Source: http://docplayer.fi/1542112-Rakennuksen-energiankulutuksen-ja-lammitystehontarpeen-laskenta-ohjeet-2007.html
Timestamp: 2017-01-18 18:41:33+00:00
Document Index: 17502224

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007
Download "Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007"
1 D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Asunto ja rakennusosasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennasta Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2007 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) 13 :n nojalla rakentamisessa sovellettaviksi seuraavat ohjeet rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskennassa. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja sillä kumotaan ympäristöministeriön 20 päivänä tammikuuta 1984 antama päätös rakennusten lämmityksen tehon ja energiantarpeen laskennasta. Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen lupahakemukseen voidaan soveltaa aikaisempia ohjeita. Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2007 Asuntoministeri Jan Vapaavuori Yli insinööri Pekka Kalliomäki Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY (32002L0091); EYVL N:o L 1, , s. 652 D5 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto ja rakennusosasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta OHJEET 2007 Sisällys 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala 1.2 Vastavuoroinen tunnustaminen 1.3 Määritelmiä 2 LASKENTAMENETELMÄN KUVAUS 2.1 Laskentaperiaate ja menetelmän rajaukset 2.2 Laskennan kulku 3 ENERGIANKULUTUS 3.1 Ostoenergiat 3.2 Rakennuksen energiankulutus 3.3 Lämmitysenergia 3.4 Laitesähköenergia 3.5 Jäähdytysenergia 4 RAKENNUKSEN TILOJEN LÄMPÖHÄVIÖENERGIAT 4.1 Rakenteiden läpi johtuva lämpöenergia 4.2 Vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia 4.3 Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia ja lämmöntalteenotto 5 KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYSTARVE 6 LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN LÄMPÖHÄVIÖENERGIAT 6.1 Tilojen lämmitysjärjestelmä 6.2 Käyttöveden lämmitysjärjestelmä 7 LAITESÄHKÖNKULUTUS 7.1 Laitteiden sähköenergiankulutus 7.2 Valaistuksen sähkönkulutus 7.3 Ilmanvaihtojärjestelmän sähkönkulutus 7.4 Laiteryhmäkohtaisia sähkönkulutuksia 8 LÄMPÖKUORMAT 8.1 Henkilöiden luovuttama lämpöenergia 8.2 Lämmityslaitteista vapautuva lämpökuormaenergia 8.3 Valaistuksesta ja sähkölaitteista vapautuva lämpökuormaenergia 8.4 Ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia 8.5 Lämpökuormista hyödynnettävä energia 9 LÄMMITYSTEHO 9.1 Rakennuksen lämmitystehontarve 9.2 Johtumisteho rakenteiden läpi 9.3 Vuotoilman lämmityksen tarvitsema teho 9.4 Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema teho 9.5 Käyttöveden lämmityksen tarvitsema teho LIITTEET 1 Energiankulutuksen laskennassa käytettäviä säätietoja 2 Sisälämpötilan kuukausikeskiarvon laskenta ja jäähdytysenergiantarpeen laskenta Opastavia tietoja Selostukset, jotka ovat kapealla palstalla kursivoituna, antavat lisätietoja sekä sisältävät viittauksia muihin säädöksiin. 23 1 YLEISTÄ 1.1 Soveltamisala Näissä ohjeissa esitettyä laskentamenetelmää voidaan käyttää rakennuksen energiankulutuksen, ostoenergiankulutuksen, lämmitystehon ja kesäaikaisen sisälämpötilan arviointiin. 1.2 Vastavuoroinen tunnustaminen Milloin näissä ohjeissa on annettu tietoa käytettävissä olevista SFS standardeista, niiden ohella ja sijasta voidaan käyttää myös muualla Euroopan talousalueella tai Turkissa voimassa olevaa tasoltaan vastaavaa standardia. 1.3 Määritelmiä Näissä ohjeissa tarkoitetaan: 1) rakennuksen energiankulutuksella vuotuista lämmitykseen, sähkölaitteisiin ja jäähdytykseen yhteensä kulutettua energiamäärää, johon ei sisälly eri energiamuotojen kiinteistökohtaisen eikä kiinteistön ulkopuolisen energiantuotannon häviöitä; 2) rakennuksen ostoenergiankulutuksella vuotuisia energiamääriä, jotka rakennukseen on tuotava sähkönä, kaukolämpönä, kaukokylmänä tai polttoaineina; sekä 3) mitoittavalla lämpötilalla niitä sisä ja ulkoilman lämpötiloja, joiden perusteella rakennuksen lämmitys ja jäähdytystehontarve on määritetty Rakennuksen lämmitystehon ja lämmitysenergian tarpeen laskennassa tarvittavat vaipan eri rakennusosien pinta alat määritetään rakennuksen kokonaissisämittojen mukaan. Alapohjat: Alapohjan pinta ala lasketaan sisämittojen mukaan aukkojen ja rakenteiden aloja vähentämättä. Alapohjan läpivientejä kuten kanavat, pilarit, viemärit ja vesijohdot ei vähennetä alapohjan pintaalasta. Yläpohjat: Yläpohjan pinta ala lasketaan ulkoseinien sisämittojen mukaisesti kattoikkunoiden aukkojen pinta alat vähentäen. Yläpohjan läpivientejä kuten kanavat, hormit ja tuuletusputket ei vähennetä yläpohjan pinta alasta. Välipohjat: Välipohjien pinta ala lasketaan ulkoseinien sisämittojen mukaisesti porras ym. aukkoja vähentämättä. Ulkoseinät: Ulkoseinien pinta ala lasketaan sisämittojen mukaisesti lattiapinnasta yläpohjan alapintaan ikkunoiden ja ovien aukkojen pinta alat vähentäen. 34 Ikkunat ja ovet: Ikkunoiden ja ovien pinta alat lasketaan kehän ulkomittojen (karmirakenteen ulkomittojen) mukaan. Julkisivun tai katon muodosta merkittävästi poikkeavan ikkunaratkaisun, kupumaisen kattoikkunan ja valoaukollisen savunpoistoluukun pinta ala lasketaan tapauskohtaisesti yleisohjetta soveltaen Rakennusten pinta alojen ja tilavuuksien laskenta: Rakennustilavuus, V rak [rak m³] Rakennuksen tilavuudella tarkoitetaan tilaa, jota rajoittavat ulkoseinien ulkopinnat, alapohjan alapinta ja yläpohjan yläpinta. Milloin rakennuksessa ei ole yläpohjaa tai yläpohja liittyy ilman ullakkoa vesikattoon, katsotaan rajoittavaksi pinnaksi vesikaton yläpinta suojauksineen. Milloin rakennuksen alapohjan paksuutta ei voida arvioida, lasketaan alapohjan paksuudeksi 200 mm alapohjan yläpinnasta. Rakennuksen tilavuuden laskenta esitetään standardissa SFS Ilmatilavuus, V [m³] Rakennuksen ilmatilavuus on huonekorkeuden ja kokonaissisämittojen mukaan lasketun pinta alan tulo. Välipohjia ei lasketa ilmatilavuuteen. Huoneiston ilmatilavuus on sen sisäpintojen rajoittaman tilakappaleen tilavuus. Väliseiniä ja välipohjia ei lasketa ilmatilavuuteen. Huoneen ilmatilavuus on sen sisäpintojen rajoittaman tilakappaleen tilavuus. Milloin huoneessa on alakatto, jonka pinta alasta aukkojen osuus on vähemmän kuin puolet, katsotaan huonetta yläpuolelta rajoittavaksi pinnaksi alakaton alapinta. Huoneen tilavuuden laskennassa ei oteta huomioon vähäisten palkkien, pilareiden, ovi ja ikkunasyvennysten, listojen ja vastaavien vaikutusta. Kaikkien rakennuksen tilojen tilavuus voidaan laskea kuten huoneen tilavuus. Huoneen tilavuuden laskenta esitetään standardissa SFS Rakennuksen bruttopinta ala, A br [brm²] Rakennuksen bruttopinta ala eli bruttoala kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Bruttoala lasketaan rakennuksen kaikkien kerrostasojen kerrostasoalojen summana. Kerrostasoalat lasketaan bruttoalaan kokonaisina riippumatta kerrostason sijainnista ja sen sisältämien huoneiden käyttötarkoituksista. Bruttoalaan lasketaan kaikki kerrostasoalat riippumatta myös siitä, ovatko huoneet kylmiä vai lämpimiä. Kerrostasoala on kerrostason ala, jonka rajoina ovat kerrostasoa ympäröivien ulkoseinien ulkopinnat tai niiden ajateltu jatke ulkoseinän pinnassa olevien aukkojen ja koristeosien osalla. Kerrostasoala sisältää myös porrasaukot sekä alat, joissa huonekorkeus on alle 1600 mm. Rakennuksen bruttopinta alan laskenta esitetään standardissa SFS Huoneen pinta ala, A huone [hum²] Huoneen pinta ala eli huoneala on huoneen ala, jonka rajoina ovat huonetta ympäröivät seinien pinnat tai niiden ajateltu jatke. Milloin huoneen katto on vino tai porrastettu, lasketaan huonealaksi 1600 mm korkeamman tilan ala. Tällöin 1600 mm korkeamman tilan keskikorkeuden tulee olla vähintään 2200 mm. Huonealaan ei lasketa muun muassa huoneessa olevien hormiryhmien, pilareitten ja seinien alaa, seiniin upotettujen takkojen alaa eikä esimerkiksi muuraamalla tehdyn komeron alaa. Rakennuksen huonealan laskenta esitetään standardissa SFS5 1.3.4 Laskentakaavoissa käytetään alla olevia suureita ja yksiköitä. Celsiusaste on yksikön kelvin (K) erityisnimi, jota käytetään ilmaistaessa celsiuslämpötila arvoja. A rakennusosan pinta ala, m² A huone valaistavan tilan huonepinta ala, hum 2 A br rakennuksen bruttoala, brm² A ikk ikkuna aukon pinta ala (kehys ja karmirakenteineen), m 2 A ikk, valoaukko ikkunan valoaukon pinta ala, m 2 c pi ilman ominaislämpökapasiteetti, 1,0 kj/(kgk) c pv veden ominaislämpökapasiteetti, 4,2 kj/(kgk) C rak rakennuksen sisäpuolinen tehollinen lämpökapasiteetti, Wh/K C rak, omin rakennuksen sisäpuolinen tehollinen ominaislämpökapasiteetti, (Wh/K)/brm² E tilan valaistusvoimakkuus, lx E rakennus rakennuksen energiankulutus, kwh f valaistuksen ohjaustavasta riippuva ohjauskerroin, F kehä ikkunan kehäkerroin, lasipinta alan suhde ikkunapinta alaan, F läpäisy ikkunan säteilyn läpäisyn kokonaiskorjauskerroin, F sivuvarjostus ikkunan sivuilla olevien pystysuorien rakenteiden varjostuksen korjauskerroin, F suunta muuntokerroin, jolla vaakatasolle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia muunnetaan ilmansuunnittain pystypinnalle tulevaksi kokonaissäteilyenergiaksi, F varjostus ikkunan varjostusten korjauskerroin, F verho ikkunan verhokerroin, F ylävarjostus ikkunan yläpuolisten vaakasuorien rakenteiden varjostuksen korjauskerroin, ympäristön horisontaalisten ikkunavarjostusten korjauskerroin (esimerkiksi maasto, ympäröivät rakennukset ja puut), F ympäristö g ikkunan valoaukon auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin, g kohtisuora ikkunan valoaukon kohtisuoran auringonsäteilyn kokonaisläpäisykerroin, G säteily, pystypinta pystypinnalle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia pinta alan yksikköä kohti, kwh/m² G säteily, vaakapinta vaakatasolle tuleva auringon kokonaissäteilyenergia pinta alan yksikköä kohti, kwh/m² H rakennuksen tai tilan ominaislämpöhäviö, W/K H joht rakennusosien yhteenlaskettu ominaislämpöhäviö, W/K H iv ilmanvaihdon ominaislämpöhäviö, W/K H vuotoilma vuotoilman ominaislämpöhäviö, W/K k rakennuksen käytönaikainen käyttöaste, joka kuvaa ihmisten keskimääräistä läsnäoloa rakennuksessa, n henkilöiden lukumäärä n 50 rakennuksen vaipan ilmanvuotoluku 50 Pa:n paine erolla, 1/h n vuotoilma rakennuksen vuotoilmakerroin, kertaa tunnissa, 1/h PA lämmitys, osto rakennuksen ostettavaa lämmitysenergiaa vastaava polttoainemäärä, polttoaineen mittayksikkö P e puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen sähköteho, kw P es puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ominaissähköteho, kw/(m³/s) P valaistus valaistavan tilan valaistuksen kokonaissähköteho huonepinta alaa kohti, W/hum² Q aur ikkunoiden kautta rakennukseen tuleva auringon säteilyenergia, kwh Q henk henkilöiden luovuttama lämpöenergia, kwh Q henk, omin henkilöiden luovuttama ominaislämpöenergia, kwh/brm² Q iv ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia, kwh Q iv, ei LTO ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia ilman lämmöntalteenottoa (LTO), kwh Q joht rakenteiden läpi johtuva lämpöenergia, kwh Q jäähdytys, osto rakennuksen ostettavan jäähdytysenergian kulutus, kwh Q jäähdytys, tilat rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus (jäähdytysjärjestelmään tuotu kylmäenergia), kwh Q jäähdytys, tilat, netto rakennuksen tilojen jäähdytyksen nettoenergiantarve, kwh 56 Q lkv lämpimän käyttöveden energiankulutus, kwh Q lkv, kehityshäviöt lämpimän käyttöveden lämmönkehityslaitteiden, lämmityskattiloiden ja lämmönsiirtimien lämpöhäviöenergia, kwh Q lkv, kiertohäviöt, omin lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämmityksen tarvitsema ominaislämpöenergia, kwh/brm² Q lkv, kuorma käyttöveden lämmitysjärjestelmästä rakennuksen sisälle tuleva lämpökuormaenergia, kwh Q lkv, häviöt käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia, kwh Q lkv, kiertohäviöt lämpimän käyttöveden kiertojohdon lämpöhäviöenergia ja kiertojohtoon liitettyjen lämmityslaitteiden tarvitsema lämpöenergia, kwh Q lkv, netto käyttöveden lämmityksen tarvitsema lämpöenergia eli nettoenergiantarve, kwh Q lkv, varaajahäviöt lämpimän käyttöveden varaajan lämpöhäviöenergia, kwh Q LTO lämmöntalteenottolaitteistolla talteenotettu ja tuloilman lämmityksessä hyödynnetty energia, kwh Q LTO, LP poistoilmalämpöpumpulla talteenotettu ja tilojen tai käyttöveden lämmityksessä hyödynnetty energia, kwh Q LP poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä ja tilojen tai käyttöveden lämmityksessä hyödynnetty energia, kwh Q LP, lkv poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä ja käyttöveden lämmityksessä hyödynnetty energia, kwh Q LP, tilat poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä ja tilojen lämmityksessä hyödynnetty energia, kwh Q lämmitys rakennuksen lämmitysenergiankulutus, kwh (lämmöntuottolaitteen rakennukseen tuottaman lämpöenergian määrä sisältäen lämmöntuottolaitteiden lämpöhäviöenergiat sisälle rakennukseen ja lämmitysverkostoon menevän lämmön) Q lämmitys, kuorma tilojen lämmitysjärjestelmästä rakennuksen sisälle tuleva lämpökuormaenergia, kwh Q lämmitys, osto rakennuksen ostettavan lämmitysenergian kulutus, kwh Q lämmitys, tilat rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus, kwh Q lämmitys, tilat, häviöt tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia, kwh Q lämmitys, tilat, jakeluhäviöt tilojen lämmitysjärjestelmän lämmönjakeluverkoston lämpöhäviöenergia, kwh Q lämmitys, tilat, kehityshäviöt tilojen lämmitysjärjestelmän lämmönkehityslaitteiden, lämmityskattiloiden ja lämmönsiirtimien lämpöhäviöenergia, kwh Q lämmitys, tilat, luovutushäviöt tilojen lämmitysjärjestelmän lämmönluovuttimien (radiaattori, lattialämmitys) lämpöhäviöenergia, kwh Q lämmitys, tilat, netto rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve, kwh Q lämmitys, tilat, säätöhäviöt tilojen lämmitysjärjestelmän säätöjärjestelmästä johtuva lämpöhäviöenergia, kwh Q lämmitys, tilat, varaajahäviöt tilojen lämmitysjärjestelmän lämmitysvesivaraajan lämpöhäviöenergia, kwh Q lämmitys, tuloilmapatteri tuloilman jälkilämmityspatterin energiankulutus, kwh Q lämpöhäviö rakennuksen tai tilan lämpöhäviöenergia (johtumisen, vuotoilman ja ilmanvaihdon yhteenlaskettu lämpöhäviöenergia vähennettynä tarvittaessa tuloilman jälkilämmityspatterin energiankulutuksella), kwh Q lämpökuorma lämpökuormaenergia eli muulla tavalla kuin säätölaitteilla ohjatulla lämmityksellä rakennuksen sisälle vapautuva lämpöenergia, kwh Q polttoaine, omin käytetyn polttoaineen tehollinen lämpöarvo, kwh/polttoaineen mittayksikkö Q sis.lämpö rakennuksen lämpökuormien lämpöenergia, joka hyödynnetään lämmityksessä, kwh Q säh valaistuksesta ja sähkölaitteista rakennuksen sisälle tuleva lämpöenergia, kwh Q säh, omin valaistuksesta ja sähkölaitteista rakennuksen sisälle tuleva ominaislämpöenergia, kwh/brm² Q vuotoilma vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia, kwh q v puhaltimen tai ilmanvaihtokoneen ilmavirta, m³/s lämpimän käyttöveden kiertopiirin vesivirta, m³/s q v, lkv, kierto 67 q v, poisto poistoilmavirta, m³/s q v, vuotoilma vuotoilmavirta, m³/s q v, lkv lämpimän käyttöveden mitoitusvirtaama, m³/s q v, lkv, kierto lämpimän käyttöveden kiertojohdon mitoitusvesivirta, m³/s q v, tulo tuloilmavirta, m³/s r muuntokerroin, joka ottaa huomioon ilmanvaihtolaitoksen vuorokautisen käyntiajan R ilmavirtasuhde, lämmöntalteenoton kautta kulkevan tuloilmavirran suhde poistoilmavirtaan, S17 lämmitysenergiantarpeen normitukseen käytettävä lämmitystarveluku, Kd t d keskimääräinen vuorokautinen käyntiaikasuhde tai käyttöaikasuhde, h/24h t v keskimääräinen viikoittainen käyntiaikasuhde tai käyttöaikasuhde, vrk/7 vrk T jäte jäteilman lämpötila, C T jäte, mit jäteilman lämpötila mitoitustilanteessa, ºC T kv kylmän käyttöveden lämpötila, C T lkv lämpimän käyttöveden lämpötila, C T lkv, kierto, paluu lämpimän käyttöveden kiertojohdon paluuveden lämpötila, C T maa, vuosi alapohjan alapuolisen maan vuotuinen keskilämpötila, C T maa, kuukausi alapohjan alapuolisen maan kuukausittainen keskilämpötila, C T p poistoilman lämpötila, ºC T s sisäilman lämpötila, ºC T s, lask, keskim laskennallinen kuukauden keskimääräinen sisäilman lämpötila, C T t tuloilman lämpötila lämmöntalteenoton jälkeen, ºC T tulo tuloilman lämpötilan asetusarvo, ºC T tulo, mit tuloilman lämpötilan asetusarvo mitoitusolosuhteissa, ºC T u ulkoilman lämpötila, ºC T u, mit mitoittava ulkoilman lämpötila, ºC T u, vuosi ulkoilman vuotuinen keskilämpötila (liite 1), C U rakennusosan lämmönläpäisykerroin, W/(m²K) V rakennuksen ilmatilavuus, m³ V lkv lämpimän käyttöveden kulutus, m³ V lkv, omin lämpimän käyttöveden ominaiskulutus, dm³/brm² V lkv, omin, henk lämpimän käyttöveden ominaiskulutus, dm³/henk vuorokaudessa W ilmanvaihto ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus, kwh W jäähdytys, sähkö, osto rakennuksen ostettavan jäähdytyssähköenergian kulutus, kwh W kiuas saunan kiukaan sähköenergiankulutus, kwh W laitesähkö rakennuksen laitteiden sähköenergiankulutus, kwh W laitesähkö, osto rakennuksen ostettavan laitesähköenergian kulutus, kwh W liesi lieden ja uunin sähköenergiankulutus, kwh W lämmitys, sähkö, osto rakennuksen ostettavan lämmityssähköenergian kulutus, kwh W muut laitteet laitteiden (ei sisällä valaistusta eikä ilmanvaihtojärjestelmää) sähköenergiankulutus, kwh W muut pienlaitteet rakennuksen sisällä olevien pienitehoisten tai jatkuvatoimisten laitteiden sähköenergiankulutus (laitteet, joilla ei ole omaa merkintää), kwh W pesukoneet pesu ja kuivauskoneiden sekä kostuttimien ja kuivaimien sähköenergiankulutus, kwh W sisävalaistus sisävalaistuksen sähköenergiankulutus, kwh W sähkö, osto rakennuksen ostettavan sähköenergian kokonaiskulutus, kwh W tuloilmapuhallin ilmanvaihdon tuloilmapuhaltimien sähköenergiankulutus, kwh W valaistus valaistuksen sähköenergiankulutus, kwh valaistuksen alenemakerroin ("beeta"), lämpökuormien suhde lämpöhäviöihin ("gamma"), t käyttöaika, h tai ajanjakson pituus ("delta t"), h tai vrk oleskeluaika, h t oleskelu t vrk lämmöntarpeen huomioon ottava vuorokautinen näennäiskäyntiaika, h T maa, vuosi alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuisen keskilämpötilan ero, C T maa, kuukausi alapohjan alapuolisen maan kuukausittaisen keskilämpötilan ja vuotuisen 78 keskilämpötilan ero, C ε jäähdytys kylmäntuottolaitteen vuotuinen kylmäkerroin ("epsilon"), ε LP poistoilmalämpöpumpun vuotuinen lämpökerroin, valaistushyötysuhde ("eeta"), a ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton (LTO) vuosihyötysuhde tai keskimääräinen hyötysuhde laskentajaksolta, huonelämmitys huonelämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa, jäähdytys, tilat tilojen jäähdytysjärjestelmän hyötysuhde, lkv käyttöveden lämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa, lämmitys lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhde, lämpö lämpökuormien kuukausittainen hyödyntämisaste, p lämmöntalteenoton poistoilman lämpötilasuhde, p = (T p T jäte )/(T p T u ), p,mit lämmöntalteenoton poistoilman lämpötilasuhde mitoitusolosuhteissa, sähkö sähköntuotto ja muuntolaitteen vuosihyötysuhde, t lämmöntalteenoton tuloilman lämpötilasuhde, t = (T t T u )/(T p T u ), t, a lämmöntalteenoton tuloilman vuotuinen lämpötilasuhde, t, mit lämmöntalteenoton tuloilman lämpötilasuhde mitoitusolosuhteissa, tuloilma ilmanvaihdon tuloilman lämmitysjärjestelmän hyötysuhde mitoitusolosuhteissa, lamppujen valotehokkuus, lm/w i ilman tiheys ("rhoo"), 1,2 kg/m³ v veden tiheys, 1000 kg/m³ summa ("sigma") rakennuksen aikavakio ("tau"), h φ henk yhden henkilön luovuttama keskimääräinen lämpöteho (ei sisällä haihtumislämpöä) ("fii"), W/henkilö φ huonelämmitys huonelämmityksen tehon tarve, W φ iv ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema teho, W φ joht johtumislämmitysteho, W φ lkv käyttöveden lämmityksen tarvitsema teho, kw φ lkv, kiertohäviö, omin lämpimän käyttöveden kiertojohdon tarvitsema ominaisteho, kw/brm² φ lkv, kiertohäviö lämpimän käyttöveden kiertojohdon tarvitsema teho, kw φ lämmitys rakennuksen lämmitystehon tarve, W φ tuloilmapatteri tuloilman jälkilämmityspatterin tehontarve, W vuotoilman lämmityksen tarvitsema teho, W φ vuotoilma 89 2 LASKENTAMENETELMÄN KUVAUS 2.1 Laskentaperiaate ja menetelmän rajaukset Menetelmä on energiatasemenetelmä, energiankulutus lasketaan kuukausittain. Energiatasemenetelmässä saman kuukauden aikana rakennukseen sisään tuleva energiamäärä on sama kuin rakennuksesta poistuva energiamäärä. Vuosikulutus on kuukausikulutusten summa. Laskennassa käytetään lähtötietoina yleensä kuukauden keskimääräisiä arvoja. Osa lähtötiedoista annetaan vuotuisina arvoina, jolloin kuukausiarvot lasketaan vuosiarvoista kuukausien pituuksien suhteessa. Selostus Tässä ohjeessa esitetty menetelmä on yksinkertaistettu laskentamenetelmä, joka ottaa huomioon oleellisimmat energiankulutukseen vaikuttavat tekijät ja rakennuksen ominaisuudet Suomen olosuhteissa. Menetelmä perustuu pääpiirteissään standardissa SFS EN esitettyyn laskentamenetelmään. Laskentamenetelmien tarkkuuteen vaikuttavia tekijöitä on käsitelty standardin SFS EN liitteessä H Rakennuksen energiankulutukseen ei sisälly eri energiamuotojen (lämpö, sähkö ja kylmäenergia) kiinteistökohtaisen eikä kiinteistön ulkopuolisen energiantuotannon häviöitä. Sen sijaan rakennuksen ostoenergiankulutuksen laskennassa otetaan huomioon kiinteistökohtainen energiantuotantotapa ja sen häviöt. Käytettäessä lämmityksessä lämpöpumppua, menetelmässä lasketaan lämmitysenergiankulutus, joka voidaan kattaa lämpöpumpulla. Lämpöpumpun lämpökerroin otetaan huomioon ostoenergiankulutusta laskettaessa. Käytettäessä aurinkoenergiajärjestelmiä, menetelmässä lasketaan energiankulutus, joka voidaan kattaa aurinkoenergialla. Aurinkoenergia otetaan huomioon ostoenergiankulutusta laskettaessa. Energiamuoto vaikuttaa rakennukseen valittaviin teknisiin järjestelmiin ja laitteisiin. Näiden energiankulutus otetaan huomioon rakennuksen energiankulutuksen laskennassa. Laskelmissa otetaan huomioon lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöt, esimerkiksi lämpöhäviöt kattilan tai lämmitysvesivaraajan vaipan läpi sekä lämmönjakoverkon ja laitteiden lämpöhäviöt. Osa näistä lämpöhäviöistä tulee lämpökuormana sisälle rakennukseen pienentäen tilojen lämmityksen nettoenergiantarvetta. Jäähdytysenergiantarve lasketaan karkealla tasolla kuukausittain ottamatta huomioon tilakohtaista jäähdytystarpeen vaihtelua tai jäähdytystarpeen vuorokautista vaihtelua. Kesäajan sisälämpötila lasketaan karkealla tasolla kuukausikeskiarvona lämpökuormien ja lämpöhäviöiden perusteella Rakennus voidaan laskea yhtenä tilana, kun rakennuksen lämmitettyjen tilojen sisälämpötila on lähes sama ja lämpökuormat ovat kohtuullisen pieniä tai tasaisesti jakautuneita koko rakennuksessa. Rakennuksen tilat on tarkoituksenmukaista laskea erikseen, kun rakennuksessa on käyttötarkoitukseltaan selvästi toisistaan poikkeavia tiloja, esimerkiksi asuntoja ja liiketiloja. Koko 910 rakennuksen energiankulutus saadaan laskemalla yhteen tilakohtaiset arvot. 2.2 Laskennan kulku Rakennuksen energiankulutuksen laskennan vaiheet esitetään kuvassa 2.1. Energiankulutus lasketaan vaiheittain seuraavasti : 1. lämpöhäviöenergiat (vaippa, vuotoilma ja ilmanvaihto) (luku 4) 2. käyttöveden lämmitystarve (luku 5) 3. lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergiat (luku 6) 4. laitesähköenergiankulutus (luku 7) 5. lämpökuormat (luku 8) 6. jäähdytysenergiantarve ja kulutus sekä kesäajan sisälämpötila (liite 2) 7. lämmitysenergiankulutus (luku 3) 8. rakennuksen energiankulutus (luku 3) 9. ostoenergiankulutus (luku 3) Laskentamenetelmässä käytettävä rakennuksen energiatase esitetään kuvassa 2.2. Energiatase sisältää lämmitysenergia, sähköenergia ja jäähdytysenergiataseen sekä näiden vaikutukset toisiinsa. Rakennuksen energiantarve koostuu käyttöveden lämmitystarpeesta, tilojen lämmitystarpeesta (vaippa, vuotoilma ja ilmanvaihto), sähköenergiantarpeesta ja jäähdytystarpeesta. Energiantarve katetaan järjestelmien siirtämällä lämpöenergialla, sähköenergialla ja jäähdytysenergialla (kylmäenergia) sekä rakennukseen tulevalla auringon säteilyenergialla ja muilla lämpökuormilla. Rakennuksen energiankulutus koostuu järjestelmien siirtämästä lämpöenergiasta, sähköenergiasta ja jäähdytysenergiasta sekä järjestelmien häviöistä. Ostoenergiankulutus lasketaan rakennuksen energiankulutuksesta kiinteistökohtaisen energiantuotannon vuosihyötysuhteen perusteella Energiankulutus lasketaan yleensä liitteen 1 mukaisilla rakennuksen maantieteellisen sijainnin mukaisilla säätiedoilla. Liitteessä 1 esitetään kuukausittaisen energiankulutuksen laskennassa käytettävät kuukausien pituudet tunteina. Selostus Energiankulutuksen laskennassa voidaan käyttää säätietoja, jotka kuvaavat paikkakunnan keskimääräisiä sääoloja paremmin kuin liitteen 1 säätiedot. 1011 Laskennan lähtötiedot: säätiedot, sisäilmasto, rakennuksen vaippa, bruttopinta ala, henkilömäärä, järjestelmät Rakennuksen tilojen lämpöhäviöenergiat Kuukausitason laskenta Rakenteet Vuotoilma Ilmanvaihto Käyttöveden lämmitystarve Kuukausitason laskenta Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat Kuukausitason laskenta Tilojen lämmitysjärjestelmä Käyttöveden lämmitysjärjestelmä Laitesähkönkulutus Kuukausitason laskenta Valaistusjärjestelmä Ilmanvaihtojärjestelmä Muut laitteet Lämpökuormat ja niiden hyödyntäminen Kuukausitason laskenta Henkilöt Lämmityslaitteet Valaistus ja muut sähkölaitteet Aurinko Kesäajan sisälämpötila. Kuukausitason laskenta Jäähdytysenergian nettotarve tarvittaessa Kuukausitason laskenta Rakennuksen energiankulutus: lämmitys, laitesähkö ja jäähdytysenergia Kuukausitason laskenta Ostoenergiankulutus: kaukolämpö, sähkö, kaukokylmä ja polttoaine Kuukausitason laskenta Kuva 2.1. Rakennuksen energiankulutuksen laskennan vaiheet. 1112 C B A lämpöhäviö ulos LÄMMIN KÄYTTÖVESI OSTOLÄMPÖ OSTO SÄHKÖ häviö ulos LÄMPÖ SÄHKÖ KYLMÄ SÄHKÖ Lämpökuormaksi Lämpökuormaksi Lämpökuormaksi KÄYTTÖVESI lämpöhäviö TILAT lämpöhäviö HENKILÖT HYÖDYNTÄMÄTÖN LÄMPÖ ULOS AURINKO JÄÄHDYTYS TILOJEN LÄMMITYS LÄMPÖ KUORMAT LÄMMITYS JÄRJESTELMÄT HYÖDYNNETYT LÄMPÖ KUORMAT LTO ILMANVAIHTO VAIPPA ILMAVUODOT SÄHKÖ JÄÄHDYTYS JÄRJESTELMÄ JÄÄHDYTYS A Energiantarve C B Osto Rakennuksen energian energiankulutukulutus Talotekniikkajärjestelmät ja lämpökuormat Kuva 2.2. Rakennuksen energiatase ja energiankulutuksen laskentaperiaate. Energiantarve [A] koostuu käyttöveden lämmitystarpeesta, tilojen lämmitystarpeesta (ilmanvaihto, vaippa ja vuotoilma), sähköenergiantarpeesta ja jäähdytystarpeesta. Tarve katetaan järjestelmien siirtämällä lämpöenergialla, sähköenergialla ja jäähdytysenergialla (kylmäenergia) sekä henkilöiden luovuttamalla lämpöenergialla, rakennukseen tulevalla auringon säteilyenergialla ja muilla lämpökuormilla. Rakennuksen energiankulutus [B] koostuu järjestelmien siirtämästä lämpöenergiasta, sähköenergiasta ja jäähdytysenergiasta sekä järjestelmien häviöistä. Energiankulutuksesta saadaan tuotantotavan perusteella tarvittava ostoenergiankulutus [C]. Nuolet kuvaavat energiavirtoja. Yksiviivainen nuoli kuvaa energiavirtaa taseen sisällä. Kaksiviivainen nuoli kuvaa energiavirtaa ulkoa taseeseen tai taseesta ulos. 1213 3 ENERGIANKULUTUS Tässä luvussa lasketaan Rakennuksen ostoenergiankulutus Rakennuksen energiankulutus Rakennuksen lämmitysenergiankulutus Rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus Rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve Käyttöveden lämmityksen energiankulutus Rakennuksen jäähdytysenergiankulutus C B A Laskelmien lähtötietoina tarvitaan vähintään Rakennuksen lämpöhäviöenergiat Lämmitysjärjestelmien hyötysuhteet Lämmityksessä hyödynnettävät lämpökuormat Lämmitysjärjestelmien lämpöhäviöenergiat Rakennuksen sähköenergiankulutus Rakennuksen jäähdytysenergiantarve A Energiantarve C B Osto Rakennuksen energian energiankulutukulutus Talotekniikkajärjestelmät ja lämpökuormat 3.1 Ostoenergiat Rakennuksen ostettavan lämmitysenergian kulutus Q lämmitys, osto lasketaan kaavalla (3.1). Q lämmitys,osto = Q lämmitys η lämmitys (3.1) Q lämmitys, osto Q lämmitys rakennuksen ostettavan lämmitysenergian kulutus, kwh (Q lämmitys, osto =W lämmitys, sähkö, osto rakennuksen ostettavan lämmityssähköenergian kulutus, jos lämmitysenergia tuotetaan sähköllä) rakennuksen lämmitysenergiankulutus, kwh (lämmöntuottolaitteen rakennukseen tuottaman lämpöenergian määrä sisältäen lämmöntuottolaitteiden lämpöhäviöenergiat sisälle rakennukseen ja lämmitysverkostoon menevän lämmön) η lämmitys lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhde, Lämmöntuottolaitteen vuosihyötysuhteena käytetään yleensä valmistajan ilmoittamaa varmennettua vuosihyötysuhdetta. Ellei laitteen vuosihyötysuhdetta ole käytettävissä, voidaan käyttää taulukossa 3.1.esitettyjä arvoja. Jos rakennuksen lämmityksessä käytetään useampia eri energiamuotoja, lasketaan kunkin eri energiamuodon lämmitysenergian kulutus erikseen kaavalla (3.1) Rakennuksen ostettavaa lämmitysenergiaa vastaava polttoainemäärä PA lämmitys, osto lasketaan kaavalla (3.2). PA = Q lämmitys, osto lämmitys,osto Q polttoaine, omin (3.2) 1314 PA lämmitys, osto rakennuksen ostettavaa lämmitysenergiaa vastaava polttoainemäärä, polttoaineen mittayksikkö Q lämmitys, osto rakennuksen ostettavan lämmitysenergian kulutus, kwh Q polttoaine, omin käytetyn polttoaineen tehollinen lämpöarvo, kwh/polttoaineen mittayksikkö (taulukko 3.2) Taulukko 3.1. Lämmöntuottolaitteiden vuosihyötysuhteita eri lämmöntuottotavoilla. Lämmöntuottotapa Vuosihyötysuhde η lämmitys, Kaukolämpö 1,0 Sähkölämmitys 1,0 Öljy ja kaasukattilat, enintään 35 kw tavanomainen kattila 0,87 matalalämpötilakattila 0,90 kaasukäyttöinen kondenssikattila 0,93 Öljy ja kaasukattilat, yli 35 kw tavanomainen kattila 0,89 matalalämpötilakattila 0,91 kaasukäyttöinen kondenssikattila 0,94 Kaksoispesäkattilat öljylämmitys 0,80 puulämmitys 0,70 Puupolttoaineita käyttävät lämmöntuottolaitteet Pellettikattilat 0,80 Hakekattilat 0,80 Pilkekattilat 0,70 Tulisijat 0,70 Lämpöpumput Maalämpöpumppu 2,5 Ulkoilmalämpöpumppu (lämpö vesivaraajaan) 2,0 Taulukko 3.2. Polttoaineiden teholliset lämpöarvot. Polttoaine Raskas polttoöljy Kevyt polttoöljy Maakaasu Polttopuu yleensä (pilkkeet) Pilkkeet (havu ja sekapuu) Pilkkeet (koivu) Puupelletit Polttohake Kivihiili Palaturve Puubriketit Tehollinen lämpöarvo Q polttoaine, omin 11,4 kwh/kg 10,0 kwh/dm³ 10,0 kwh/m³n 4,1 kwh/kg 1300 kwh/pino m³ 1700 kwh/pino m³ 4,7 kwh/kg 900 kwh/irto m³ 6,6 kwh/kg 3,3 kwh/kg 4,8 kwh/kg 1415 3.1.3 Rakennuksen ostettavan (sähkömittarin kautta tulevan) sähköenergian kokonaiskulutus W sähkö, osto lasketaan kaavalla (3.3). W = W + W + W sähkö, osto laitesähkö,osto lämmitys,sähkö,osto jäähdytys, sähkö,osto (3.3) W sähkö, osto rakennuksen ostettavan (sähkömittarin kautta tulevan) sähköenergian kokonaiskulutus, kwh W laitesähkö, osto rakennuksen ostettavan laitesähköenergian kulutus, kwh W lämmitys, sähkö, osto rakennuksen ostettavan lämmityssähköenergian kulutus, kwh W jäähdytys, sähkö, osto rakennuksen ostettavan jäähdytyssähköenergian kulutus, kwh Rakennuksen ostettavan laitesähköenergian kulutus W laitesähkö, osto lasketaan kaavalla (3.4). W laitesähkö, osto = W laitesähkö η sähkö (3.4) W laitesähkö, osto rakennuksen ostettavan laitesähköenergian kulutus, kwh W laitesähkö rakennuksen laitesähköenergiankulutus, kwh η sähkö sähköntuotto ja muuntolaitteen vuosihyötysuhde, Sähköntuotto ja muuntolaitteen vuosihyötysuhteena käytetään yleensä valmistajan ilmoittamaa varmennettua vuosihyötysuhdetta. Ellei laitteen vuosihyötysuhdetta ole käytettävissä, voidaan käyttää arvoa Rakennuksen ostettavan lämmitysenergian kulutus W lämmitys, sähkö, osto lasketaan kaavalla (3.1) Rakennuksen ostettavan jäähdytysenergian kulutus Q jäähdytys, osto lasketaan kaavalla (3.5). Q jäähdytys, osto = Q jäähdytys, tilat ε jäähdytys (3.5) Q jäähdytys, osto Q jäähdytys, tilat rakennuksen ostettavan jäähdytysenergian kulutus, kwh (=W jäähdytys, sähkö, osto rakennuksen ostettavan jäähdytyssähköenergian kulutus, jos jäähdytysenergia tuotetaan kompressorikoneikolla) rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus, kwh (kylmäntuottolaitteen rakennukseen tuottaman kylmäenergian määrä sisältäen kylmäntuottolaitteiden lämpöhäviöenergiat rakennuksesta ja verkostoon menevän kylmäenergian) ε jäähdytys kylmäntuottolaitteen vuotuinen kylmäkerroin, Kylmäntuottolaitteen vuotuiselle kylmäkertoimelle käytetään yleensä valmistajan ilmoittamaa varmennettua kylmäkerrointa tai vapaajäähdytystä käytettäessä suunnittelijan määrittelemää kylmäkerrointa. Ellei laitteen kylmäkerrointa ole käytettävissä, voidaan kompressorikoneikolle käyttää arvoa 3, vapaajäähdytysjärjestelmällä varustetulle kylmäntuottolaitteelle arvoa 5 ja kaukojäähdytykselle arvoa 1. 1516 3.2 Rakennuksen energiankulutus Rakennuksen energiankulutus E rakennus on rakennuksen lämmitysenergian, laitesähköenergian ja jäähdytysenergian yhteenlaskettu kulutus kaavan (3.6) mukaan. E = Q + W + Q rakennus lämmitys laitesähkö jäähdytys, tilat (3.6) E rakennus Q lämmitys W laitesähkö Q jäähdytys, tilat rakennuksen energiankulutus, kwh rakennuksen lämmitysenergiankulutus, kwh rakennuksen laitteiden sähköenergiankulutus, kwh rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus, kwh (kylmäenergia) 3.3 Lämmitysenergia Rakennuksen lämmitysenergiankulutus Q lämmitys on tilojen lämmitysenergian ja lämpimän käyttöveden lämmitysenergian yhteenlaskettu kulutus ja se lasketaan kaavalla (3.7). Q lämmitys = Q lämmitys, tilat + Q lkv + Q LP ε LP (3.7) Q lämmitys rakennuksen lämmitysenergiankulutus, kwh Q lämmitys, tilat rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus, kwh Q lkv käyttöveden lämmityksen energiankulutus, kwh Q LP poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä ja tilojen tai käyttöveden lämmityksessä hyödynnetty energia, kwh ε LP poistoilmalämpöpumpun vuotuinen lämpökerroin, Rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus Q lämmitys, tilat lasketaan kaavalla (3.8). Q lämmitys, tilat = Q lämmitys, tilat, netto + Q lämmitys, tilat, häviöt Q LP, tilat Q lämmitys, tilat rakennuksen tilojen lämmitysenergiankulutus, kwh Q lämmitys, tilat, netto rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve, kwh Q lämmitys, tilat, häviöt rakennuksen tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia, kwh Q LP, tilat poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä ja tilojen lämmityksessä hyödynnetty energia, kwh (3.8) Rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve Q lämmitys, tilat, netto lasketaan kaavalla (3.9). Q lämmitys, tilat, netto = Q joht + Q vuotoilma + Q iv Q sis.lämpö (3.9) Q lämmitys, tilat, netto Q joht rakennuksen tilojen lämmityksen nettoenergiantarve, kwh rakenteiden läpi johtuva lämpöenergia, kwh 1617 Q vuotoilma Q iv Q sis.lämpö vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia, kwh ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia, kwh lämpökuormien lämpöenergia, joka hyödynnetään lämmityksessä, kwh Rakennuksen tilojen lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia Q lämmitys, tilat, häviöt lasketaan luvussa 6 olevalla kaavalla (6.1). Poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä ja tilojen lämmityksessä hyödynnetty energia Q LP, tilat lasketaan luvussa 4 olevalla kaavalla (4.14). Lämpökuormien lämpöenergia Q sis.lämpö, joka hyödynnetään lämmityksessä, lasketaan luvussa 8 olevalla kaavalla (8.12) Käyttöveden lämmityksen energiankulutus Q lkv lasketaan kaavan (3.10) avulla. Q lkv = Q lkv, netto + Q lkv, häviöt Q LP, lkv (3.10) Q lkv Q lkv, netto Q lkv, häviöt Q LP, lkv käyttöveden lämmityksen energiankulutus, kwh käyttöveden lämmityksen tarvitsema lämpöenergia eli nettoenergiantarve, kwh käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia, kwh poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä ja käyttöveden lämmityksessä hyödynnetty energia, kwh Käyttöveden lämmityksen tarvitsema lämpöenergia Q lkv, netto lasketaan luvussa 5 olevalla kaavalla (5.1). Käyttöveden lämmitysjärjestelmän lämpöhäviöenergia Q lkv, häviöt lasketaan luvussa 6 olevalla kaavalla (6.2). Poistoilmalämpöpumpun varaajaan siirtämä ja käyttöveden lämmityksessä hyödynnetty energia Q LP, lkv lasketaan luvussa 4 olevalla kaavalla (4.14). 3.4 Laitesähköenergia Rakennuksen laitteiden sähköenergiankulutus W laitesähkö lasketaan luvussa 7 olevalla kaavalla (7.1). 3.5 Jäähdytysenergia Jos rakennus varustetaan jäähdytysjärjestelmällä, niin rakennuksen tilojen jäähdytysenergiankulutus Q jäähdytys, tilat lasketaan jäähdytysenergian tarpeen ja jäähdytysjärjestelmän hyötysuhteen avulla kuukausittain kaavalla (3.11). Hyötysuhde ottaa huomioon esimerkiksi jäähdytysjärjestelmän putkiston ja varaajien kylmähäviöt. Jäähdytysjärjestelmän kylmähäviöt ovat jäähdytysjärjestelmään tuodun kylmäenergian ja jäähdytysenergiantarpeen erotus. Q jäähdytys, tilat = Qjäähdytys,tilat,netto / η jäähdytys, tilat (3.11) Q jäähdytys, tilat rakennuksen tilojen jäähdytysenergian kulutus (jäähdytysjärjestelmään tuotu kylmäenergia), kwh Q jäähdytys, tilat, netto rakennuksen tilojen jäähdytyksen nettoenergian tarve, kwh (kaava L2.2) η jäähdytys, tilat tilojen jäähdytysjärjestelmän hyötysuhde, Jäähdytysjärjestelmän hyötysuhteena voidaan käyttää arvoa 0,7, ellei tarkempia tietoja ole. 1718 4 RAKENNUKSEN TILOJEN LÄMPÖHÄVIÖENERGIAT Tässä luvussa lasketaan Rakenteiden läpi johtuva lämpöenergia Vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia Ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsema energia Ilmanvaihdon poistoilmasta talteenotettu energia C B A Laskelmien lähtötietoina tarvitaan vähintään Rakennusosien pinta alat Rakennusosien lämmönläpäisykertoimet Rakennuksen ilmatilavuus Ilmanvaihdon ilmavirrat Ilmanvaihtojärjestelmän käyntiajat Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde tai lämpötilasuhde C B Osto Rakennuksen energian energiankulutukulutus Talotekniikkajärjestelmät ja lämpökuormat A Energiantarve 4.1 Rakenteiden läpi johtuva lämpöenergia Rakenteiden läpi johtuva lämpöenergia Q joht lasketaan kaavalla (4.1). Q joht = H joht ( T T ) t 1000 s u (4.1) Rakennusosien yhteenlaskettu ominaislämpöhäviö H joht lasketaan rakennusosakohtaisesti kaavalla (4.2). H joht = (U (U ulkoseinä ikkuna A A ulkoseinä ikkuna ) + (U ) + (U ovi A yläpohja ovi ) A yläpohja ) + (U alapohja A alapohja ) + (4.2) joissa Q joht H joht rakenteiden läpi johtuva lämpöenergia, kwh rakennusosien yhteenlaskettu ominaislämpöhäviö, W/K rakennusosan lämmönläpäisykerroin, W/(m²K) U A rakennusosan pinta ala, m² T s sisäilman lämpötila, ºC T u ulkoilman lämpötila, ºC t ajanjakson pituus, h 1000 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi. Lämpöhäviöenergian laskennassa käytettävät ulkolämpötilat esitetään kuukausittain ja alueittain liitteessä 1. Selostus Rakennusosien pinta alojen laskenta esitetään kappaleessa 1.3. Rakennusosien lämmönläpäisykertoimien laskenta esitetään rakentamismääräyskokoelman osassa C Jos alapohja on suoraan ulkoilmaa vasten, lasketaan sen johtumisenergia lämpötilaeron T s T u 1819 mukaan kaavassa (4.1) esitetyllä tavalla. Jos alapohja rajoittuu tuuletettuun ryömintätilaan, jonka tuuletusaukkojen määrä on enintään 8 promillea alapohjan pinta alasta, lasketaan alapohjan läpi johtuva energia soveltaen kaavaa (4.1). Tällöin sisä ja ulkoilman välisenä lämpötilaerona käytetään alapohjan osalta 20 % pienempää arvoa Maanvastaisten seinien kautta johtuva energia lasketaan kaavan (4.1) mukaisesti ulkoilman lämpötilaan maan lämmönvastus huomioon ottaen. Maanvastaisten alapohjien kautta johtuva energia lasketaan kaavan (4.1) mukaisesti käyttämällä kaavassa ulkoilman lämpötilan sijasta alapohjan alapuolisen maan lämpötilaa. Tällöin alapohjan U arvo lasketaan ilman maan lämmönvastusta rakentamismääräyskokoelman osan C4 ohjeesta poiketen. Alapohjan alapuolisen maan vuotuinen keskilämpötila lasketaan ulkoilman vuotuisesta keskilämpötilasta kaavalla (4.3). T maa, vuosi = T u, vuosi + T maa, vuosi T maa, vuosi alapohjan alapuolisen maan vuotuinen keskilämpötila, C T u, vuosi ulkoilman vuotuinen keskilämpötila (liite 1), C T maa, vuosi alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuisen keskilämpötilan ero (taulukko 4.1), C (4.3) Maan ja ulkoilman vuotuisen keskilämpötilan ero saadaan taulukosta 4.1 maalajista ja alapohjan U arvosta riippuen. Ellei maaperästä ole tarkempaa tietoa, voidaan lämpötilaerona käyttää arvoa 5 C. Taulukko 4.1 Alapohjan alapuolisen maan ja ulkoilman vuotuisen keskilämpötilan ero. Alapohjan U arvo, W/m²K <0,2 0,2 0,3 >0,3 Maalaji T maa, vuosi, C Savi, salaojitettu hiekka ja sora Hiesu, moreeni, hieta, salaojittamaton hiekka ja sora Kallio Maan kuukausittainen keskilämpötila lasketaan maan vuotuisesta keskilämpötilasta kaavalla (4.4). T maa, kuukausi = T maa, vuosi + T maa,kuukausi T maa, kuukausi alapohjan alapuolisen maan kuukausittainen keskilämpötila, C T maa, vuosi maan vuotuinen keskilämpötila, C T maa, kuukausi alapohjan alapuolisen maan kuukausittaisen keskilämpötilan ja vuotuisen keskilämpötilan ero (taulukko 4.2), C Maan ja ulkoilman kuukausittaisten keskilämpötilojen ero saadaan taulukosta 4.2. Taulukon arvoja voidaan käyttää kaikille säävyöhykkeille ja maalajeille. (4.4) 1920 Alapohjan alapuolisen maan kuukauden Taulukko 4.2 keskilämpötilan ja vuotuisen keskilämpötilan ero. Kuukausi T maa, kuukausi, C Tammikuu 0 Helmikuu 1 Maaliskuu 2 Huhtikuu 3 Toukokuu 3 Kesäkuu 2 Heinäkuu 0 Elokuu 1 Syyskuu 2 Lokakuu 3 Marraskuu 3 Joulukuu Vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia Rakenteiden epätiiviyksien kautta sisään ja ulos virtaavan vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia Q vuotoilma lasketaan kaavalla (4.5). Q vuotoilma = H vuotoilma ( T T ) t 1000 s u (4.5) Vuotoilman ominaislämpöhäviö H vuotoilma lasketaan kaavalla (4.6). H = ρc vuotoilma i pi q v, vuotoilma (4.6) joissa Q vuotoilma vuotoilman lämmityksen tarvitsema energia, kwh H vuotoilma vuotoilman ominaislämpöhäviö, W/K ρ i ilman tiheys, 1,2 kg/m³ c pi ilman ominaislämpökapasiteetti, 1000 Ws/(kgK) q v, vuotoilma vuotoilmavirta, m³/s T s sisäilman lämpötila, ºC T u ulkoilman lämpötila, ºC t ajanjakson pituus, h 1000 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi Vuotoilmavirta q v,vuotoilma lasketaan kaavalla (4.7). q v, vuotoilma = n vuotoilma V/3600 (4.7) q v, vuotoilma vuotoilmavirta, m³/s n vuotoilma rakennuksen vuotoilmakerroin, kertaa tunnissa, 1/h V rakennuksen ilmatilavuus, m³ 3600 kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos m³/h > m³/s. 20 Näytä lisää
Pientalon D5/2007 energialaskentaopas rakennuksen energiankulutus ja ostoenergiankulutus sekä ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho, rakennuksen lämmitysteho ja arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta Lisätiedot Paritalon energiatodistuksen laskelma
Paritalon energiatodistuksen laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku Rakennusinsinööri (AMK) TKENERGIATODISTUS JA RAKENNUSPALVELU KY ( www.tkrakennuspalvelu.com Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennuksen täyttää lämpöhöviöiden osalta määräykset: Rakennus vastaa matalaenergiarakennuksen lämpöhäviötasoa:
RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine Lisätiedot Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii.
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkikohde Valmistumisvuosi: 2012 Ritvankuja 12 Rakennustunnus: 1212:123:A1 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lisätiedot Isännöintitodistuksen osana annettavan energiatodistuksen lähtötietolomake.
1) Laskentakohteen perustiedot: Kohde (esim. asunto-osakeyhtiön nimi): Lähiosoite: Postitoimipaikka: Paikkakunta: Valmistumisvuosi: Rakennustunnus/tunnukset: Bruttopinta-ala (ks. ohjeet kohdasta 7): Rakennustyyppi Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen Lisätiedot Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2
Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Laskenta erillisenä dokumenttina, mikäli käyttötarkoitus sitä vaatii. Yritys: Etlas Oy Ritvankuja 12 62200 Kauhava
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Testikohde Valmistumisvuosi: 2013 Jyrkkätie 5 Rakennustunnus: 233.401000988276P 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lisätiedot Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010
D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 LUONNOS 28.9.2010 Ympäristöministeriön Lisätiedot Energiatodistuksen laadintaesimerkki 1970 rakennettu kerrostalo
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT ENERGIASELVITYS Rakennus: Osoite: Esimerkkitalo Valmistumisvuosi: 2013 Notkokuja 1 Rakennustunnus: 62200 Kauhava Paikkakunta: Kauhava Käyttötarkoitus: Bruttopintaala: Lämmitetty Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT Rakennus: Osoite: ENERGIASELVITYS Haapanen Kalle ja Sanna Valmistumisvuosi: 2012 Pillistöntie 31 Rakennustunnus: 50670 Otava Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Paritalon E-luvun laskelma
Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY www.tkrakennuspalvelu.com, tkrakennuspalvelu@gmail.com Lisätiedot ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kiurunkatu 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-69- Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot OMAKOTITALON ILMANVAIHDON PERUSPARANNUS
OMAKOTITALON ILMANVAIHDON PERUSPARANNUS Mika Haahtikari 2011 Oulun seudun ammattikorkeakoulu OMAKOTITALON ILMANVAIHDON PERUSPARANNUS Mika Haahtikari Opinnäytetyö 15.4.2011 Talotekniikan koulutusohjelma Lisätiedot ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5)
ENERGISELVITYS 1(5) KOHDETIEDOT Kohteen nimi Honkanen Janne Osoite Pahnatie 7 Rakennustunnus Hailuoto 153 Valmistumisvuosi 2010 Selvityksen laatija Mikko Laitala RI Pvm. 25.10.2010 Säävyöhyke 1 HelsinkiVantaa Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Päilahden Koulu Pajukannantie 18 35100 ORIVESI. Yhden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Paritalon E-luvun laskelma
Paritalon E-luvun laskelma Laskelman laatija: Laatimispäivämäärä: Pääsuunnittelija: Kohde: Esko Muikku, Rakennusinsinööri (AMK) TK-ENERGIATODISTUS- JA RAKENNUSPALVELU KY www.tkrakennuspalvelu.com, tkrakennuspalvelu@gmail.com Lisätiedot Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä energiaselvitys, jonka sisältö on:
Energiaseminaari 19.9.2008 Oulu Laatupäällikkö Pekka Seppälä Oulun rakennusvalvonta Määräystenmukaisuuden osoittaminen Energiaselvitys Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä energiaselvitys, Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi- Lisätiedot Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.
Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Huutokallio Heikinpohjantie 0 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--9-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Aholahdentie 113 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Silva, talo A Aholahdentie 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 996 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: A B C Lisätiedot Energiatodistusopas 2013
Energiatodistusopas 2013 Rakennuksen energiatodistus ja kokonaisenergiankulutus Uudispientalo 6.6.2013 YM PÄRISTÖM INISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Esimerkkirakennus... 4 2.1 Rakennuksen tiedot... Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS
Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 25.7.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 66 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 978 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010
D3 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten energiatehokkuus Määräykset ja ohjeet 2010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6.
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN Lohja Asuntojen lukumäärä: Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen Lisätiedot Pientalon energiatehokkuusluku eri lämmitystavoilla
D5 Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta Ohjeet 2012 6/13 Ympäristöministeriön ohjeet rakennuksen Lisätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Kurkihirsi 12
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Pientalo Roos Jouni Osoite : Kurkihirsi Osoite : 57 Mikkeli Todistustunnus: 6 Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitus: Lisätiedot KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma
KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma RAPORTTI Miro Kivioja Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 Lisätiedot ASUINKERROSTALON ENERGIATEHOKKUUDEN TARKASTELU
Matias Mäkeläinen ASUINKERROSTALON ENERGIATEHOKKUUDEN TARKASTELU ASUINKERROSTALON ENERGIATEHOKKUUDEN TARKASTELU Matias Mäkeläinen Opinnäytetyö Kevät 2012 Talotekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Lisätiedot Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut Lisätiedot Tasauslaskentaopas 2007
Tasauslaskentaopas 2007 Rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuuden osoittaminen 13.12.2007 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe 2 Sisältö Esipuhe...2 1 Johdanto...6 2 Määritelmiä ja käsitteitä...7 3 Määräystenmukaisuuden Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 137 Hopeatie 10 talo 1 Hopeatie 10 00440, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Hopeatie 0 talo Hopeatie 0 00440, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 979 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Vallox Oy. valmistaa. ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS
Vallox 150 Effect SE MLV Vallox 150 Effect SE MLV Vallox Oy valmistaa Sertifikaatti Nro VTT C 3514 08 1 (2) ilmanvaihtokoneita Vallox 150 Effect SE MLV (esilämmitys maalämmityspiirissä) Vallox 150 Effect Lisätiedot Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön Lisätiedot Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa
Laskentaliite ympa ristö ministeriö n asetuksen rakennuksen energiatehökkuuden parantamisesta körjaus- ja muutöstö issa Ympäristöministeriön asetuksessa Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- Lisätiedot Perustiedot Lämpöhäviöiden tasaus Ominaislämpöhäviö, W/K [H joht. Suunnitteluarvo. Vertailu- arvo 0,24
Laajennettu versio 2.0.2 (D3-2007) Rakennuskohde: Eeva ja Tuomo Rossinen Rakennuslupatunnus: Rakennustyyppi: 2-kerroksinen pientalo Pääsuunnittelija: Tasauslaskelman tekijä: rkm Urpo Manninen, FarmiMalli Lisätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot. Osoite 1: Vanhamäentie 96
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Autotalli Antero Vahvaselkä Osoite : Vanhamäentie 96 Osoite : 577 Korpikoski Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC
Vallox 90 SE AC Vallox 90 SE AC Vallox Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Vallox 90 SE AC Sertifikaatti Nro C326/05 1 (2) Vallox 90 SE AC on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy
Vuores Koukkujärvi Energiavaihtoehtojen tarkastelu Jyri Nieminen Ismo Heimonen VTT Sisältö Tausta ja lähtötiedot Tavoiteltavat tasot; matalaenergiatalojen ja passiivitalojen määrittelyt Mahdolliset järjestelmävariaatiot Lisätiedot Enervent Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED % A. yli 70 F G H I HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS. Enervent Pingvin eco ED 3,0
Enervent Pingvin eco ED Enervent Pingvin eco ED Enervent Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Enervent Pingvin eco ED Sertifikaatti Nro VTT C 4026 09 1 (2) Enervent Pingvin eco ED on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot 0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY
0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY MIKÄ ON NOLLA-ENERGIA Energialähteen perusteella (Net zero source energy use) Rakennus tuottaa vuodessa Lisätiedot LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT. Päätiedot
LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT Päätiedot Rakennuskohde: Varasto, Vanha kirkkotie Osoite : Vanha kirkkotie b Osoite : 4 Jorvas Todistustunnus: Rakennustunnus: Rakennusluvan hakemisvuosi: Valmistumisvuosi: Rakennuksen Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön Lisätiedot SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA
HELSINGIN KAUPUNKI SELVITYS 1 ( ) SELVITYS ASUINRAKENNUKSEN ILMAVIRTOJEN MITOITUKSESTA Tällä selvityksellä ja liitteenä olevilla mitoitustaulukoilla iv-suunnittelija ilmoittaa asuinrakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec
Koja Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-8424-12 1 (2) Fair 80 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot ENERGIATEHOKKAAN TALON TUNNUSMERKIT
ENERGIATEHOKKAAN TALON TUNNUSMERKIT Mikko Saari, VTT Energiatehokas koti - tiivis ja terveellinen? Suomen Asuntomessut ja Suomen Asuntotietokeskus Helsingin messukeskus, Ballroom 28.3.2009 Energiatehokkaan Lisätiedot Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen
Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään Lisätiedot Iloxair Oy. valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima. % yli 70 60-70 50-60 D E F G H I 40-50 30-40 20-30 10-20 1-10 HUONO SÄHKÖTEHOKKUUS
Ilox 89 Optima Ilox 89 Optima Iloxair Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Ilox 89 Optima Sertifikaatti Nro VTT-C-5727-10 1 (2) Ilox 89 Optima on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen Lisätiedot Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan Lisätiedot Ilkka Tyynelä TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ
Ilkka Tyynelä TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ TULEVAISUUDEN ENERGIATALOUSMÄÄRÄYKSET TÄYTTÄVÄ PIENTALO SÄHKÖENERGIALLA LÄMMITETTYNÄ Ilkka Tyynelä Opinnäytetyö Lisätiedot Optiplan Oy RIIHENMÄEN ALAKOULU ENERGIATARKASTELU. Tampere Åkerlundinkatu 11 C PL 431, 33101 Tampere
RIIHENMÄEN ALAKOULU ENERGIATARKASTELU Optiplan Oy Y-tunnus 07757- www.optiplan.fi Puh. 00 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 05 PL 48, 008 Helsinki Turku Helsinginkatu 5 PL 4, 00 Turku Tampere Åkerlundinkatu Lisätiedot FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo
ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n Lisätiedot Rakennusten energiaselvitykset ja -todistukset
Rakennusten energiaselvitykset ja -todistukset D.O.F. tech Oy 2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1 DOF-ENERGIA-ohjelman yleisiä tietoja...1 2 DOF-ENERGIA-ohjelman tärkeimmät tiedostot...1 3 DOF-ENERGIA-ohjelman asennus...2 Lisätiedot Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet
Esimerkki laitteiston kuntotutkimuksesta ja laskentaohjeet Ilmastointijärjestelmät kuntoon II -seminaari 19.12.2013 Helsinki Mikko Saari, Petri Kukkonen, Niklas Söderholm, Risto Ruotsalainen, Mikko Nyman Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute