předpisu při a) výstavbě nových budov, b) při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m, které ovlivňují jejich energetickou náročnost, 79 SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV c) při prodeji nebo nájmu budov nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost zpracovat průkaz podle písmene a) nebo b). 8 Energetické štítky Tuzemští výrobci nebo dovozci hromadně vyráběných energetických spotřebičů, jejichž seznam stanoví vyhláška, (dále jen,,energetické spotřebiče ) jsou povinni před uvedením na trh vybavit tyto spotřebiče energetickými štítky (dále jen,,štítky ). Údaje na štítku musí být pravdivé a v českém jazyce. Štítek musí obsahovat zejména údaje o měrném ukazateli spotřeby energie energetického spotřebiče, údaj o umístění energetické účinnosti spotřebiče mezi největší a nejmenší hodnotou energetické účinnosti pro daný typ spotřebičů a údaje o možných negativních vlivech provozu a likvidace spotřebiče na životní prostředí a na zdraví osob. 9 Energetický audit provádí energetický auditor. Energetický audit musí být zpracován s využitím energeticky úsporných materiálů a postupů, objektivně a pravdivě. Energetický audit provedený v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem je zakončen písemnou zprávou, která musí obsahovat a) hodnocení současné úrovně posuzovaného energetického hospodářství a budov, b) celkovou výši dosažitelných energetických úspor včetně použitých vstupních a výstupních údajů a metod výpočtu, c) návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění. 12 Přestupky definuje přestupky fyzických osob oproti tomuto zákonu. V 12a jsou vyjmenovány Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob a dále Společenství vlastníků jednotek či Energetických auditorů. V (6) jsou pak vyčísleny výše pokut za správní delikty. K zákonu č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů byly postupně vydány další prováděcí předpisy, které podrobněji rozvádějí a upřesňují hodnocení energetické náročnosti budov. Prvním je vyhláška č. 213/2001 Sb., o náležitostech energetického auditu, novelizovaná vyhláškou č. 425/2004 Sb. Najdeme zde požadavky na závazné výstupy energetického auditu a jejich strukturu, postupy pro sestavení energetických bilancí a opatření na snížení spotřeby energie v hodnoceném objektu, a také požadavky na jejich ekonomické vyhodnocení a vyhodnocení z hlediska ochrany životního prostředí. Dalším prováděcím předpisem zákona č. 406/2000 Sb. je vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov. Ta stanovuje požadavky na energetickou náročnost budov, porovnávací ukazatele, výpočtovou metodu stanovení energetické náročnosti budov a náležitosti a obsah tzv. průkazu energetické náročnosti budovy. Vedle zákonů a vyhlášek se pro vyhodnocení energetické náročnosti budov používá řada technických předpisů a norem. Ty jsou mezi sebou velmi provázané a často se odkazují na další podrobnější předpisy. 810 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy slouží k vyhodnocení energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 148/2007 Sb., účinné od Povinnost splnění požadavků na energetickou náročnost budovy je stanovená zákonem č. 406/2006 Sb. o hospodaření energií, a je doložena zpracováním průkazu. PENB řeší veškeré energie v budově, včetně energetické náročnosti systému ústředního vytápění, přípravy teplé vody, chlazení, klimatizování, osvětlení a příp. využití obnovitelných zdrojů energie. Energetická náročnost budovy je vyjádřená množstvím dodané energie. Proč vznikl? Průkaz vychází z evropské směrnice 2002/91/ES a je zaváděn i v ostatních státech EU. Na základě jednotného postupu států EU se proto v národních legislativách zavádějí regulační nástroje. Cílem tohoto opatření je snížit spotřebu energií a emise CO 2. V minulosti jsme se setkali s podobnými postupy u domácích spotřebičů nebo automobilů. V případě budov je situace ještě naléhavější, protože životnost budovy je mnohonásobně delší než životnost jakýchkoli jiných spotřebičů energie, a jakmile je jednou postavena, nese s sebou svou spotřebu celý svůj život. Dodatečné úpravy to mohou změnit jen někdy a jen částečně. Proto je důležité, aby byly nové budovy navrhovány rozumně, a aby byly všechny rekonstrukce již existujících budov využity k úsporným opatřením. Průkaz energetické náročnosti budovy by měl podávat podobnou informaci jako štítky, které známe z obchodů s domácími spotřebiči. Koupili byste si v obchodě pračku nebo ledničku, na které by bylo napsáno, že má energetickou třídu D? Asi ne. Nejspíš byste ji dnes už ani nikde nesehnali. Zavedení energetických štítků totiž ovlivnilo celý trh. Zákazníci přestali neúsporné spotřebiče kupovat a výrobci je přestali vyrábět. Člověk, který kupuje dům nebo si v něm chce pronajmout prostory pro bydlení či podnikání, by měl získat srozumitelnou informaci o tom, kolik bude za provoz platit. To by mělo vést i k dopadu energetické náročnosti na cenu nemovitostí. Při koupi domu nebo bytu se stane energetický průkaz jedním z prodejních argumentů a cena neúsporných domů a bytů půjde dolů. Naopak nemovitosti s nízkou energetickou náročností budou čím dál více vyhledávány a budou zárukou dobré investice do budoucna. Co zahrnuje pojem energetická náročnost budovy? Obvykle chápeme tento pojem v souvislosti s vytápěním. Nyní však hodnocení budov získává mnohem širší souvislosti: kromě vytápění se sleduje také spotřeba energie na ohřev vody, na větrání, chlazení, osvětlení a také na pohon podpůrných systémů, jako jsou čerpadla, motory a ventilátory. Kromě odborníků si totiž málokdo uvědomuje, že například u moderních kancelářských budov nebo obchodních center není hlavní spotřebou energie vytápění, ale větrání a chlazení. U velmi dobře zateplených rodinných domků může být zase významným problémem spotřeba teplé vody. Co se ovšem do spotřeby budovy nezapočítává, je spotřeba elektřiny na provoz elektrospotřebičů, jako je chladnička, myčka, pračka či počítač a desítky dalších spotřebičů. Na to je dobré myslet při kalkulaci nákladů na energie v domě. Kdo má povinnost PENB zpracovat? Od vznikla povinnost zpracovat PENB: 911 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) při výstavbě nových budov, při větších změnách stávajících budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m 2, předložit při prodeji nebo nájmu budov, u kterých nastala povinnost vypracovat PENB dle předchozích dvou bodů. Od musí mít průkaz každá novostavba, včetně například rodinného domu. Budovy s podlahovou plochou nad 1000 m 2, tedy každý větší bytový dům, škola nebo úřad, musí být opatřena průkazem také při rekonstrukci. Větší změnou stávající budovy se zde nemyslí drobné opravy, ale taková rekonstrukce, která má dopad na energetickou náročnost. Podle zákona se tím rozumí zásahy do více než 25 % pláště budovy nebo změna vytápění objektu. Energetickou náročnost budovy lze významně ovlivnit pouze při její stavbě, a s určitým omezením i při její rekonstrukci. Jakmile je budova hotová, nese s sebou svou energetickou spotřebu po desítky let. Proto se tvůrci předpisu rozhodli zasáhnout právě u nových staveb a u rekonstrukcí velkých budov, kdy je možno ekologický dopad provozu budovy snížit. Provozovatelé budov, které jsou větší než oněch 1000 m 2 a má do nich volný přístup veřejnost, jako jsou úřady, kina, nákupní centra, sportovní haly atd., jsou povinni průkaz v budově viditelně vyvěsit, pokud ho podle zákonné povinnosti zpracovali v rámci projektu stavby či rekonstrukce. Cílem těchto povinností je vytvořit veřejný tlak na snižování energetické náročnosti. Lidé se postupně naučí vnímat energetickou náročnost budov stejně jako čistotu veřejných prostranství a ekologicky zodpovědné chování firem. Další povinností je předložení průkazu při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její části (bytu, obchodu, kanceláře atd.). Cílem těchto povinností je vytvořit veřejný tlak na snižování energetické náročnosti. Lidé se postupně naučí vnímat energetickou náročnost budov stejně jako čistotu veřejných prostranství a ekologicky zodpovědné chování firem. Kvalita budovy hodnocená z pohledu energetické náročnosti podle Průkazu energetické náročnosti budovy by se také měla stát jedním z hodnotících kriterií při posuzování projektů výstavby budov z veřejných prostředků, ať již z evropských, státních či krajských zdrojů. Některé kraje toto hledisko při rozhodování o přidělení finančních prostředků uplatňují již dnes. Vztahuje se povinnost zpracování PENB na všechny budovy? Od povinnosti zpracování průkazu jsou osvobozeny pouze samostatné budovy do 50 m 2 podlahové plochy, budovy užívané občasně, jako jsou kostely, dále nevytápěné zemědělské stavby, výrobní haly a další podobné výjimky. Kdo je oprávněn zpracovat PENB? PENB mohou zpracovat osoby se zvláštním oprávněním, které vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu, jedná se o tzv. energetické experty. Energetickým expertem se mohou stát energetičtí auditoři nebo autorizovaní inženýři, kteří mají víceletou praxi a jsou přezkoušeni před odbornou komisí z problematiky zpracování PENB. Seznam oprávněných odborníků je uveden na internetových stránkách MPO (http://www.mpo-enex.cz/experti/). Co všechno se v rámci zpracování PENB řeší? Posouzení obalových konstrukcí stavební charakteristika budovy: Stanovení jednotlivých provozů uvnitř budovy (teplota, vlhkost), rozdělení na zóny dle požadavků na stav vnitřního prostředí. Jedná se o požadavky na vytápění, chlazení, vlhčení, odvlhčení, klimatizaci. 1012 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) Podklady pro stanovení objemů jednotlivých zón, tzn. použití aktuální stavební dokumentace. Skladby jednotlivých obalových konstrukcí (obvodová stěna, výplně otvorů, střecha, podlaha) a případné další konstrukce na hranici interiéru a exteriéru nebo interiéru a nevytápěných prostorů. Bude upřesněno složení jednotlivých konstrukcí nebo bude stanovena hodnota součinitele prostupu tepla jednotlivých obalových konstrukcí. Ze zadaných podkladů se stanoví plocha a vlastnosti obalových konstrukcí. Sestavení bilance vnitřních zisků: Stanovení počtu osob v jednotlivých zónách a jejich délka pobytu. Stanovení druhu provozu v jednotlivých zónách. Stanovení produkce tepla ze spotřebičů v zóně (W/m 2 ). Stanovení množství a typu vybavení jednotlivých objektů (množství počítačů a jiných spotřebičů). Stanovení doby zapnutí osvětlení v zóně. Celkový instalovaný příkon osvětlení v zóně (W). Způsob ovládání osvětlovací soustavy (ruční, fotobuňka, stmívání). Stanovení dalších vnitřních zisků v dané budově dle typu provozu. Definování způsobu vytápění: Stanovení počtu zdrojů tepla v zóně, stanovení druhu zdrojů v zóně (např. plynový kotel, elektrokotel, tepelné čerpadlo, kogenerační jednotka apod.), stanovení účinnosti výroby energie zdrojem (%), stanovení účinnosti regulace zdroje, distribuce a sdílení tepla (%). Stanovení způsobu přípravy teplé vody: Stanovení roční potřeby TV (m 3 /h), stanovení účinnosti zdroje přípravy TV (%), stanovení účinnosti distribuce TV (%), stanovení elektrické příkonu čerpadel (W), stanovení typu čerpadel a počtu otáček. Podklady pro určení způsobu větrání zóny: Zda je větrání zóny přirozené či řízené (nucené), pokud je větrání zóny nucené, pomocí vzduchotechniky. Stanovení objemu přiváděného a odváděného vzduchu (m 3 /h). Stanovení doby v rámci dne, po kterou je nucené větrání v provozu. Pokud je v objektu zpětné získávání tepla (ZZT) stanovení efektivity ZZT (rekuperace). Zvlhčování nebo odvlhčování vzduchu pomocí VZT. Požadovaná relativní vlhkost vzduchu v zóně, účinnost zdroje zvlhčování, účinnost rozvodů. Stanovení příkonu ventilátorů (pokud je znám), stanovení počtu otáček ventilátorů. Podklady pro stanovení chlazení zóny: Definování chlazených a nechlazených zón, stanovení vnitřní teploty v chladícím režimu, stanovení clonění oken během letního období. Využití solárních nebo fotovoltaických systémů v zóně: Účinná plocha kolektoru (článku) (m 2 ), účinnost (%), orientace a sklon, činitel stínění. Jak poznám, že je budova vyhovující? Budovy se z hlediska posuzování energetické náročnosti dělí do osmi kategorií, které se stanoví podle provozu a typu činností v jednotlivých budovách (RD, BD, hotel a restaurace, administrativní budova, nemocnice, vzdělávací zařízení, sportovní zařízení, obchodní budova). Vyhláška č. 148/2007 Sb. stanovuje následující požadavek: Požadavky na energetickou náročnost budovy jsou splněny, je-li energetická náročnost hodnocené budovy nižší než energetická náročnost referenční budovy: E PA < E PA, ref. 1113 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) Třída energetické náročnosti hodnocené budovy se stanoví dle následující tabulky pro vypočtenou měrnou spotřebu energie v kwh/(m 2.rok). Měrné spotřeby energie v kwh/(m 2.rok) ve třídě C jsou pro vyjmenované druhy budov hodnotami referenčními. To znamená, že aby budova splnila požadavek na energetickou náročnost a bylo ji možné hodnotit minimálně jako vyhovující, pak nesmí přesáhnout hodnoty uvedené pro třídu C. Druh budovy A B C D E F G Rodinný dům < > 292 Bytový dům < > 251 Hotel < > 590 a restaurace Administrativní < > 345 Nemocnice < > 625 Vzdělávací < > 265 zařízení Sportovní < > 297 zařízení Obchodní < > 362 Třídy energetické náročnosti dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., (měrná spotřeba energie v kwh/(m 2.rok)). Třída energetické náročnosti budovy Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy A Mimořádně úsporná B Úsporná C Vyhovující D Nevyhovující E Nehospodárná F Velmi nehospodárná G Mimořádně nehospodárná Třídy energetické náročnosti dle vyhlášky č. 148/2007 Sb. Jak tedy PENB vypadá? Průkaz energetické náročnosti má dvě hlavní části. První je protokol, kde jsou tabulkovou formou uvedeny informace o objektu, dílčí vyhodnocení energetické náročnosti jednotlivých energetických procesů (vytápění, příprava teplé vody, mechanické větrání, chlazení, osvětlení), dále vyhodnocení celkové energetické náročnosti budovy; u nových budov nad 1000 m 2 se uvádí též ekonomická a ekologická proveditelnost alternativních systémů a případně doporučení na technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy. Protokol má deset a více stran, proto pro ilustraci uvádíme pouze vybrané části. 1214 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) Titulní stránka Průkazu energetické náročnosti budovy. Příklad popisu topného systému a dílčího hodnocení ENB v průkazu. 1315 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) Příklad celkového vyhodnocení ENB v průkazu. Druhou podstatnou částí je grafické znázornění průkazu energetické náročnosti budovy. Ten byl inspirován již zmiňovanými štítky elektrospotřebičů. Zjistíte z něj, o jakou budovu se jedná, jaké třídy energetické náročnosti budova dosáhla, jaká je měrná vypočtená roční spotřeba energie v kwh/(m 2.rok) (hodnotící parametr), celková vypočtená roční dodaná energie v GJ, jaký podíl připadá na jednotlivé energetické procesy, dále dobu platnosti průkazu a kdo průkaz zpracoval. Příklad grafického znázornění PENB. Lze z energetického průkazu poznat, jaké budou náklady na provoz budovy? Jen do jisté míry. Úsporná budova bude mít vždy nižší náklady než budova neúsporná, za předpokladu, že obě spotřebovávají stejný typ energie. Pokud ale budeme porovnávat rodinný domek, který budeme vytápět plynem, s domkem vytápěným elektřinou, zjistíme významný rozdíl v nákladech, i když budou mít oba stejné energetické hodnocení. Průkaz totiž zajímají pouze energie, ale nikoliv to, kde a za kolik je nakupujeme. 1416 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) Dalším problémem je, že výsledné kritérium spotřeby energie na m 2 sčítá energie s různou cenou teplo na vytápění bývá levnější než elektřina pro osvětlení či pohon čerpadel a ventilátorů. Abyste zjistili, kolik kwh elektřiny, m 3 plynu nebo metráků uhlí dům spotřebuje, musíte zapátrat hlouběji v celém několikastránkovém protokolu k průkazu. Průkaz vyjadřuje stav budovy navrhuje také zlepšení? Ano, průkaz má část, která navrhuje konkrétní opatření pro dosažení úspornějšího stavu a vyčísluje i návratnost investic vynaložených na tato opatření. Ovšem pokud navrhovaná opatření nejsou více rozvedena ve zprávě, která předchází vlastnímu protokolu PENB, pak je nutno je brát pouze jako orientační. U nových budov s podlahovou plochou nad 1000 m 2 musí být povinně zvážena možnost využití alternativních systémů dodávek energie. Technická a ekologická proveditelnost se posuzuje zejména z těchto hledisek: Dostupnost centrálního zásobování teplem či blokové výtopny a vzdálenost od sítí/zdroje CZT či blokové výtopny. Možnost instalace a využití kombinované výroby elektřiny a tepla (zda je v budově či v okolí zajištěn odpovídající odběr elektřiny a tepla). Možnost dodávek z již existujícího zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla, který by odpovídal potřebám hodnocené budovy co do potřebných dodávek tepla a elektřiny. Zabezpečení dodávek biomasy či výroby bioplynu pro výrobu tepla (a elektřiny) po dobu životnosti instalovaných spalovacích zařízení, vhodnost jejich využití v dané lokalitě a budově. Dostupnost zdrojů geotermální energie, možnost pro instalaci plášťových či střešních solárních kolektorů či fotovoltaických článků. Možnost akumulace tepla, dostupnost zdroje energie (voda, zem) pro tepelná čerpadla. Tato část je na průkazu z hlediska zpracování to nejnáročnější, zejména u složitých budov. Každá budova je jiná a dobré řešení může někdy najít pouze zkušený tým odborníků specializovaných na různé obory. Proto tato část klade velmi vysoké požadavky na kvalitu a kvalifikaci zpracovatele průkazu. Mnohem vhodnějším nástrojem pro hledání úspor a jejich ekonomické efektivity je však Energetický audit. Je platnost průkazu omezena? Průkaz energetické náročnosti nemá neomezenou platnost. Naopak zákon č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ji omezuje na dobu 10 let. Důvodem je předpoklad, že během této doby dojde u dané budovy ke změnám, které budou mít dopad na její energetickou náročnost. Takovou změnou může být např. provedení zateplení fasády, či instalace účinnějšího zdroje vytápění nebo např. solárního systému. Pokud k takové změně nedojde, může se během aktualizace průkazu doporučit úsporná opatření, která vyplynou ze zkušeností s provozem objektu. S čím je možné si PENB splést? Velmi podobný název, ovšem odlišnou formu i výpočetní metodiku měl tzv. Energetický průkaz (EP). To byl dokument, zpracovaný podle vyhlášky č. 291/2001 Sb., která stanovila podrobnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Platnost této vyhlášky byla ukončena ke dni , a to výše uvedenou vyhláškou č. 148/2007 Sb., která ji plně nahradila. Energetický průkaz se zpracovával pro všechny nové budovy a pro změny dokončených budov. 1517 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) Energetická náročnost budov, stanovená dle vyhlášky č. 291/2001 Sb., sloužila k hodnocení budov za vzájemně srovnatelných podmínek, tedy za jednotných, předpisem určených, klimatických a provozních podmínek. Tím se zásadně lišila od ostatních výpočtů (energetické bilance, spotřeby tepla na vytápění stanovené energetickým auditem), ve kterém se musí při výpočtu zohlednit místní klimatické a skutečné provozní podmínky. Často je také průkaz energetické náročnosti budovy zaměňován s tzv. Energetickým štítkem obálky budovy (EŠOB). Důvodem je velmi podobné provedení grafické části, které si laik může zaměnit. Energetický štítek obálky budovy zpracovávaný podle normy ČSN z roku 2007 popisuje stav obalových konstrukcí a budovy jako stavebního celku. Vzhledem k tomu, že tento dokument je často požadovanou součástí stavební dokumentace, budeme se mu více věnovat v další samostatné kapitole. Máme energetický audit, lze na jeho základě vystavit průkaz? Podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. se ke stanovení energetické náročnosti budovy a zpracování protokolu mohou využít údaje ze zpracovaných energetických auditů, zejména: plochy stavebních konstrukcí a jejich orientace, součinitele prostupu tepla jednotlivých stavebních konstrukcí, technická data energetických systémů budov, jako je jejich dimenze a účinnost, podmínky vnějšího a vnitřního prostředí. Je ovšem otázkou zda je možné tyto informace ze zprávy o energetickém auditu vyčíst v takové podobě, která je potřebná pro zpracování průkazu. I když to bylo přáním tvůrců legislativy a v legislativě je dokonce uvedeno, že k vystavení průkazu lze použít jako podklad energetický audit, v praxi to většinou nejde. Energetický audit je zaměřen na něco jiného a řadu informací potřebných pro zpracování průkazu vůbec neobsahuje. Jiná je situace, pokud auditor, který zpracovával energetický audit, zpracovává následně i průkaz energetické náročnosti budovy. Zde je většinou možné převzít řadu informací z výpočetního modelu, který byl použit pro energetický audit. I když i tehdy je nutné některé vstupní parametry dodatečně zjistit. Důvodem je odlišná metodika pro zpracování obou dokumentů. ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY (EŠOB) Energetický štítek obálky budovy (EŠOB) Co to je? Energetický štítek obálky budovy vyhodnocuje tepelně-technické vlastnosti stavební konstrukce domu. Revidovaná technická norma ČSN :2007 (platná od ) oproti původnímu znění normy z roku 2002 zjednodušuje hodnocení stavebně energetických vlastností budovy na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy prostřednictvím průměrného součinitele prostupu tepla U em. Energetický štítek budovy (původní označení) se mění na Energetický štítek obálky budovy a klasifikace se upravuje podle metodiky platné pro energetickou náročnost budovy. EŠOB rozděluje budovy do sedmi tříd A G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G). Kdo má povinnost nechat EŠOB zpracovat? Technické normy a jejich požadavky nejsou závazné, ale mají pouze doporučující charakter. 1618 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY (EŠOB) Mohlo by se tedy zdát, že zpracování štítku je zbytečné. Některé části norem jsou ovšem zezávazněny zákonem a vyhláškami, tím vzniká povinnost se normou řídit. V roce 2009 byla aktualizovaná vyhláška o technických požadavcích na stavby (č. 268/2009 Sb.), která se ve své třetí části zabývá požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb. 16 Úspora energie a tepelná ochrana (1) Budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, větrání, umělé osvětlení, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. Energetickou náročnost je třeba ovlivnit tvarem budovy, jejím dispozičním řešením, orientací a velikostí výplní otvorů, použitými materiály a výrobky a systémy technického zařízení budov. Při návrhu stavby se musí respektovat klimatické podmínky lokality. (2) Budovy s požadovaným stavem vnitřního prostředí musí být navrženy a provedeny tak, aby byly dlouhodobě po dobu jejich užívání zaručeny požadavky na jejich tepelnou ochranu splňující teplenou pohodu uživatelů, požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov, tepelně vlhkostní podmínky technologií podle různých účelů budov, nízkou energetickou náročnost budov. (3) Požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov jsou dány normovými hodnotami. Energetický štítek obálky budovy proto bývá požadován v rámci stavebního řízení jako součást stavební dokumentace pro nové budovy, stavební úpravy a změny dokončených budov. Vztahuje se povinnost zpracování EŠOB na všechny budovy? Povinnost zpracovat EŠOB se netýká budov převážně velkoplošně otevřených, nafukovacích hal, stanů, mobilních buněk, stájových objektů, chladíren či mrazíren a staveb, kde není požadován stav vnitřního prostředí. Pro památkově chráněné budovy platí požadavky norma přiměřeně, tak aby nedocházelo k poruchám a vadám při užívání. Kdo je oprávněn zpracovat EŠOB? EŠOB může zpracovat autorizovaný inženýr nebo technik v oboru pozemní stavby, technika prostředí apod. Tuto autorizací získá fyzická osoba po ověření odborné způsobilosti před zkušební komisí České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Co všechno se v rámci zpracování EŠOB řeší? Předmětem hodnocení nejsou toky energií, ztráty objektu či potencionální tepelné zisky, ale vyhodnocují se tepelně-technické vlastnosti stavební konstrukce a to, jak působí jako celek. Na rozdíl od Průkazu energetické náročnosti budovy se štítek zabývá pouze stavebním řešením objektu. Již zmiňovaná norma ČSN :2007 uvádí požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Součinitel prostupu tepla je veličina, která charakterizuje tepelněizolační schopnost konstrukce. Konstrukcí je stěna, která se může skládat z více materiálů o různých vlastnostech a funkcích. Základem stěny může být např. cihla, která plní hlavně nosnou a statickou funkci. Na ní je ze strany interiéru většinou omítka, která má spíše dekorativní charakter. Ze strany exteriéru může být instalováno např. zateplení, které přebírá funkci izolační. Čím menší je hodnota součinitele prostupu tepla, tím lepší jsou izolační vlastnosti konstrukce. Dále je přehled požadovaných a doporučených hodnot pro některé typy konstrukcí. 1719 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY (EŠOB) Popis konstrukce Součinitele prostupu tepla U N [W/(m 2 K)] Požadované hodnoty Doporučené hodnoty Stěna vnější těžká 0,38 0,25 lehká 0,30 0,20 Střecha plochá a šikmá 0,24 0,16 Strop pod nevytápěnou půdou 0,30 0,20 Podlaha přilehlá k 0,45 0,30 Okno, dveře a jiná výplň 1,70 1,20 Střešní okna, světlíky apod. 1,50 1,10 Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U N pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 C dle ČSN :2007. Jako první jsou tedy posouzeny všechny dílčí obalové konstrukce, které chrání vnitřní vytápěný prostor. Často se říká, že tvoří systémovou hranici budovy. Následuje souhrnné vyhodnocení objektu pomocí tzv. průměrného součinitele prostupu tepla, který shrnuje vliv všech ochlazovaných konstrukcí. Velký důraz je kladen na prostorové řešení objektu, který charakterizuje tzv. objemový faktor tvaru. Ten vyjadřuje poměr mezi plochou všech obalových konstrukcí a obestavěného prostoru (objemu budovy vč. stavebních konstrukcí). Existuje totiž přímá úměra mezi tvarovou složitostí objektu a jeho energetickou náročností. Pokud máme velmi členitý dům s malým objemem (např. rodinný dům), pak by jeho obalové konstrukce měli být co nejlepší. Naopak u tvarově jednoduchého objektu (např. výrobní hala tvaru kvádru) se podílí konstrukce na výsledné tepelné ztrátě v mnohem menší míře. Proto je u objektů s vysokým objemovým faktorem tvaru požadováno lepší provedení obalových konstrukcí. Objemový faktor tvaru budovy Průměrný součinitele prostupu tepla U em,n [W/(m 2 K)] A/V [m 2 /m 3 ] Požadované hodnoty Doporučené hodnoty 0,2 1,05 0,79 0,3 0,80 0,60 0,4 0,68 0,51 0,5 0,60 0,45 0,6 0,55 0,41 0,7 0,51 0,39 0,8 0,49 0,37 0,9 0,47 0,35 1,0 0,45 0,34 Požadované a doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla U em,n pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou 20 C dle ČSN :20 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY (EŠOB) Jak poznám, že je budova vyhovující? Na rozdíl od Průkazu energetické náročnosti budovy zde budovy nejsou rozděleny do různých kategorií podle provozu či typu činností. Obdobný je systém tříd, které představují dosaženou kvalitu stavebního řešení. Třídy prostupu obálkou budovy se klasifikují pomocí požadované normové hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla U em,rq a hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla stavebního fondu U em,s. Tyto hodnoty jsou odvozené od objemového faktoru tvaru, proto se pro každou budovy stanovují samostatně. S těmito hodnotami porovnáme námi vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla U em budovu a stanovíme klasifikační ukazatel CI. Klasifikační třída Slovní vyjádření klasifikační třídy Klasifikační ukazatel CI A Velmi úsporná < 0,3 B Úsporná < 0,6 C Vyhovující < 1,0 D Nevyhovující < 1,5 E Nehospodárná < 2,0 F Velmi nehospodárná < 2,5 G Mimořádně nehospodárná > 2,5 Klasifikační třídy dle ČSN :2007. Aby budova splňovala požadavek ČSN , musí mít klasifikační ukazatel CI < 1. Musí tedy spadat do klasifikačních tříd A C, přičemž klasifikační třída A odpovídá tzv. pasivním domům a třída B tzv. nízkoenergetickým domům. Klasifikační třídu C lze podrobněji rozlišit na třídu C1, kdy budova vyhovuje doporučené úrovni součinitele prostupu tepla, a třídu C2, kdy budova vyhovuje požadované úrovni součinitele prostupu tepla. Rozmezí tříd D a E odpovídá průměrnému stavu stavebního fondu ČR do roku Jak EŠOB vypadá? EŠOB obsahuje dvě části: protokol k energetickému štítku obálky budovy a grafické vyjádření štítku. V první části naleznete identifikační údaje, charakteristiku budovy, charakteristiku ochlazovaných konstrukcí, stanovení prostupu tepla a klasifikační třídy a stanovení úrovně. 19 Zobrazit více
EkoWATT 2009 ENERGETICKÁ. náročnost BUDOV. Lenka Hudcová a kol.
ENERGETICKÁ EkoWATT 2009 náročnost Lenka Hudcová a kol. BUDOV Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec, František Macholda, Karel Srdečný OBSAH OBSAH Vydal: EkoWATT, Více Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov II. část
Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov II. část Ing. Jan Pejter ENVIROS, s. r. o., Praha 1 Návrh vyhlášky o ENB Podrobnosti výpočtové metodiky Referenční budova Více 1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti
H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov Více www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT
Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník, Více Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených Více Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha
Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova Více ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti
ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti Jan Pejter expert ENVIROS, s.r.o. 6. ledna 2006 Obsah přednášky Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/91/ec Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. Návrh vyhlášky, Více Energetická certifikace budov v České republice. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha
Energetická certifikace budov v České republice Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky Podrobnosti výpočtové metodiky Zařazení hodnocené budovy do třídy energetické Více 1. Energetický štítek obálky budovy. 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB. 3. Energetický audit
1. Energetický štítek obálky budovy 2. Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB 3. Energetický audit Energetický průkaz budov a grafické vyjádření průkazu ENB ENB obsahuje informace o Více Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje
1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice
str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy
Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Název nástroje: o Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Zákonné regulace nástroje: o zaveden od 1. Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov
Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, Více Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Co to je? Průkaz energetické náročnosti budovy je hodnotící protokol. Vedle tepelněizolačních vlastností hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do ní Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky Více EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha Více Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov
str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista
PENB a dotační programy Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista Problema5ka PENB Vyhl. č. 148/2007 Sb. a od 1.4.2013 vyhl. č. 78/2013 Sb. Energe/cký šjtek obálky budovy (ČSN 73 0540:2011) Platnost PENB Více Energetický průkaz a certifikace budov
Energetický průkaz a certifikace budov Ing. Jan Kárník, CITYPLAN spol. s r.o. Konference energetická náročnost staveb 22.září 2006, ForArch Praha CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Více Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy
Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY Více PODPORA LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ BIOMASOU Odborný seminář Vytápění biomasou
PODPORA LOKÁLNÍHO VYTÁPĚNÍ BIOMASOU Odborný seminář Vytápění biomasou 13. - 14. května 2009 Luhačovice Název prednášky: Certifikace budov, energetické štítky budov a energetické audity Michal Židek VŠB-TU Více 24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Více Energetická náročnost budov
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Více Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013
Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických Více Průkaz energetické náročnosti budovy
Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40; Více Energetické audity v České republice
Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6
Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy Více Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.
str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více Popis nástroje - Energetický audit
Popis nástroje - Energetický audit Energetický audit Název nástroje: o Energetický audit Zákonné regulace nástroje: o č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií o č. 213/2001 Sb podrobnosti a náležitosti Více Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.
str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií
Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy: Více 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód Více PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
PROTOKOL PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ÚČEL ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZU Nová Větší nebo jiná změna dokončené budovy užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Více Energetická náročnost budov v legislativě ČR
ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV V LEGISLATIVĚČR Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Zákon o hospodaření energií 406/2000 Sb. Základní pojmy Nové a rekonstruované budovy Výjimky Další ustanovení Vyhláška Více 148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Havlíčkova 2209 PSČ, místo: 39002 Více Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP
str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem Více 30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky Více Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu
Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Více program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy
Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní Více Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy. RALPO s.r.o. Kunovice, Osvobození 1525, 686 04
Energetická Náročnost Budov Protokol pro průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Větší změna dokončené budovy Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Více program ENERGETIKA verze 3.1.5 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Čáslav, Žitenická 1531, 28601
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav, Více Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B
Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných Více VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV
str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné Více ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Lužnická 1586 PSČ, místo: 390 01 Více Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ
Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, 27341 Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN Více ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné Více Ověřovací nástroj PENB MANUÁL
Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky Více Pohled na energetickou bilanci rodinného domu
Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV
ČÍSLO REVIEW 3/2013 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV Energetická náročnost budovy se prokazuje prostřednictvím dokumentu, který se nazývá průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz energetické náročnosti Více Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Na Chmelnicích 69 a 71, Mutěnická 6 a 8 Účel budovy: Bytový dům Kód Více PODPOROVANÁ OPATŘENÍ. Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu
POPIS OBVYKLÝCH ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ PODPOROVANÁ OPATŘENÍ Rozvody elektřiny, plynu a tepla v budovách Systémy měření a regulace Výroba energie pro vlastní spotřebu Osvětlení budov a průmyslových areálů Snižování Více Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1
Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Zařazení budovy do kategorie (A, B,, G) Pojem referenční budova Referenční budova je výpočtově definovaná budova: - téhož Více Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.
Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Žďár nad Sázavou Účel budovy: Rodiný dům Kód obce: 595209 Více PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY CERIT SCIENCE PARK
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY CERIT SCIENCE PARK Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU 1. a 2. etapa Botanická 68a, Brno SO 7010 Budova A1 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: MASARYKOVA UNIVERZITA Žerotínovo Více Energetické vzdělávání. prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc.
Energetické vzdělávání prof. Ing. Ingrid Šenitková, CSc. Kontrola klimatizačních systémů Podnikat v energetických odvětvích na území ČR lze na základě zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) ve znění Více 2017 © DocPlayer.cz Ochrana osobních údajů | Podmínky obsluhování | Kontaktní formulář