Source: http://docplayer.fi/3140106-Olkiluodon-loppusijoitustilojen-tekniset-rakenteet.html
Timestamp: 2016-10-21 09:44:46+00:00
Document Index: 17492896

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Olkiluodon loppusijoitustilojen tekniset rakenteet
Download "Olkiluodon loppusijoitustilojen tekniset rakenteet"
1 ' Työraportti Olkiluodon loppusijoitustilojen tekniset rakenteet Timo Kirkkomäki Huhtikuu 2004 POSIVA OY FIN-2760 OLKILUOTO, FINLAND Tel Fax2 Työraportti Olkiluodon loppusijoitustilojen tekniset rakenteet Timo Kirkkomäki Saanio & Riekkola Oy Huhtikuu 2004 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia. Raportissa esitetyt johtopäätökset ja näkökannat ovat kirjoittajien omia, eivätkä välttämättä vastaa Posiva Oy:n kantaa.3 INSINÖÖRITOIMISTO SAANIO & RIEKKOLA OY SAA TE SAA TE TYÖRAPORTIN T ARKAST AMISEST A JA HYVÄKSYMISESTÄ TILAAJA Posiva Oy 2760 OLKILUOTO TILAUS 9535/03/EJOH 9760/03/EJOH YHTEYSHENKILÖT Jukka-Pekka Salo Reijo Riekkola Posiva Oy Saanio & Riekkola Oy TYÖRAPORTTI OLKILUODON LOPPUSIJOITUSTILOJEN TEKNISET RAKENTEET LAATIJA Timo Kirkkomäki Saanio & Riekkola Oy TARKASTAJA Timo Saanio Saanio & Riekkola Oy HYVÄKSYJÄ - Ä;~ Reij? Riekkola Saanio & Riekkola Oy4 OLKILUODON LOPPUSIJOITUSTILOJEN TEKNISET RAKENTEET TIIVISTEL MÄ Loppusijoitustilojen suunnittelun lähtökohtana on ollut loppusijoitustilojen vaiheittainen rakentaminen ja polttoainekapseleiden samanaikainen loppusijoittaminen. Vuosittain loppusijoitettavien kapseleiden määrä vaihtelee noin 40 kapselista alle 20 kapseliin. Kapseleiden kokonaismäärä on noin kappaletta, ja ne loppusijoitetaan vuosien aikana. Olkiluotoon rakennetaan vuosina maanalainen tutkimustila ONKALO, joka myöhemmin liitetään osaksi varsinaisia loppusijoitustiloja. ONKALOn maanpintayhteyksiksi rakennetaan ajotunneli ja ilmanvaihtokuilu. Loppusijoitustilojen rakentaminen aloitetaan 200-luvulla laajentamalla ONKALOn tiloja. Ennen loppusijoittamisen aloittamista rakennetaan valvonta-alueen tekniset tilat sekä kapselikuilu ja henkilökuilu, tarvittavat ensimmäisen loppusijoitusvaiheen sijoitustunnelit sekä keskustunnelit. Loppusijoitustiloja laajennetaan myöhemmin käyttövaiheen aikana louhimaila lisää keskus- ja sijoitustunneleita. Tässä raportissa kuvataan Olkiluodon loppusijoitustilojen teknisiä rakenteita. Ne on jaettu tässä raportissa kolmeen pääryhmään; kallion verhous- ja lujitusrakenteet, seinä- ja ovirakenteet sekä lattiarakenteet Näiden lisäksi kuvataan sijoitustunnelin sulkurakenne sekä kuilujen betonielementtirakenteet. Loppusijoitustilojen tiivistysrakenteita ei käsitellä tässä raportissa. Tämä raportti on osa loppusijoitustilojen esisuunnitelmaa Kallion verhous- ja lujitusrakenteet muodostuvat pääasiassa juotetuista harjateräspulteista ja ruiskubetonista. Ruiskubetonia voidaan lujittaa teräsverkolla tai käyttää ruiskubetonin seassa erilaisia kuituja raudoitteena. Pultteja voidaan asentaa joko hajapultitusperiaatteella vain tarvittaviin kohtiin tai systemaattisesti koko tilaan. Loppusijoitustilojen lattiarakenteet muodostuvat pääasiassa maanvaraisista betonilaatoista. Toteutunut louhintataso täytetään ensin murskeella teoreettiseen louhintatasoon asti. Tämän päälle tulee tiivistetty sora- tai sepelikerros, jonka päälle valetaan betonilaatta. Laatan ja tiivistettävän sora- tai sepelikerroksen paksuutta voidaan vaihdella riippuen lattiaan kohdistuvista kuormista. Loppusijoitustilojen seinärakenteet muodostuvat pääasiassa teräsrunkoisista väliseinistä, harkkoseinistä sekä paikallaan valetuista betoniseinistä. Kaikki nämä seinärakenteet voivat toimia palo-osaston rajana. Seinärakenteen valinta riippuu seinän koosta sekä siihen kohdistuvista kuormituksista. A vainsanat: Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustila, loppusijoitus, vaiheittainen rakentaminen, tekniset rakenteet5 BUILDING STRUCTURES OF THE FINAL REPOSITORY A T OLKILUOTO ABSTRACT The starting-point in the planning has been a stepwise implementation, which altemate between construction of the repository and the disposal of the waste canisters. The annual numbers of disposed canisters varies from 20 to 40. The total number of canisters is about 3000, and they will be disposed between year 2020 and 226. An underground research facility, ONKALO, will be built in Olkiluoto between year 2004 and 200. ONKALO is designed to function as a part of the repository. The connection between ONKALO and the ground surface will be through an access tunnel and a ventilation shaft. The implementation of the repository will commence in the 200s with extending the ONKALO facility. Before disposal of the first waste canisters, technical rooms for the controlled area, the canister and personnel shafts, the central tunnels, and part of the deposition tunnels will be constructed. The repository will later be expanded during operatien by excavating additional central and deposition tunnels. This report describes the building structures in the repository at Olkiluoto. They are divided into three main groups: rock lining and reinforcement structures, wall and door structures, and floor structures. The barrier structures in the deposition tunnels and the concrete elements in the shafts are also described. The grouting of the repository is not addressed in this report. This report is part of the pre-study of the repository The rock lining and reinforcement structures will in principle formed by grouted bolts of corrugated steel and shotcrete. The shotcrete can be reinforced with a steel mesh or by using shotcrete containing steel fibre reinforcement. The bolts can be mounted either by means of sporadic bolting only in the places where required or by means of systematic bolting in the whole facility. The floor structures in the repository will in principle formed by ground supported concrete slabs. In the implementation, the excavated level will first be filled up to the theoretical excavated level with crushed rock. On this comes a layer of packed gravel or macadam, on which the concrete slab is east. The thickness of the slab and the layer of packed gravel or macadam can vary depending on the aimed load of the floor The wall structures in the repository will in principle formed by steel framework intermediate walls, block walls, and in situ east concrete walls. All these wall structures can function as boundaries between fire sections. The choice of wall structure depends on the composition of the wall, and on the aimed load of the wall. Keywords: Spent nuclear fuel repository, final disposal, stepwise implementation, building structures.6 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... JOHDANT Yleistä Loppusijoitettava polttoainemäärä Loppusijoituksen aikataulu ONKALO JA LOPPUSIJOITUSTILAT Yleistä ONKALOsta Yleistä loppusijoitustiloista KALLION VERHOUS- JA LUJITUSRAKENTEET Yleistä Sijoitustunnelit Keskustunneli Tekniset tilat Kuilut Ajotunneli LATTIARAKENTEET Sijoitusreikien kauluslaatat Sijoitustunneleiden lattia Keskustunneleiden lattia Tekniset tilat Ajotunneli DEMO-tilat SEINÄ- JA OVIRAKENTEET Väliseinät Palo-ovirakenteet Muut ovirakenteet Sijoitustunnelien sulkuseinä Valvonta- ja valvomauoman alueen välinen suojaseinä MUUT RAKENTEET Sijoitustunnelin pään sulkurakenne Kuilujen elementtirakenteet YHTEENVETO VIITTEET... 377 2 JOHDANTO. Yleistä Suomen ydinvoimalaitoksien käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan Eurajoen Olkiluotoon rakennettavaan loppusijoitustilaan. Tilat sijoitetaan metrin syvyyteen peruskallioon, johon polttoaine loppusijoitetaan kuparivaippaisissa teräskapseleissa. Olkiluodon kallioperän tutkimuksia varten käynnistetään vuonna 2004 maanalaisen tutkimustilan ONKALOn rakentaminen. ONKALO suunnitellaan siten, että sitä voidaan käyttää myöhemmin osana loppusijoitustiloja. ONKALOn maanpintayhteydeksi on valittu ajotunneli ja pystykuilu. Myöhemmin loppusijoitustilaan rakennetaan vähintään kaksi kuilua lisää, eli valvonta-alueen henkilökuilu sekä kapselikuilu. Loppusijoitustilojen rakentaminen aloitetaan 200-luvulla. Kapseleiden loppusijoitus aloitetaan vuonna Tämä raportti on osa uutta esisuunnitelmaa, joka valmistuu vuoden 2003 lopussa. Tässä raportissa kuvataan loppusijoitustiloissa käytettävät kallion lujitus- ja verhousrakenteet sekä erilaiset sisustusrakenteet Tässä raportissa ei esitellä kallion tiivistysrakenteita. Kallion tiivistysrakenteiden suunnitteluperiaatteet on esitetty raportissa Controlling of Disturbances due to Groundwater Inflow into ONKALO and the Deep Repository (Riekkola et al. 2003). Tiivistysrakenteet suunnitellaan seuraavissa suunnitteluvaiheissa..2 Loppusijoitettava polttoainemäärä Tilojen suunnittelun lähtökohtana oleva jätemäärä sekä käyttöikä ovat kasvaneet oleellisesti edellisestä suunnitteluvaiheesta. Olkiluodon loppusijoituslaitoksen suunnittelussa varaudutaan nykyisten voimalaitosten lisäksi uuteen ydinvoimalaitosyksikköön, jonka toiminta alkaa Olkiluodossa noin vuonna 200. Uuden voimalaitosyksikön, eli OL3:n suunniteltu käyttöikä on 60 vuotta, ja sen polttoaineen loppusijoituksen suunniteltu päättymisajankohta on vuonna 226. Loppusijoituksen toimintajakso kestää 06 vuotta. Loppusijoitettavan polttoaineen kokonaismäärä on noin tu. Se jakaantuu eri voimalaitosyksiköiden kesken siten, että TVO:n Olkiluodon ja 2 laitoksien polttoainemäärä on noin 2 68 tu. Fortumin Loviisan ja 2 laitoksien vastaava määrä on noin 08 tu. Uuden OL3 laitoksen tämän hetkinen arvioitu polttoainemäärä on noin 2 90 tu. Määrä varmistuu vasta laitostyypin ja polttoaineen palaman valinnan jälkeen. Vasta tämän jälkeen varmistuu myös OL3:n kapseleiden mitat. Tässä työssä oletetaan, että OL3:n kapselit vastaavat mitoiltaan Olkiluodon ja 2 laitosten kapseleita. Loppusijoitettava polttoaine jaetaan loppusijoituskapseleihin siten, että TVO:n polttoainekapseleita tulee yhteensä 256 kappaletta. Fortumin polttoainekapseleita tulee 698 kappaletta ja uuden OL3:n polttoainekapseleita tulee arviolta 039 kappaletta.8 3.3 Loppusijoituksen aikataulu TVO:n voimalaitosyksiköiden suunniteltu käyttöikä on 60 vuotta. Niiden tuottaman käytetyn polttoaineen loppusijoitus aloitetaan heti loppusijoituksen alkaessa vuonna Voimalaitokset suljetaan vuosina 2038 ja Polttoaineen loppusijoitus kestää yhteensä noin 60 vuotta ja päättyy Fortumin voimalaitosyksiköiden suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta, ja ne suljetaan vuosina 2027 ja Niiden tuottaman käytetyn polttoaineen loppusijoitus aloitetaan samoihin aikoihin TVO:n polttoaineen loppusijoittamisen kanssa. Fortumin polttoaineen loppusijoitus kestää 37 vuotta ja päättyy vuonna Uuden OL3:n polttoainenippujen minimi jäähdytysaika on nykyisten arvioiden mukaan noin 52 vuotta. Voimalaitosyksikön käynnistyessä 200-luvun alussa alkaa ensimmäisten kapseleiden loppusijoitus arviolta vuonna Käyttöiän ollessa noin 60 vuotta päättyy OL3:n toiminta arviolta vuonna OL3:n viimeiset polttoainekapselit voidaan loppusijoittaa vasta vuonna 226. Loppusijoituksen kokonaisaikataulu on esitetty kuvassa YDINVOIMALAITOSTEN KÄYTTÖ Loviisa -2 Olkiluoto -2 Olkiluoto 3 : : : :...:- LOPPUSIJOITUKSEN VALMISTELU ONKALOn rakentaminen, täydentävät tutkimukset ja suunnittelu Loppusijoituslaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto KÄYTÖSTÄPOISTO JA SULKEMINEN LOPPUSIJOITUS. Loviisa -2 ; ; Olkiluoto -2 : : Olkiluoto 3!! i -= Kuva -. Loppusijoituksen kokonaisaikataulu.9 4 2 ONKALO JA LOPPUSIJOITUSTILAT 2. Yleistä ONKALOsta Olkiluodon kallioperän tutkimuksia varten rakennetaan suunnitellulle loppusijoitussyvyydelle maanalainen tutkimustila ONKALO (Posiva 2003). ONKALOn rakentaminen aloitetaan vuonna Viimeisten suunnitelmien mukaan ONKALO valmistuu syksyllä 200. Tällöin maan alle on rakennettu ajotunneli, henkilökuilu, tutkimustunneli, tekniset tilat sekä DEMO-tilat (kuva 2-). Myöhemmin loppusijoitustoiminnan alkaessa ONKALOn tilat liitetään osaksi lopullisia loppusfjoitustiloja. ONKALOn maanpintayhteydeksi on valittu ajotunneli ja pystykuilu. Molemmat ulottuvat maan pinnalta -520-tasolle. Ajotunnelin leveys on 5,5 m ja sen louhintakorkeus on 6,7 m. Ajotunnelin kokonaispituus noin m. ONKALOn kuilu on poikkileikkaukseltaan pyöreä. Maan pinnalta (taso +9) tasolle -00 kuiluun tulee 300 mm paksu liukuvaluna tehtävä betonivuoraus. Tällä osalla kuilun louhintahalkaisija on noin 6,3 m. Tason -00 jälkeen kuilun seinät ruiskubetonoidaan ja kuilun louhintahalkaisija on 5,9 metriä. Kuilun pohja on tasolla Kuilun ja ajotunnelin välille louhitaan kuiluliittymät tasoille noin -87, -78 sekä Tasoilla ja -520 kuilusta on yhteys kyseisten tasojen teknisiin tiloihin. limanvaihtokuilu- Piitutkimus taso~ ~~4 Kuva 2-. ONKALOn tilat.10 5 ONKALOn tekniset tilat muodostuvat huolto-, tauko-, laite- sekä muista teknisistä tiloista. Suurin osa tiloista sijaitsee päätutkimustasolla, eli -420-tasolla. Päätutkimustasolle rakennetaan tauko- ja turvatilat, sähkölaitetilat, korjaamo sekä pysäköintihalli. Aiemmalle tutkimustasolle, eli -520-tasolle, sijoitetaan vuoto-, poraus-, pesu- ja muiden vesien pumppaamista varten selkeytysaltaat sekä pumppaamo. Tasolle -420 rakennetaan ONKALOn rakentamisvaiheessa noin km pitkä tutkimustunneli sekä DEMO-tilat. Tutkimustunneli liitetään myöhemmin loppusijoitustilojen käyttövaiheessa osaksi keskustunneliverkostoa. DEMO-tilat rakennetaan loppusijoitukseen liittyvien kokeiden ja testien suorittamista varten. ONKALOn tekniset tilat sekä DEMO-tilat -420-tasolla on esitetty kuvassa 2-2. Tason -520 tekniset tilat on esitetty kuvassa 2-3. ONKALOn tilojen tilavuudet on esitetty taulukossa 2-. Keskustunneli loppusijoitustiloihin... / Yhdystunneli /c Pesu- ja tankkaus- \ paikka ~ / Ajotunneli tasolle Sähkölaitetilat ~- Ajotunneli maan pinnalle säiliötila Tauko- ja turvatila Pysäköintihalli Kuva 2-2. ONKALOn tekniset tilat sekä DEMO-tilat tasolla -420.11 6 Ajotunneli tasolle ~--- Laajennusvaraus selkeytysaltaille ja pumppaamolle / "' Selkeytysaltaat ~ \! ~-~~~ Yhdystunneli <~>_,. Yhdystunneli Yhdystunneli pumppaamoon Polttoainesäiliön tilavaraus Pesu- ja tankkauspaikan tilavaraus ' Kuva 2-3. ONKALOn tekniset tilat tasolla Taulukko 2-. ONKALOn tilojen louhintatilavuudet. Tila AJOTUNNELI, TASOVÄLI KUILU, TASOVÄLI KUILULIITTYMÄT TEKNISET TILAT, TASO -420 TEKNISET TILAT, TASO -520 TUTKIMUSTUNNELI DEMO-TILA Yhteensä Louhintatilavuus (m 3 ) Yleistä loppusijoitustiloista Loppusijoitustilat rakennetaan vaiheittain. Tilojen rakentaminen aloitetaan 200-luvulla laajentamalla ONKALOn tiloja. Tällöin rakennetaan valvonta-alueen tekniset tilat sekä kapselikuilu ja henkilökuilu, tarvittavat ensimmäisen loppusijoitusvaiheen sijoitustunnelit sekä keskustunnelit. Loppusijoitusta edeltävän valmistelevan vaiheen louhintatilavuus on noin m 3 (Kirkkomäki 2003a). Valvonta-alueen tekniset tilat on esitetty kuvassa 2-4.12 7,,~ '. Matala- ja keskiaktiivisen jätteen halli Yhdystunneli l ) Yhdystunneli Sähkelaitetila Pysaköintihalli Turvakeskus / Taukotila Henkilökuilu Kapselin ja bentoniirtilohkojen vastaanottoasema Kapselikuilu Kuva 2-4. Valvonta-alueen tekniset tilat -420-tasolla. ONKALOn tilat liitetään osaksi loppusijoitustiloja. Ne muodostavat loppusijoitustilojen käyttövaiheessa valvomauoman alueen tekniset tilat sekä maanpintayhteydet ONKA LOn tiloja käytetään koko loppusijoitustilojen käyttövaiheen ajan. Nykyisten suunnitelmien mukaan ainoastaan tutkimustunnelista suljetaan käyttövaiheen aikana osa (Kirkkomäki 2003a). Loppusijoitustilojen käyttövaiheen aikana tiloja laajennetaan tarpeen mukaan louhimaila lisää sijoitus- ja keskustunneleita. Tilojen laajentaminen tapahtuu vaiheittain. Käyttövaiheen aikana tiloja laajennetaan arviolta noin kymmenessä eri vaiheessa. Loppusijoitustilojen kokonaistilavuus on noin,33-,46 Mm 3. Tiloja suljetaan kuitenkin koko ajan loppusijoituksen edetessä, ja tiloista on yhtä aikaa auki enimmillään hieman alle puolet. Avoinna olevasta tilasta suurin osa on aina valvomatonta aluetta. Valvonta-alueen yhtä aikaa avoinna olevan tilan maksimitilavuus on noin m 3 (Kirkkomäki 2003a). Mikäli loppusijoitettava polttoaine sijoitetaan yhteen tasoon, muodostuu sijoitusalueen pituudeksi pohjois-eteläsuunnassa on noin,3 km. Alueen leveys itä-länsisuunnassa on noin 2,3 km. Kuvassa 2-5 on esitetty loppusijoitustilat asemoituna yhteen tasoon käyttövaiheen loputtua. Loppusijoitustunneleiden kokonaismäärä on 37 kappaletta.13 8,3 km 2,3 km Kuva 2-5. Esimerkki loppusijoitustiloista yksikerrosvaihtoehdossa.14 9 3 KALLION VERHOUS- JA LUJITUSRAKENTEET 3. Yleistä Kallioon louhitut tilat lujitetaan yleensä juotetuilla harjateräspulteilla. Lujituksen tarkoitus on sitoa mahdolliset irtolohkareet. Ilman lujitusta ne voisivat irrota joko painovoiman tai kallion jännitystilan vaikutuksesta ja pudota aiheuttaen vaaratilanteita ja onnettomuuksia. Pultteja voidaan asentaa joko hajapultitusperiaatteella tai systemaattisesti. Hajapultitusta käytetään yleensä vain silloin kun pultituksen tarve on vähäinen. Pultteja asennetaan tällöin vain tarvittaviin kohtiin. Systemaattisessa pultituksessa kalliopultteja asennetaan järjestelmällisesti tietyin välimatkoin esimerkiksi koko kalliotilan kattoon. Loppusijoitustilojen pultituksessa pultit juotetaan halkaisijaltaan 48 mm oleviin reikiin. Pulttien halkaisija on 25 mm ja materiaali sinkittyä harjaterästä. Pulttien juottamisessa käytetään sementtilaastia. Pultituksen lisäksi kallion lujituksessa käytetään yleisesti ruiskubetonointia. Sillä saadaan sidottua kalliopinnalta irtoavat pienemmät kivilohkareet. Ruiskubetonia voidaan lujittaa raudoituksella. Tyypillisin ruiskubetonin raudoite on teräsverkko, joka sidotaan kallioon juotettuihin puhteihin ennen ruiskuttamista. Ruiskubetonin seassa voidaan raudoitteena käyttää myös erilaisia kuituja, joita on lukuisia eri tyyppejä. Niitä valmistetaan myös eri materiaaleista, kuten teräksestä ja muovista. Tyypillinen yhdellä kerralla ruiskutettavan ruiskubetonikerroksen paksuus vaihtelee välillä mm. Kallion verhous- ja lujitusrakenteissa tarvitaan yleensä yhtenä aineosana sementtiä. Loppusijoitustiloissa sementin käytölle sekä koostumukselle saatetaan asettaa rajoitteita, jotka on jatkossa huomioitava rakenteiden tarkemmassa suunnittelussa. Joissakin kohteissa sementin ja betonin käyttö voidaan korvata muilla rakenteilla. Esimerkiksi ruiskubetonointi voidaan korvata lisäämällä pultitusta ja käyttämällä teräsverkkoa. Tämä ei kuitenkaan ole turvallisuuden ja taloudellisuuden kannalta yhtä hyvä vaihtoehto kuin ruiskubetonointi. Tilojen pitkä käyttöikä sekä suolainen pohjavesi aiheuttavat loppusijoitustiloissa monille teräsrakenteille normaalia vaativammat korroosionkestonvaatimukset. Yleisesti korroosionkestoa parannetaan erilaisissa rakenteissa lisäämällä suojakerroksien paksuutta tai käyttämällä tehokkaampia suojausmenetelmiä ja -aineita. Loppusijoitustiloissa kaikkien ratkaisujen on oltava hyväksyttäviä pitkäaikaisturvallisuuden kannalta, jolloin osa normaaleista korroosionestomenetelmistä ja -aineista eivät ole mahdollisia. Mikäli korroosiolta ei pystytä suojautumaan riittävästi, voidaan materiaalivalinnoissa esimerkiksi tavallinen teräs korvata ruostumattomalla teräksellä. Tämä saattaa kuitenkin nostaa kustannuksia moninkertaiseksi. Joitakin rakenteita saattaa olla järkevämpi yksinkertaisesti vain kunnostaa ja uusia riittävän usein.15 0 3.2 Sijoitustunnelit Sijoitustunnelin katto lujitetaan hajapultituksella. Pultteja asennetaan vain lujitusta tarvitseviin kohtiin. Kallion rakoilu sekä liuskeisuus määräävät pulttien suuntauksen. Pulttien pituus kalliossa on 2,5 m. Ruiskubetonia ei käytetä systemaattisesti sijoitustunnelissa. Ruiskubetonia käytetään vain tarvittaessa pultituksen lisänä. Arviolta noin 40 % Sijoitustunnelien kokonaispituudesta ruiskubetonoidaan. 3.3 Keskustunneli Keskustunneleiden katto lujitetaan systemaattisella pultituksella. Pultteja asennetaan -420-tasolla 2,0 m ruutuun ja -520-tasolla,8 m ruutuun (kuva 3-). Pulttien pituus kalliossa on 3m. Pulttien tarkempi suuntaus määritetään myöhemmin tunneli- ja paikkakohtaisesti kallion rakoilun ja liuskeisuuden mukaan (Kalliomäki 2003). Systemaattisen pultituksen lisäksi keskustunnelin katto lujitetaan -420-tasolla 40 mm paksulla ja -520-tasolla 60 mm paksulla ruiskubetonikerroksella (Kalliomäki 2003). Ruiskubetonin teoreettinen asennusmäärä -420-tasolla on noin 0,29 m 3 tunnelimetriä kohden. Tasolla -520 se on noin 0,44 m 3 tunnelimetriä kohden r-- l.!) TASO -420 r-- l.!) TASO q- CO..q- CO A=35,37m 2 A=35,37m ~ 2 :.. t <"+f Kuva 3-. Keskustunnelin lujituksen periaate.16 3.4 Tekniset tilat Kaikki teknisten tilojen katot lujitetaan systemaattisella pultituksella. Pultteja asennetaan tasolla ,0 m ruutuun ja tasolla -520,8 m ruutuun. Pulttien pituus on välillä 3-4m (Kalliomäki 2003). Kuvassa 3-2 on esitetty esimerkkinä -420-tason pysäköintihallin lujituksen periaate. Kuvassa 3-3 on esitetty vastaavasti -520-tason sähkölaitetilan lujituksen periaate. Teknisten tilojen katot sekä seinät ruiskubetonoidaan. Ruiskubetonikerroksen paksuus -420-tasolla on 60 mm tunneleiden katossa ja 40 mm seinissä (Kalliomäki 2003) (kuva 3-2). Kattojen ruiskubetonissa käytetään teräskuituja lisäämään ruiskubetonin lujuutta. Tasolla -520 teknisten tilojen katot ruiskubetonoidaan 80 mm kerroksella. Seinissä käytetään 60 mm kerrosta. Seinissä sekä katossa käytetään teräskuituja lisäämään ruiskubetonin lujuutta (Kalliomäki 2003) ,..._ Pysäköintihalli, taso A=74,95m 2,o 2000 Kuva 3-2. Tason -420 pysäköintihallin lujituksen periaate.17 IJ") 0 IJ")!") Sähkölaitetila, taso -520 A=33,93m Kuva 3-3. Tason -520 sähkölaitetilan lujituksen periaate. 3.5 Kuilut Kuilut louhitaan maan pinnalta aiemmalle loppusijoitustasolle. Kuilujen poikkileikkaus on muodoltaan pyöreä. ONKALOn ilmanvaihtokuilun nimellishalkaisija on 5,7 m, valvonta-alueen kapselikuilun 6,5 m ja valvonta-alueen henkilökuilun 3,0 m. Maan pinnalta tasolle -00 kuiluihin tulee 300 mm paksu liukuvaluna tehtävä betonivuoraus. Tällä osalla kuilujen halkaisija on 0,6 m nimellishalkaisijaa suurempi. Tason -00 jälkeen kuilujen seinät ruiskubetonoidaan ja kuilujen halkaisijaa on 0,2 m nimellishalkaisijaa suurempi. Ruiskubetonikerroksen paksuus on mm. Kuilujen seinät pultitetaan systemaattisesti 3,0 m pulteilla noin 2,0 m ruutuun (Kalliomäki 2003). 3.6 Ajotunneli Ajotunnelin lujitus vaihtelee kallioperäolosuhteiden mukaan. Keveimmillään ajotunneliin riittää pelkästään katon hajapultitus ja ruiskubetonointi. Puitteina käytetään CT -pultteja ja ruiskubetonikerroksen paksuus on 40 mm. Vaativimmissa paikoissa käytetään systemaattista pultitusta aina,0 metrin ruutuun. Katon lisäksi myös seinät pultitetaan. Ruiskubetonia käytetään vaativissa kohdissa katon lisäksi myös seinissä. Kerrospaksuus voi paksuimmillaan olla jopa 200 mm, ja ruiskubetonikerros voidaan raudoittaa teräsverkolla.18 3 4 LATTIARAKENTEET 4. Sijoitusreikien kauluslaatat Sijoitustunneleiden lattiaan valetaan suunniteltujen sijoitusreikien kohdille kauluslaatat (kuva 4-). Kauluslaattojen yläpinta valetaan 50 mm teoreettisen louhintatason yläpuolelle. Kauluslaatat tehdään kapselireikien porausta varten. Reikiä ei voida porata soran läpi eikä reiän porausta voida aloittaa epätasaiselta pinnalta. Kauluslaatat toimivat myös porakoneen alustoina. Niiden tulee kestää porakoneen paino sekä pysyä porauksen aikana paikoillaan. Myöhempää kapseleiden asennusta varten kauluslaattojen tulee olla riittävän lujia, jotta ne kestävät kapselin siirto- ja asennusajoneuvon sekä kapselin painon (Pietikäinen 2003). Kapselireikien porauslaitteen tulee mahtua joko kokonaan tai ainakin suurimmaksi osaksi kauluslaatan päälle. Reikien porauslaitteesta ei ole tarkkoja suunnitelmia, mutta sen kokoa on arvioitu Olkiluodossa tutkimustunneliin porattujen kokeellisten loppusijoitusreikien porauskokeen kokemuksen perusteella (Autio & Kirkkomäki 996). Kauluslaatan pituudeksi tunnelin suunnassa on päädytty 3,5 metriin (kuva 4-2) i -- TEOREETIINEN LOUHINTA 2950 TOTEUTUNUT LOUHINTA SE PELI LOUHINTATOLERANSSI, 0-200mm TARTUNTA, lb20mm KAPSELIREIKÄ MUOVI, paksuus -2mm 750 Kuva 4-. Kapselireikien kohdille valetaan tunnelin puhdistettuun pohjaan asti ulottuva betonilaatta, joista kapselireikä porataan läpi.19 4 TIIVISTETTY MURSKE JA 8 ETONILAATTA 3500 ~( lt /] t ""r,.. \ SEPELITÄYTTÖ \ \ SIJOITUSREIKÄ \. \ \ b (]) :50 L.() [> 0'> N i 8600/000 JL Le /j /j 8 0 ~ + KAULUSLAATTA / ~F,. Kuva 4-2. Sijoitustunnelin pohjapiirustus. Kauluslaatan leveys on 2,95 m. Leveämpää laattaa 3,5 metriä leveään sijoitustunneliin ei mahdu. Sijoitustunnelin alakulmat on viistetty ja kauluslaatan sekä sijoitustunnelin seinän väliin on jäätävä riittävästi tilaa sora vyöhykkeelle. Sijoitustunneleihin ei asenneta erillisiä salaojaputkia, vaan vuoto- ja pesuvedet virtaavat sijoitustunnelin perältä kohti keskustunnelia tunnelin lattiassa olevaa sorakerrosta pitkin. Kauluslaattojen ohi vedet ohjataan laattojen ja tunnelin seinien välistä soravyöhykettä pitkin. Kauluslaatat valetaan puhdistetun kalliopinnan päälle. Ennen valua kalliopinnalle levitetään noin - 2 mm paksu muovi, jotta laatat on purkuvaiheessa helpompi irrottaa. Kauluslaattojen paikallaan pysyminen reikien porauksen aikana varmistetaan neljällä 20 mm paksulla tartunnalla. Tartuntojen pituus kalliossa on noin,0 m. Laattojen reunojen murtuminen estetään asentamalla valuun laattojen reunoihin raudoitus. Sijoitusreikien porauksen jälkeen reikien yläosaan tehdään viiste (kuva 4-3). Ilman viistettä kapseli ei mahtuisi kääntymään sijoitusreikään ja sijoitustunneleita olisi korotettava. Viisteen syvyys on 0,66 m, leveys,5 m ja pituus tunnelin suunnassa 0,5 m. Viisteet voidaan tehdä esimerkiksi kaivinkoneeseen asennettavalla jyrsinlaitteella. Kauluslaatat poistetaan sijoitustunnelista kapselin asennuksen jälkeen ennen tunnelin täyttää. Purkuvaiheessa kauluslaatat sahataan pienempiin osiin esimerkiksi isolla timanttiteräsahalla. Tarvittaessa voidaan käyttää myös piikkausvasaraa. Kalliopultit katkaistaan laatan poiston jälkeen polttoleikkaamalla ne poikki kallion pintaa pitkin.20 J ~ 5 Loppusijoitu sreikä Kuva 4-3. Loppusijoitusreiän yläpäähän tuleva viiste. 4.2 Sijoitustunneleiden lattia Sijoitusreikien kohdille valetaan tunnelin suunnassa 3,5 m pitkät kauluslaatat Kauluslaattojen väliselle osuudelle valetaan maanvarainen he tonilattia (kuva 4-4 ). Toteutunut louhintataso täytetään ensin murskeella teoreettiseen louhintatasoon asti. Tämän jälkeen tulee 50 mm paksu tiivistetty sepelikerros. Tiivistetyn sepelikerroksen päälle asennetaan suodatinkangas, jonka päälle valetaan 00 mm paksu betonilaatta. Betonilaattaan asennetaan raudoitukseksi teräsverkko keskelle valukorkeutta. Laattojen pinta tulee samalle tasolle kuin kauluslaattojen pinta. Sijoitustunnelin lattiassa voidaan käyttää pölynsidontakäsittelyä tai usein pysäköintilaitosten liikennöitävillä alapohjilla käytettävää kvartsikivipohjaista käsittelyä. Betonilaatan, kuten kauluslaatankin, pinta valetaan lievästi kuperaksi. Tällöin laatalle tullut vesi virtaa automaattisesti kohti laatan reunoja. Vedet johdetaan laatalta tunnelin seinän ja laatan väliseen sepelikerrokseen (kuva 4-5). Purkuvaiheessa kauluslaattojen väliset betonilaatat sahataan noin,5-,7 m pitkiin osiin, jolloin yksi osa painaa alle,5 t Sahaus suoritetaan esimerkiksi isolla sähkökäyttöisellä timanttiteräsahalla. Laatoissa raudoituksena käytettävä teräsverkko ei haittaa laatan sahausta. Laattojen kulmiin asennetaan tartunnat ja nostolenkit Tämän jälkeen betonilaatan palaset nostetaan kokonaisina kuorma-auton lavalle ja kuljetetaan pois loppusijoitustiloista. Laatat käännetään vaakatasossa 90 astetta ennen kuorma-auton lavalle laskemista, jotta ne mahtuvat lavalle ja ovat helpompia kuljettaa pois (kuva 4-6).21 6 Pintamateriaoli jo -käsittely huoneselityksen 00 mm 2 Terä sbeton il ao tta, BY 45 luokka A-4-30 keskeinen raudoitus: B 500 K 3 Suodalinkangas 50 mm 4 Tiivistetty hieno sepeli mm 5 Teoreettinen louhinta 6 Louhetasous 7 Louhittu kallio mukaan Kuva 4-4. Sijoitustunnelin lattian rakenne kauluslaattojen välillä. 8 etenilaatta \ \ \ \ ~ Kuva 4-5. Sijoitustunnelin he tonilattian ja kallioseinän välinen rakenne.22 7 BETONILAATTA F=====;r=======! C::=I======:J/ SIJOITUSREIKÄ ETONILAATTA () l"'l en N 000 SIJOITUSREIKÄ Kuva 4-6. Betonilaatta jaetaan purettaessa noin,5 m pitkiin osiin, jotka nostetaan autonosturilla kuorma-auton lavalle. 4.3 Keskustunneleiden lattia Keskustunneleihin valetaan maanvarainen betonilattia (kuva 4-7). Toteutunut louhintataso täytetään ensin murskeella teoreettiseen louhintatasoon asti. Tämän jälkeen murskeen päälle levitetään ja tiivistetään 50 mm paksu sora- tai sepelikerros. Sen päälle levitetään 30 mm paksu tasauskerros. Tiivistetyn tasauskerroksen päälle asennetaan suodatinkangas, jonka päälle valetaan 20 mm paksu betonilaatta. Betonilaattaan asennetaan raudoitukseksi teräsverkko keskelle valukorkeutta. Keskustunnelin lattiassa voidaan käyttää pölynsidontakäsittelyä tai usein pysäköintilaitosten liikennöitävillä alapohjilla käytettävää kvartsikivipohjaista käsittelyä. Lattiaan tehdään teräsvahvisteiset liikuntasaumat 0-20 metrin välein. Keskustunnelin betonilattian leveys on 5,4 m. Keskustunnelin teoreettinen louhintaleveys on 6,0 m. Laatan ja kallioseinän välinen alue täytetään tiivistetyllä sepelillä tai saralla (kuva 4-8). Laatan reunaan asennetaan betoniset reunakivet Reunakiven ja kallioseinän väliin asennetaan betoniset sidekivet Reuna- ja sidekivet helpottavat betonilattian puhdistusta. Lattian puhdistuksessa käytettävä pesuvesi voidaan tällöin ohjata huuhteluvesikaivoihin, joissa on hiekanerotin. Tällöin salaojaverkosto ei tukkeudu pesuvesien mukana kulkevasta hienoaineksesta.23 ~ r _J)_.B.,. ~~ ' 0 () o 0 0 o ' 4 3 t;:;:;::-:.;:::?:sz::::s;;z:~;::-::~:=z:.=..:::-= = =-:r!::~!.::::;.:.2 =rl 5 'o~o o- 6 o 6 o~obo~o~o o 4 o 4 o 6 obobobo 4 o o 6 o~obo~o 4 ' 6 A 6 A A 6 6 A A A A A A A A A A A A A A Al oooooooooooooocooooooo, A A 6 6 A A A A A A A A 6 A A A A Å A A A A, mm 30 mm 50 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 2 Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30 keskeinen raudoitus: 8-50 B 500 K 3 Suodatinkangas 4 Tiivistetty hieno sepeli mm 5 Tiivistetty sora tai sepeli (Tutkimustunnelissa ) 6 Teoreettinen louhinta 7 Louhetasaus 8 Louhittu kallio Kuva 4-7. Keskustunnelin maanvaraien alapohja betonilaatalla. 300 _ ---- Tiivis t e tl y sora toi sepeli poooooooooooooooooooo~o A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A'A A l(' () Q Q <) () Q () 0 () () () () (J () () (! () ( ( Q () () & A A A 6 A 6 A 4 A A & & A & A & A A A AA A ~()Q(IOQO<)<)<)()<)()(J()(l()()OOOQQ A A A A A A b A A A A A A A A Kuva 4-8. Keskustunnelin betonilaatan ja kallioseinän väliselle alueelle tulee tiivistetty sora tai sepeli sekä betonisia sidekiviä. Laatan reunaan asennetaan reunakivet.24 9 4.4 Tekniset tilat Teknisiin tiloihin tulee pääasiassa maanvarainen betonilattia. Toteutunut louhintataso täytetään murskeella teoreettiseen louhintatasoon asti. Tämän jälkeen murskeen päälle levitetään ja tiivistetään 50 mm paksu sora- tai sepelikerros. Sen päälle levitetään 30 mm paksu tasauskerros. Tii vistetyn tasauskerroksen päälle asennetaan suodatinkangas, jonka päälle valetaan 20 mm paksu betonilaatta. Betonilaattaan asennetaan raudoitukseksi teräsverkko keskelle valukorkeutta. Lattiarakenne vastaa keskustunnelissa käytettävää lattiarakennetta (kuva 4-7). Pintarakenteena voidaan käyttää pölynsidontakäsittelyä tai usein pysäköintilaitosten liikennöitävillä alapohjilla käytettävää kvartsikivipohjaista käsittelyä. Turva- ja taukotilassa, sulkuhuoneissa sekä siivoushuoneessa pintarakenteena on muovimatto. Alapohjaan tehdään liikuntasaumat 0-20 metrin välein. Tiloissa, joissa puhtausvaatimukset eivät ole kovin korkeat, täytetään kallioseinän ja betonilaatan välinen tila tiivistetyllä saralla tai sepelillä (kuva 4-9). Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi yhdystunnelit. Tiloissa, joissa on suuremmat puhtausvaatimukset, betonilaatta valetaan suoraan kallioseinään (kuva 4-0). Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi tauko- ja turvatilat sekä korjaamo. Tiloissa, joissa edellytetään lattian helppoa puhdistettavuutta, valetaan kallioseinän viereen betoninen jalkalista (kuva 4- ). Tällöin huuhtelu- ja pesuvedet voidaan ohjata lattian pintaa pitkin hiekanerottimella varustettuun huuhtelukaivoon. Suoraan salaojaverkostoon päästessään huuhtelu- ja pesuvesien mukana kulkeva hienoaines saattaisi muuten ajan myötä tukkia salaojaputket Kuva 4-9. Maanvaraisen betonilaatan ja kallion välinen rakenne.25 20 Saumonauha ~- 0-. ' , C:::... _g- -, _(L() L 0 () o -o (.) o r: : : : : : : : : :-:.;.;.;.;.;.;.:.:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-j : : : I OQQOOQQQQQQOOQOOOQQOO~Q ~ ~ ~ A å ~ A A ~ A ~ ~ A A ~ A ~ ~ ~ A ~ ~~ A ~QOOOQOOOOOOOOOOOQQOQJQ A ~ A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 0 0 () <.> 0 <.> <) () () (') (J,j (), fi ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ A ~ L ~ 6 ~ ~ ~ 6 ~ A b 6 i Kuva 4-0. Maanvaraisen betonilaatan ja kallion välinen rakenne silloin, kun laatta valetaan kallioseinään asti. Saumanauha Betoninen jalkalista h= 00 Kuva 4-. Maanvaraisen betonilaatan ja kallion välinen rakenne silloin, kun kallioseinän viereen valetaan betoninen jalkalista. Selkeytysaltaiden pohjat valetaan louhittua ja puhdistettua kalliopintaa vasten (kuva 4-2). Alapohjan paksuus on 00 mm teoreettisesta louhintatasosta. Pintarakenteena voidaan käyttää pölynsidonta- tai kvartsiki vipohjaista käsittelyä. Pumppaamon alapohjassa käytetään muita teknisiä tiloja paksumpaa betonilattiaa (kuva 4-3). Toteutunut louhintataso täytetään murskeella teoreettiseen louhintatasoon asti. Tämän jälkeen murskeen päälle levitetään ja tiivistetään 70 mm paksu tiivistetty soratai sepelikerros. Sen päälle levitetään 30 mm paksu tasauskerros. Tiivistetyn tasausker-26 2 roksen päälle asennetaan suodatinkangas, jonka päälle valetaan 300 mm paksu betonilaatta. Betonilaattaan asennetaan raudoitukseksi kaksi teräsverkkoa. Pintarakenteena voidaan käyttääpölynsidonta-tai kvartsikivipohjaista käsittelyä. ~ t- CC)""b-- n - Q-n >= 00 mm Pintamateriaoli ja -käsittely huoneselityksen mukaan Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30 roudoitus: 8-50 B 500 K yläpinnassa Teoreettinen louhinta Louhittu kallio Kuva 4-2. Selkeytysaltaiden pohjien kallionvarainen betonilaatta mm mm 4 70 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30 roudoitus : K molemmissa pinnoisso Suodalinkangas Tiivistetty hieno se peli mm Tiivistetty sora toi sepeli Teoreettinen louhinta Louhetasaus Louhittu kallio Kuva 4-3. Pumppaamon maanvarainen betonilaatta.27 Ajotunneli Ajotunneliin valetaan maanvarainen betonilattia (kuva 4-4 ). Toteutunut louhintataso täytetään murskeella teoreettiseen louhintatasoon asti. Tämän jälkeen murskeen päälle levitetään ja tiivistetään 70 mm paksu tiivistetty sora- tai sepelikerros. Sen päälle levitetään 30 mm paksu tasauskerros. Tiivistetyn tasauskerroksen päälle asennetaan suodatinkangas, jonka päälle valetaan 50 mm paksu betonilaatta. Betonilaattaan asennetaan raudoitukseksi kaksi teräsverkkoa. Betonilaattaan tehdään teräsvahvisteiset liikuntasaumat 0-20 metrin välein. Raskaasti liikennöityyn ajotunneliin soveltuu pintarakenteeksi kvartsikivipohjainen käsittely. Vaihtoehtoisesti kyseeseen voi tulla myös pölysidontakäsittely. Ajotunnelin louhintaleveys on 5,5 m ja ajotien leveys on 4,9 m. Ajotien ja kallioseinän välinen tila täytetään tiivistetyllä saralla tai murskeella (kuva 4-5). 50 mm mm 4 70 mm Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan Teräsbetonilaatta, BY 45 luokka B-2-40 raudoitus : K molemmissa pinnoissa Suodatinkangas Tiivistetty hieno se peli mm Tiivistetty sora tai se peli Teoreettinen louhinta Louhetasaus Louhittu kollio Kuva 4-4. Ajotunnelin maanvarainen betonilaatta.28 Tiivistetty sora tai sepeli -:> i'"t... t> <)' (> 4' t> ~ A~AA Ab.'AI>. ()('!(>(> ()(><J() ~ A. 0..A!:. Å.6.; å <?'<?00'<?'<7<?$ Kuva 4-5. Ajotien ja kallioseinän välinen alue täytetään tiivistelyllä saralla tai sepelillä. 4.6 DEMO-tilat DEMO-tiloihin on esitetty ONKALOn suunnitelmissa maanvarainen sepelipintainen alapohja (kuva 4-6). Toteutunut louhintataso täytetään louheella teoreettiseen louhintatasoon asti. Tämän päälle levitetään 250 mm paksu tiivistetty sepelikerros. Mikäli myöhemmin DEMO-tilaan halutaan betonilattia, voidaan sepelikerrosta ohentaa ja muuttaa lattiarakenne vastaamaan muiden teknisten tilojen lattiarakennetta i p6b b , A ~ A & A A & ~ A A & ~ A ~ A A A A A A ~ ~ A ~t>()ooo~v~~~oooo~~~vv~ool j 6 A 6 A 6 6 A A & 6 6 A 6 6 A A A A a 6 6 A A oooooo~~ooooo~oo~oooooo ' 6 A A A A A A A A A A 6 A A ~ pooooo~ooooooooooooooool l & A A A A A A å A ~ & A Å A A A A å A A 6 ~ Å ~ 0 <> <> 0 (> (> 0 t> () 0 (' 0 v 0 (> ~ (> t> 0 ~ <:> <>. ~ A ~ ~ A ~ A A 6 å å ~ A A å 6 A å A a ~ ~ å mm Tiivistetty sepeli 2 Teoreettinen louhintataso 3 Louhetasaus 4 Louhittu kallio Kuva 4-6. DEMO-tilojen maanvarainen alapohja.29 24 5 SEINÄ- JA OVIRAKENTEET 5. Väliseinät Loppusijoitustilojen teknisissä tiloissa käytetään erilaisia väliseinärakenteita. Merkittävimmät erot eri seinärakenteissa johtuvat niiden palonkestosta sekä seiniin kohdistuvista rasituksista. Esimerkiksi isot ja raskaat ovet aiheuttavat saranoiden kautta seinälle tietyt lujuusvaatimukset Valvonta-alueella kapselin vastaanottoaseman seinissä mitoittavana tekijänä on säteilyturvallisuus. Kuvassa 5-l on esitelty tyypillinen EI60 paloluokkaan kuuluva osastoiva väliseinärakenne. Seinä muodostuu teräsrankarungosta, joka on päällystetty palamattomaha levyllä. Seinän sisällä on mineraalivillaa. Seinän ankkurointi ja liittäminen kallioseiniin on hankalaa, mikä johdosta sitä käytetään pääasiassa väliseinissä jotka eivät liity kallioseiniin. Teräsrunkoinen seinä ei kestä suuria rasituksia. Loppusijoitustiloissa teräsrunkoiset seinät joudutaan todennäköisesti uusimaan ainakin kerran käyttövaiheen aikana. Seinärakenteen etuna on sen helppo purettavuus. Teräsrunkoista seinärakennetta voidaan käyttää myös osastoimattomana väliseinänä. Tällöin rakenteesta jätetään pois mineraalivilla sekä teräsrankojen kohdalla olevat 8 mm paksut levykaistat. Tällöin seinällä ei ole palonkestoluokitusta. Osastoimatonta väliseinää käytetään esimerkiksi tauko- ja turvatilassa erottamaan samaa palo-osastoa olevat eri tilat toisistaan. Pintamateriaoli jo -käsittely rakennusselityksen mukaan 2 Palamaton levy + rangan kohdalla levykaistat, Mosterievy tai Luja-A 3 Mineraalivilla, ryhmä teräsrankarunko LPR 95/40 k Palamaton levy + rangan kohdalla levykaistat, Mosterievy tai Luja-A 5 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: - seinän liitokset rakennusrunkoon detaljipiirustusten mukaan kiviaineisen seinän/katon jo levyn välisessä saumassa elastinen/akustinen saumausmassa - raskaiden kiinnitysten alle tarvittaessa teräslevy jo runkovahvistus - seinän max. korkeus 3000 mm, suuremmat korkeudet tarkistettava erikseen - palonkestoluokka edellyttää tyyppihyväksynnän ehtojen noudattamista PALONKESTOLUOKKA: E60, palamaton Kuva 5-. Tyypillinen EI60 paloluokan palamaton väliseinärakenne, jota käytetään valvonta- ja valvomattomalla alueella erottamaan eri palo-osastot toisistaan.30 25 Kuvassa 5-2 on esitetty edullinen ja kestävä osastoiva väliseinärakenne, joka tehdään harkoista. Se täyttää REI240 paloluokan vaatimukset ja siihen voidaan asentaa raskaitakin ovia. Harkkoseinän liittäminen kalliopintaan on myös suhteellisen helppoa. Harkkoseinän ja louhitun kalliopinnan väliin jäävä rako täytetään betonilla jälkivaluna. Harkkoseinä ei kestä suuria ilmanpaine-eroja seinän eri puolilla. Harkkoseinää käytetään loppusijoitustiloissa esimerkiksi valvomauoman alueen teknisten tilojen sähkölaitetila-, korjaamo- sekä pysäköintihalleissa. Harkoista muurataan hallien päätyyn seinät. Seinien muuraus harkoista on nopeaa ja seinät on myöhemmin suhteellisen helppo purkaa. Korjaamo- ja pysäköintihalleissa seiniin asennetaan isot pariovet. Kolmas loppusijoitustiloissa käytettävä osastoiva väliseinärakenne on paikallaan valettu teräsbetoniseinä (kuva 5-3). Se on edullinen vaihtoehto etenkin silloin, kun seinä on pinta-alaltaan pieni ja siihen liitetään esimerkiksi raskas ovi. Tyypillisiä käyttökohteita ovat ajotunneleiden seinät, joissa on isot lähes koko seinän levyiset ovet. Paikallaan valettuja seiniä käytetään myös valvonta-alueella kapselin vastaanottoasemalla. Siellä osa seinistä on kantavia rakenteita, jolloin niiden tulee kannattaa seinään yläpuolelta kohdistuva kuormitus. Kapselin vastaanottoaseman seiniltä edellytetään myös riittävää säteilysuojatasoa, joka on yksinkertaista toteuttaa paikallaan valetulla betoniseinällä. Paikallaan valettu betoniseinä on esitetyistä seinärakenteista kaikkein vaikein purkaa. Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 2 Leea kevytsoraharkko muuraus valmistajan ohjeen mukaan 3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan TOTEUTUS- JA SUUNNITTELUOHJEET: seinän raudoitus ja liittymät muihin rakenteisiin rakennesuunnitelman mukaan - alla olevat ääneneristävyysarvot edellyttävät molempiin pintoihin vähintään 5 mm:n laasti- toi tasoitekerrosta - seinän maksimikorkeus harkkorakenteiden suunnitteluohjeiden (SRMK 85) mukaan 2 3 PALONKESTOLUOKKA: REI240 Kuva 5-2. Leca-harkoista tehtävä RE/240 paloluokan väliseinärakenne.31 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan 2 Teräsbetoni/betoni rakennesuunnitelmien mukaan 3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselityksen mukaan Qo 0 PALONKESTOLUOKKA: REI80: 200 mm Kuva 5-3. Paikalla valettu teräsbetoniseinä. 5.2 Palo-ovirakenteet Loppusijoitustiloissa käytetään osastoivien seinien kohdilla tyyppihyväksyttyjä tai erikseen hyväksyttyjä kuumasinkittyjä teräspalo-ovia. Ajokäytävien palo-ovet ovat kynnyksettömiä ja varustetaan laahuksella sekä erillisellä käyntiovella. Normaalikäytössä pääosa ovista pidetään kiinni. Auki pidettävät ovet varustetaan sulkemisjärjestelmällä, joka sulkee ovet sprinklerijärjestelmän lauetessa, paloilmoittimelta tai palopainikkeilta tulevasta signaalista tai palokunnan ohjauskeskuksesta laukaistessa. Rakennustietokortiston ohjetiedostossa RT on esitetty teräspalo-oven rakenne. Teräsovet maalataan ruosteenestomaalausyhdistelmällä. 5.3 Muut ovirakenteet Loppusijoitustiloissa on joitakin ovia, joilta ei edellytetä palo-ovirakennetta. Tällaisia ovia ovat esimerkiksi tauko- ja turvatilojen eri huoneiden väliset ovet. Väliovina käytetään lukittavia, kuultomaalattuja, laakapintaisia puuovia. Kosteissa tiloissa käytetään paloluokiteltuja muoviovia. 5.4 Sijoitustunnelien sulkuseinä Sijoitustunneleiden keskustunnelin puoleiseen päähän asennetaan ovilla varustettu sulkuseinä, joka erottaa sijoitustunnelin keskustunnelista omaksi palo-osastoiksi. Sijoitustunnelien sulkuseinän sekä ovien tulee täyttää EI60 paloluokan vaatimukset. Sijoitustunnelin lopulliseen sulkemiseen tarkoitetun sulkurakenteen kohdalle louhitaan sijoitustunnelin seiniin, kattoon sekä lattiaan m syvä ura (kuva 5-4). Sulkurakenteen uran etäisyys keskustunnelista on 5 m. Sulkurakenteen uraa hyödynnetään käyttövai-32 ~ heessa sijoittamalla sijoitustunnelin sulkuseinä uran kohdalle. Muuten sulkuseinää varten jouduttaisiin louhimaansijoitustunneliin oma levennys. Sulkurakenteen ura louhitaan todennäköisesti hyvin varovaista louhintamenetelmää käyttäen jälkilouhintana, jolloin uran toleranssit ovat melko tarkat. Näin ollen sulkuseinä voidaan sovittaa melko tarkasti louhittuun pintaan. Sijoitustunnelin seinään ja kattoon juotetaan sulkurakenteen uran pohjalle halkaisijaltaan noin 20 mm olevat harjaterästartunnat, joiden pituus kalliossa on noin 80 cm. Tartuntojen välinen etäisyys on noin,5 m. Tartuntojen päissä on kierre, jonka avulla tartuntoihin kiinnitetään H-palkit. Palkkien ja kallioseinän väliin jäävä rako täytetään betonilla (kuva 5-5). 9k: ; ; ; ; i, SIJOITUSREIKÄ 22.,- 22 -r.. 8k:-~ ~ ' ~JO ~!O 3500 ~c," 3500 ( SULKUStiNA 6jl- 6k:- 6k:- 8jl- 9k:- 9jl Kuva 5-4. Sijoitustunnelin käyttövaiheen aikainen sulkuseinä sijoitetaan tunnelin lopullisen sulkurakenteen uraan.33 28 PELTI SULKUSEINÄN RUNKO PELTI RUUVIKIINNITYS ~---- TART. 020 L=800 KALLIOSSA k 500 SEINISSÄ JA KATOSSA Kuva 5-S. Sijoitustunnelin sulkuseinän kiinnitys. H-palkkien asentamisen jälkeen sulkuseinä asennetaan sijoitustunnelin lattian päälle ja kiinnitetään seinissä ja katossa olevien H-palkkien väliin. Seinä tuetaan H-palkkeihin teräslevyillä. Sulkuseinän ja H-palkin välinen asennustoleranssi on noin 50 mm, ja se täytetään mineraali villalla. Sulkuseinän rungossa käytetään teräsrankarunkoista seinärakennetta. Sulkuseinän kokonaisleveys on 5,2 m ja korkeus 5,5 m. Seinän koosta johtuen siitä tehdään kaksiosainen. Yksiosaisena sitä ei voitaisi siirtää kokonaisena sijoitustunnelin sulkurakenteen uran kohdalle. Seinän molemmat puoliskot ovat 2,6 m leveitä ja ne yhdistetään oven yläpuolelta pulttiliitoksella (kuva 5-6). Tällöin seinä on helposti kasattavissa ja purettavissa sekä siirrettävissä uuteen sijoitustunneliin. Sulkuseinän ovien leveys on,8 m ja korkeus 3,8 m. Oviaukon leveys on noin 3,6 m. Ovien rakenne noudattaa palo-ovirakennetta. Sijoitustunnelissa raitis ilma johdetaan ilmanvaihtokanaa pitkin sijoitustunnelin perälle. Sijoitustunnelissa raitis ilma virtaa vapaasti tunnelia pitkin kohti keskustunnelia. Ennen keskustunnelia ja sulkuseinää ilma johdetaan sijoitustunnelista poistoilmakanavaan. Sijoitustunnelin sulkuseinässä on läpiviennit sekä raitis- että poistoilmakanaville.34 29 LJO 0~ LJ ~ 0 L.[) L.[) D D 0 L.[) CXJ n D D D D v 750 ~/ 7] Kuva S-6. Sulkuseinä muodostuu kahdesta osasta, jotka seinää paikalle asennettaessa pulttiliitoksella yhdistetään toisiinsa. 5.5 Valvonta- ja valvomauoman alueen välinen suojaseinä Loppusijoitustiloissa toiminta jaetaan valvonta- ja valvomattomaan alueeseen. Kaikki ydinmateriaalin käsitteleminen tapahtuu valvonta-alueella. Valvomattomalla alueella pääasiassa rakennetaan sijoitustunneleita ja porataan sijoitusreikiä. Sijoitustunneleiden täyttö tapahtuu myös valvomattomalla alueella. Molemmilla alueilla on oma erillinen ilmanvaihto, ja alueet erotetaan toisistaan suojaseinillä (kuva 5-7). Valvonta- ja valvomauoman alueen rajana toimivat suojaseinät sijaitsevat keskustunnelissa tai rinnakkaistunneliperiaatteessa keskustunneleita yhdistävissä yhdystunneleissa. Keskus- sekä yhdystunneleiden leveys on 6 m ja korkeus 6,5 m. ONKALOn tutkimustunneli on 6,7 m korkea (Kirkkomäki 2003b ). Suojaseiniä siirretään aina tarpeen mukaan valvonta- ja valvomauoman alueen rajan siirtyessä. Osa seinistä voi pysyä paikoillaan pitkiäkin aikoja, mutta joitakin seiniä siirretään uuteen kohtaan aina siirryttäessä loppusijoittamaan uutta sijoitustunnelia. Valvonta- ja valvomauoman alueen rajan suojaseinän tulee täyttää vähintään EI60 paloluokan palo-ovirakenteen vaatimukset. Suojaseinän rakenteen tulee olla riittävän luja, jotta se kestää eri ilmanvaihtojärjestelmissä mahdollisesti ilmenevät paine-erot. Sen tulee kestää myös valvomattomalla alueella tehtävien louhintatöiden aiheuttamien räjähdyskaasujen paineaallot35 30 IV-KANAVAT OLETETTU TOTEUTUNUT LOUHINTA SUOJASEINÄ 0 0 ll) l.o 0 0 CO '<") BETONILATTIA Kuva 5-7. Valvonta- ja valvomauoman alueen välinen suojaseinä keskus- tai yhdystunnelissa. Suojaseinässä käytetään teräsrankarunkoista seinärakennetta. Suojaseinän leveys on 5,7 m ja korkeus 5,75 m. ONKALOn tutkimustunnelissa sijaitsevien suojaseinien korkeus on 5,95 m. Suojaseinässä on ovet, joiden leveys on 2,25 m ja korkeus 3,80 m. Suojaseinän oviaukon leveys on noin 4,5 m. Ovien rakenne vastaa palo-ovirakennetta. Suojaseinän oviaukko on riittävän iso, jotta toinen suojaseinä voidaan siirtää poikittain noin 45 astetta kallistettuna toisen suojaseinän oviaukosta läpi. Suojaseinän asentamista varten keskustunnelin seiniin ja kattoon asennetaan U-palkit (kuva 5-8). Ennen palkkien asentamista seiniin ja kattoon juotetaan halkaisijaltaan 25 mm olevat harjaterästartunnat, joiden pituus kalliossa on noin 0,8 m. Tartuntoja juotetaan noin,5 metrin välein. Tartuntoihin kiinnitetään U-palkit sekä niiden lisäksi harjateräksiset haat ja pystyraudat, joilla tuetaan U-palkin ja seinän välistä betonointia. Kalliopinnan ja U-palkin välinen rako betonoidaan esimerkiksi ruiskuttamalla. Louhintatoleranssin ollessa mm kalliopinnan ja U-palkin välinen etäisyys on välillä mm.36 3 PELTI RUUVIKIINNITYS MINER. PELTI TART 025 L=800 KALLIOSSA k500 SEINISSÄ JA KATOSSA M N E R. V L LA LOUHINTA TOTEUTUNUT TEOREETTINEN LOUHINTA Kuva S-8. Suojaseinän kiinnitys. U-palkkien asentamisen jälkeen suojaseinä nostetaan pystyyn U-palkkien väliin keskustunnelin lattian päälle. Suojaseinän ja U-palkkien molemmille puolille asennetaan teräslevyt, jotka pitävät seinän paikoillaan. Suojaseinän ja U-palkin välinen asennustoleranssi on noin 50 mm, ja se täytetään teräslevyjä asennettaessa mineraalivillalla. Keskustunnelissa on kaksi ilmanvaihtokanavaa, joita varten suojaseinissä tulee olla läpimenokappaleet Ilmanvaihdon ohjaamista varten näihin läpimenokappaleisiin asennetaan sulkupellit tai -venttiilit, joilla kanavat pystytään tarvittaessa sulkemaan. Sulkupeltien sekä läpimenokappaleiden tulee myös täyttää EI60 paloluokan vaatimukset. Valvonta- ja valvomauoman alueen rajan siirryttyä pysyvästi muualle suojaseinä voidaan siirtää uuteen paikkaan irrottamalla ensin seinää pystyssä pitävät teräslevyt Ennen keskustunnelin täyttöä tunnelin seiniin betonoidut U-palkit poistetaan piikkaamalla palkin ja seinän välinen betonointi pois. Kalliopultit katkaistaan tämän jälkeen esimerkiksi polttoleikkaamalla ne poikki aivan kalliopinnan juuresta. Näytä lisää
Työ raportti 2 000-0 7 Loppusijoitustilojen rakentaminen ja sulkeminen Timo Saanio Matti Kokko Maaliskuu 2000 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 Lisätiedot Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus
FI9900142 ~Ttf>~-99-Z/ Työraportti 99-21 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituskapseleiden palautettavuus Timo Saanio Saanio & Riekkola Oy Heikki Raiko VTT Energia 30-4 2 Maaliskuu 1 999 Posivan työraporteissa Lisätiedot Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen ilmastoinnin toteutus
Työraportti 2006-05 Olkiluodon loppusijoitustilojen käyttövaiheen ilmastoinnin toteutus Juha Nieminen Helmikuu 2006 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti Lisätiedot Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus
Työraportti 2003-73 Olkiluodon loppusijoituslaitoksen maanpäällisten osien kuvaus Tapani Kukkola Huhtikuu 2004 1 (1) Fortum Nuclear Services 1 ENP 1 Tapani Kukkola 20.4.2003 NUCL-2135 Jakelu: Korvaa Hyväksyjä, Lisätiedot Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään
t i ( T I: J c j t, FI9700036 POSIVA-96-14 Käytetyn polttoaineen loppusijoitus Suomen kallioperään Tekniikkatutkimukset vuosina 1993-1996 Posiva Oy Joulukuu 1996 POSIVA OY A n n a n k a t u 4 2 D. F I Lisätiedot LAURI SAINIO TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN YDINLAITOKSEN RAKENTAMISVAIHEESSA
LAURI SAINIO TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSRISKIEN HALLINNAN KEHITTÄMINEN YDINLAITOKSEN RAKENTAMISVAIHEESSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty teknisten Lisätiedot Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset
FI9900117 POSIVA 99-05 Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen aluetaloudelliset vaikutukset Seppo Laakso Kaupunkitutkimus Seppo Laakso tmi Maaliskuu 1 999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A. 00100 Puhelin Lisätiedot Kapselointilaitoksen ilmastointijärjestelmät
Työraportti 2006-73 Kapselointilaitoksen ilmastointijärjestelmät Juha Nieminen Joulukuu 2006 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti 2006-73 Kapselointilaitoksen Lisätiedot Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen. Ympäristövaikutusten. arviointiohjelma
Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajentaminen Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 2 Esipuhe Esipuhe Tämän Olkiluotoon suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen laajennusta Lisätiedot OLKILUODON JA LOVIISAN
OLKILUODON JA LOVIISAN VOIMALAITOSTEN YDINJÄTEHUOLTO Yhteenveto vuoden 2007 toiminnasta Kansikuvassa Vuojoen kartanon vuonna 2007 kunnostettu orangeria, joka toimii kokous- ja neuvottelutilana. Kuva: Jussi Lisätiedot Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010
Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu Lisätiedot RADONIN TORJUNTA. Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Rakennustekniikan koulutusohjelma. Visamäki, kevät 2013. Sami Rulja
RADONIN TORJUNTA Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Rakennustekniikan koulutusohjelma Visamäki, kevät 2013 Sami Rulja TIIVISTELMÄ VISAMÄKI Rakennustekniikka Rakennetekniikka Tekijä Sami Rulja Vuosi 2013 Lisätiedot 10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU
D 10. ALA-, VÄLI- JA YLÄPOHJIEN SUUNNITTELU 10.1 Rakenteellinen suunnittelu Kuormaluokka Siporex-kattoelementit mitoitetaan yleensä yksiaukkoisena palkkina. Valmistaja on valmiiksi mitoittanut kattoelementit Lisätiedot 4. VÄLISEINÄRAKENTEET
C 4. VÄLISEINÄRAKENTEET 4.1 Yleistä 4.3 Väliseinätyypit Päivitetty Keveytensä, lujuutensa, ääneneristävyytensä ja palonkestävyytensä ansiosta siporex soveltuu mainiosti väliseinämateriaaliksi niin uudis- Lisätiedot Tietunnelin rakennetekniset ohjeet
14 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tietunnelin rakennetekniset ohjeet 1.6.2015 Tietunnelin rakennetekniset ohjeet 1.6.2016 Liikenneviraston ohjeita 14/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Liikenneviraston Lisätiedot RISKIEN ARVIOINTI KAIVOKSIIN JA SYVIIN KALLIOTILOIHIN
RISKIEN ARVIOINTI KAIVOKSIIN JA SYVIIN KALLIOTILOIHIN Pekka Särkkä Jukka Pukkila Panu Kaukinen Antti Sjöblom Pertti Huovinen Jaakko Kilponen Raija Urpelainen Sanna Westerberg Erkki Reinikka Riitta-Liisa Lisätiedot Lajunen Markus. Radonmittaukset ja radonsuojaukset Esimerkkitapauksena Kontiolahden kunta
Lajunen Markus Radonmittaukset ja radonsuojaukset Esimerkkitapauksena Kontiolahden kunta Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikka ja liikenne Rakennustekniikan koulutusohjelma 2007 OPINNÄYTETYÖ Lisätiedot OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT
ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Imatra Lappeenranta Jukka Järveläinen OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ Lisätiedot Leca. -harkkorakenteet. Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen. www.e-weber.fi
Leca -harkkorakenteet Suunnitteluohje, RakMk B5 mukainen PERUSTUKSET Leca Lex harkkorakenteet ULKOSEINÄT Leca Term ja Leca Design -rakenteet 4-14 / 20.12.2013 korvaa esitteen 4-14/1.5.2013 www.e-weber.fi Lisätiedot Runkorakenteet. Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174)
Betoniteollisuus ry Versio 10.3.2010 1 (174) Runkorakenteet 1 Elementtitunnukset... 4 2 Suositusjännevälit... 6 3 Perustukset ja väestönsuojat... 17 Paalut... 17 Sokkelielementit... 18 Väestönsuojaelementit... Lisätiedot Platon-lattiajärjestelmä
Platon-lattiajärjestelmä Terveellinen ja pysyvästi hyvä sisäilma Ja talosi voi hyvin! Betonilattiassa voi Rakennuskosteuden kuivuminen kestää pitkään, jopa useita vuosia. Betonista voi nousta kosteutta Lisätiedot Jyrsintä 4.. lele lel le 1111P11 1 "EI. 80 ani 70 EI ''.. 6 11111 111111121E4MA1111111 50. leliffilffiffiffelleillir 40. EINO -.4.
Maatalouden tutkimuskeskus VAKOLAn tiedote 62/94 Sementin levitys. e., Kastelu e \ Ei routiva Vanha piha i 7 IP.. Tiivistys (tärytys)...ec Jyrsintä 4.. ''.. lele lel le 1111P11 1 "EI 80 ani INIMffillilirrilffi' Lisätiedot Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET
Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Materiaali- ja kalliotekniikan koulutusohjelma Laura Fomin PÄIJÄNNE-TUNNELIN RAKENNUSGEOLOGISET OLOSUHTEET Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi Lisätiedot Laatoitustyön laatuvaatimukset
Ville Palomäki Laatoitustyön laatuvaatimukset Laatan ominaisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri AMK Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka Insinöörityö 3.5.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Lisätiedot Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto
Olkiluodon ja Loviisan voimalaitosten ydinjätehuolto Yhteenveto vuoden 2014 toiminnasta Tiivistelmä Tässä raportissa esitetään ydinenergia-asetuksen mukainen selvitys ydinjätehuoltovelvollisten, Teollisuuden Lisätiedot Euroopan unionissa tavoitteena geologinen loppusijoitus. Grönlannissa tutkitaan jäätikön vaikutusta loppusijoitussyvyydessä s. 11
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ:N YHTIÖLEHTI 3 2011 Euroopan unionissa tavoitteena geologinen loppusijoitus s. 4 Grönlannissa tutkitaan jäätikön vaikutusta loppusijoitussyvyydessä s. 11 OL3:n koulutussimulaattorin Lisätiedot Kotieläinrakennusten lattiat opas hyvän lattian tekoon
MTT:n selvityksiä 152 Kotieläinrakennusten lattiat opas hyvän lattian tekoon Maarit Puumala, Juha Komonen, Pekka Jauhiainen Teknologia MTT:n selvityksiä 152 31 s. Kotieläinrakennusten lattiat -opas hyvän Lisätiedot WARMIA-LATTIALÄMMITYKSEN TEKNISEN TIETOPAKETIN SISÄLTÖ
TEKNINEN OHJE 2014 WARMIA-tekniikka 2 WARMIA-LATTIALÄMMITYKSEN TEKNISEN TIETOPAKETIN SISÄLTÖ Perusedellytykset laadukkaalle lattialämmitykselle 3 Lattiarakenteet 3 WARMIA-lattialämmityksen rakentamisen Lisätiedot POSIVA OY PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUS LIITE 12
TOUKOKUU 2014 1 (11) YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYSTÄ ANNETUN LAIN MUKAISESTI LAADITTU ARVIOINTISELOSTUS JA YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO ARVIOINTISELOSTUKSESTA SEKÄ SELVITYS SUUNNITTELU- PERUSTEISTA, Lisätiedot KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTTÖ RAKENNUSTUOTANNOSSA
KUVAILULEHTI KYLPYHUONE-ELEMENTTIEN KÄYTTÖ RAKENNUSTUOTANNOSSA Jyväskylän Ratapihan opiskelija-asuntojen kylpyhuone-elementtirakentaminen Elmeri Sorsa Opinnäytetyö Toukokuu 2012 Rakennustekniikan koulutusohjelma Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute