Source: http://docplayer.com.br/1223588-Aproveitamento-de-agua-de-chuva-em-areas-urbanas-para-fins-nao-potaveis.html
Timestamp: 2017-11-22 08:21:57+00:00
Document Index: 107100279

Matched Legal Cases: ['Artigo 12', 'Artigo 19', 'artigo 12', 'artigo 19', 'Artigo 102', 'Artigo 103', 'Artigo 104', 'Artigo 106', 'Artigo 107', 'Artigo 108']

Aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas para fins não potáveis - PDF
Aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas para fins não potáveis
Download "Aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas para fins não potáveis"
Levi de Sousa Gentil
1 Capitulo 0- Introdução Engenheiro Plínio Tomaz 23 de fevereiro 2009 Capítulo 0 Introdução 1-1
2 Capitulo 0- Introdução Engenheiro Plínio Tomaz 23 de fevereiro 2009 APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA EM AREAS URBANAS PARA FINS NÃO POTAVEIS Fortaleza dos Templários. Cidade de Tomar, Portugal. Abastecimento de água por captação de água de chuva 1-2
3 Capitulo 0- Introdução Engenheiro Plínio Tomaz 23 de fevereiro 2009 Sede prudente como as serpentes e simples como as pombas. Matheus, 10:16 Titulo: Aproveitamento de água de chuva em áreas urbanas para fins não potáveis Livro em A4, Word, Arial 10, 278p. fevereiro de 2009 Editor: Plínio Tomaz Autor: Plínio Tomaz Composição e diagramação: Plínio Tomaz ISBN: X 1-3
4 Capitulo 0- Introdução Engenheiro Plínio Tomaz 23 de fevereiro 2009 Índice Geral Capítulos Titulo 0 Introdução 1 Conceito de aproveitamento de água de chuva 2 Qualidade da água de chuva 3 Previsão de consumo de água 4 Dimensionamento de calhas e condutores 5 Coeficiente de runoff 6 Dispositivos usados em reservatórios 7 Reservatório de autolimpeza 8 Custos dos reservatórios 9 Dimensionamento do reservatório pelo método de Rippl 10 Método Monte Carlo 11 Análise de simulação do reservatório 12 Precipitação nas capitais 13 Clima, temperatura e precipitações médias 14 Relação beneficio/custo 15 Filtros lentos de areia 16 Desinfecção 17 Osmose reversa 18 Grades, telas, peneiras e filtros 19 First flush 20 Automatização 21 Noções de hidrologia 22 Métodos de avaliação de custos 23 Bibliografia e livros recomendados Apêndice A Lei de Curitiba do ano de 2003 Apêndice B Lei de São Paulo do ano de 2005 Apêndice C Lei de Brasília (Distrito Federal) 1-4
5 Capitulo 0- Introdução Engenheiro Plínio Tomaz 23 de fevereiro 2009 PREFÁCIO A falta de água é um dos graves problemas mundiais que pode afetar a sobrevivência dos seres humanos. O uso desordenado, o desperdício e o crescimento da demanda são fatores que contribuem para intensificar a escassez de água potável no planeta. O Brasil apresenta uma das maiores bacias hídricas do mundo. No entanto, a severa escassez de água potável em diversas regiões tem sido provocada pelo desequilíbrio entre a distribuição demográfica, industrial e agrícola e a concentração de água. A conscientização da importância da economia de água é um dos primeiros passos para atenuar o problema e, juntamente com o incentivo do governo, levar a mudanças de hábitos da população para o uso racional da água. O aproveitamento de água de chuva para consumo não potável é um sistema utilizado em vários países há anos. Essa tecnologia vem crescendo e dando ênfase à conservação de água. Além de proporcionar economia de água potável, contribui para a prevenção de enchentes causadas por chuvas torrenciais em grandes cidades, onde a superfície tornou-se impermeável, impedindo a infiltração da água. A presente obra Aproveitamento de água de chuva escrita pelo Prof. Plínio Tomaz servirá de ponto de referência e auxílio no desenvolvimento de projetos de sistema de aproveitamento de água de chuva. Pela fluência que tem ao tratar do assunto e riqueza de dados apresentados é notável o grande conhecimento do autor sobre o tema. Os capítulos 9 e 10 dedicados ao dimensionamento do reservatório de água de chuva são de extrema relevância, uma vez que o volume do reservatório é o ponto mais frágil do sistema podendo inviabilizá-lo economicamente se mal dimensionado. O professor, colega e amigo Plínio Tomaz tem se dedicado a pesquisas referentes à água, sendo o autor de diversas publicações, entre elas os livros Conservação da Água, Previsão de Consumo de Água, e Economia de Água que, juntamente com a presente obra, cristalizam-se em um vasto conhecimento de referência. Uma tecnologia nova para criar raiz e ser bem desenvolvida deve conter embasamento e conhecimento científico e empírico. Assim sendo, a publicação desta obra servirá para auxiliar engenheiros, arquitetos, técnicos, especialistas e estudiosos a aprofundarem seus conhecimentos sobre essa tecnologia a ser implantada no Brasil. São Paulo, março de 2003 Simone May 1-5
6 Capitulo 0- Introdução Engenheiro Plínio Tomaz 23 de fevereiro 2009 COMUNICAÇAO COM O AUTOR Engenheiro Plínio Tomaz 1-6
7 Capitulo 0- Introdução Engenheiro Plínio Tomaz 23 de fevereiro 2009 Apresentação No livro Conservação da água lançado em 1999 escrevemos um capítulo referente a água de chuva. Vários amigos e estudantes sugeriram que eu o ampliasse e daí nasceu este livro. Temos conhecimentos de um número enorme de engenheiros por toda a parte do Brasil que estão se dedicando ao assunto da captação da água de chuva. Inúmeras dissertações de mestrados e teses de doutoramento estão sendo feitas, o que mostra o interesse pelo assunto. Existe reservatórios escavadas há 3600 ac e a pedra moabita com gravações onde se exige que as casas tenham captação de água de chuva, isto há 850 ac. Portanto, não há inventor do assunto. Esclarecemos ainda que no que se refere a água de chuva há dois assuntos pertinentes. Um é a captação nas casas para se evitar enchentes e outra é a captação para o uso da água de chuva. O dimensionamento de cada reservatório é completamente diferente um do outro. Não fazer confusão. Para a captação da água de chuva para evitar enchentes o reservatório tem que ficar vazio para a próxima chuva, enquanto que para a captação da água de chuva para aproveitamento o reservatório tem sempre que ficar com um pouco de água para uso. A água de chuva não deve ser usada para fins potáveis, principalmente em áreas metropolitanas ou industriais. Todo o estudo considerado é que a água de chuva deve ser usada para fins não potáveis. Um grande problema para o aproveitamento da água de chuva é que no Brasil as empresas concessionárias de água e esgotos não incentivam o seu uso, mesmo assim existe varias cidades no mundo que ajudam de diversas maneiras a quem usar água de chuva. O importante é manter o sentido holístico da conservação da água. A economia de água que se pode conseguir usando água de chuva e água servida é de 30% conforme pesquisas feitas no Japão por Yamagata et al conforme IWA, p. 27 agosto O Ministério do Meio Ambiente da Alemanha prevê o uso nas regiões densas da Europa de 15% de água de chuva (IWA, p.6 fevereiro 2000). Nesta terceira edição acrescentamos informações sobre filtros lentos de areia cuja utilidade é a melhoria da qualidade da água pluvial. Agradeço a Deus, o Grande Arquiteto do Universo, a oportunidade em contribuir para o aumento do conhecimento sobre o assunto. Guarulhos, março de 2006 Plínio Tomaz Engenheiro civil 1-7
8 Capitulo 1- Conceito de aproveitamento de água de chuva Engenheiro Plínio Tomaz 3 de janeiro 2008 Capítulo 1 Conceito de aproveitamento de água de chuva 1-1
9 Capitulo 1- Conceito de aproveitamento de água de chuva Engenheiro Plínio Tomaz 3 de janeiro 2008 Capítulo 1-Conceito de aproveitamento de água de chuva Seção Titulo Página 1.1 Objetivo 1.2 Água doce no mundo 1.3 Água de chuva para fins urbanos 1.4 Aproveitamento de água de chuva na história 1.5 Normas para aproveitamento de água de chuva 1.6 Componentes principais para captação da água de chuva Área de captação Calhas e condutores By pass Peneira Reservatório (reservatório) Extravasor 1.7 Desenvolvimento sustentável 1.8 Reservatórios para aproveitamento de água de chuva e enchentes 1.9 Método Prático 1.10 Código de águas 1-2
10 Capitulo 1- Conceito de aproveitamento de água de chuva Engenheiro Plínio Tomaz 3 de janeiro 2008 Capitulo 1- Conceito de aproveitamento de água de chuva 1.1 Objetivo A American Water Works Association - AWWA em 31 de janeiro de 1993, definiu a conservação da água como a prática, tecnologias e incentivos que aperfeiçoam a eficiência do uso da água. Um programa de conservação da água constitui-se de medidas e incentivos. Medidas são as tecnologias e mudanças de comportamento, chamada de práticas, que resultam no uso mais eficiente da água. Incentivos de conservação da água são a educação pública, as campanhas, a estrutura tarifárias, os regulamentos que motivam o consumidor a adotar as medidas específicas (Amy Vickers, 2001). A AWWA, 1993 encoraja os serviços de água a considerar o lado do suprimento e o lado da demanda. É o que se chama de Planejamento Integrado de Recursos (IRP). Como exemplo, o uso de uma bacia sanitária para 6 litros/descarga, trata-se de uma medida de tecnologia e a mudança de comportamento para que o usuário da bacia sanitária não jogue lixo na mesma, é uma medida prática. Os incentivos na conservação da água são as informações nos jornais, rádios, televisões, panfletos, workshops, etc, mostrando como economizar água. Uma tarifa crescente incentiva a conservação da água, um pagamento de uma parte do custo de uma bacia sanitária (rebate em inglês) é incentivo para o uso de nova tecnologia, como a bacia sanitária com 6 litros/descarga. Os regulamentos de instalações prediais, códigos, leis são incentivos para que se pratique a conservação da água. O aumento da eficiência do uso da água irá liberar os suprimentos de água para outros usos, tais como o crescimento da população, o estabelecimento de novas indústrias e a melhora do meio ambiente. A conservação da água está sendo feita na América do Norte, Europa e Japão. As principais medidas são o uso de bacias sanitárias de baixo consumo, isto é, 6 litros por descarga; torneiras e chuveiros mais eficientes quanto a economia da água; diminuição das perdas de água nos sistemas públicos de maneira que o tolerável seja menor que 10%; reciclagem; reuso da água e informações públicas. Porém, existem outras tecnologias não convencionais, tais como o reaproveitamento de águas servidas residenciais (grey water), muito em uso na Califórnia, e a captação de água de chuva. O objetivo do presente trabalho é apresentar a vantagem do aproveitamento de água de chuva para usos não-potáveis em áreas urbanizadas, para prédios comerciais, industriais e residenciais, citando, como exemplo, dados que são válidos na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). A superfície para captação de água de chuva considerada são os telhados, os quais já estão prontos. Às vezes serão necessárias a colocação de calhas, condutores verticais e coletores horizontais, a construção do reservatório de autolimpeza e do reservatório de acumulação da água de chuva, que poderá ser apoiado sobre o solo ou enterrado. Em se tratando de áreas urbanas, supomos que o reservatório será enterrado. Não se deve esquecer, que a captação de água de chuva poderá, ser feita através de superfície impermeabilizada sobre o solo. No presente trabalho, o pressuposto é o aproveitamento de água de chuva através de telhados: cerâmico, fibrocimento, chapa galvanizada, piso cimentado ou ladrilhado e outros tipos de cobertura. Estimase a economia de 30% (trinta por cento) da água pública quando se utiliza água de chuva. Estimativas feitas em 1999 pelo International Environmmental Technology Centre (IETC) das Nações Unidas, concluíram que no ano 2010 a população da Alemanha e dos Estados Unidos aceitarão 45% e 42% de água de chuva e 20% e 21% respectivamente de grey water (água servida). No Texas a cidade de Austin que tem média pluviométrica anual de 810mm fornece US$ 500 a quem instalar sistema de captação de água de chuva. O valor de US$ 500 corresponde a US$ 40/m 3 da capacidade de armazenamento do reservatório. Assim uma reservatório com 16m 3 o valor ofertado pela cidade de Austin é de US$ 500 que é um pouco menor que 16m 3 x US$ 40/m 3 = US$ 640. Ainda no Texas a cidade de San Antonio fornece US$ 200 para quem economizar 1.230m 3 de água da rede pública usando água de chuva, durante o período de 10anos. No Texas as casas com área de captação de 185m 2 a 277m 2 são comuns e se usam reservatórios de fibra de vidro com 38m 3 de capacidade. O custo do reservatório de fibra de vidro é de US$ 260/m 3 de água reservada no reservatório. Incluindo os filtros, o custo total do reservatório variará de US$ 260/m 3 a US$ 330/m 3. A cidade de Sumida que fica na área metropolitana de Tóquio no Japão, tem precipitação média anual de 1400mm e mesmo assim é aproveitada a água de chuva devido a segurança no abastecimento de água em caso de emergência. 1-3
11 Capitulo 1- Conceito de aproveitamento de água de chuva Engenheiro Plínio Tomaz 3 de janeiro 2008 Conforme Conferência Internacional de Captação de Água de Chuva realizada no Brasil em 1999, foram construídos no nordeste brasileiro de 1997 a 1999 cerca de 20mil novos reservatórios. Em Bangalore na Índia com precipitação média anual de 970mm, uma captação com área de 100m 2 pode-se obter de água de chuva 78,6m 3 /ano usando coeficiente de runoff C=0,8. Pesquisas feitas em 1994 mostraram que 13% das casas na Austrália usam cisternas como fonte de abastecimento de água para beber. Na Austrália foi traçado o objetivo na Gold Coast para que as residências economizem 25% da água do serviço público usando água de chuva. O custo estimado para aproveitamento de água de chuva e da grey water é de US$ com despesas anuais de US$ Água doce no mundo No mundo 97,5% da água é salgada. A água doce somente corresponde aos 2,5% restantes. Porém 68,9% da água doce estão congelados nas calotas polares do Ártico, Antártida e nas regiões montanhosas. A água subterrânea compreende 29,9% do volume total de água doce do planeta. Somente 0,266% da água doce representa toda a água dos lagos, rios e reservatórios (significa 0,007% do total de água doce e salgada existente no planeta). O restante da água doce está na biomassa e na atmosfera sob a forma de vapor. Conforme o livro Modelos para Gerenciamento de Recursos Hídricos de Flavio Terra Barth de 1987, o Brasil está dividido em cinco regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. A América do Sul corresponde a 23,1% da vazão média do mundo, sendo somente superada pela Ásia com 31,6 % conforme Tabela (1.1). 1-4
12 Capitulo 1- Conceito de aproveitamento de água de chuva Engenheiro Plínio Tomaz 3 de janeiro 2008 Tabela 1.1- Produção hídrica do mundo por região Regiões do Mundo Vazão média (m 3 /s) Porcentagem (%) Ásia ,6 América do Sul ,1 América do Norte ,0 África ,0 Europa ,0 Antártida ,0 Oceania ,5 Austrália e Tasmânia ,8 Total ,0% A produção hídrica terrestre do mundo, por região, em metro cúbico por segundo e em porcentagem está na Tabela (1.2). Na América do Sul, o Brasil apresenta vazão média de m 3 /s (53%) enquanto toda a América do Sul apresenta vazão média de m 3 /s. Em relação ao mundo, o Brasil tem 12% da produção hídrica de superfície. Tabela 1.2- Produção hídrica de superfície da América do Sul América do sul Vazão média (m 3 /s) Porcentagem (%) Brasil Outros países Total % A disponibilidade hídrica do Brasil, por regiões, em quilômetros cúbicos e em porcentagem está na Tabela (1.3). 1-5
13 Capitulo 1- Conceito de aproveitamento de água de chuva Engenheiro Plínio Tomaz 3 de janeiro 2008 Tabela 1.3- Disponibilidade hídrica no Brasil por regiões Regiões do Brasil Vazão (km 3 /ano) Porcentagem (%) Norte 3.845,5 68,5 Nordeste 186,2 3,3 Sudeste 334,2 6,0 Sul 365,4 6,5 Centro-Oeste 878,7 15,7 Total 5.610,0 100,0% Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a área em km 2 e a população do Brasil, no ano 1999 está na Tabela (1.4). 1-6
14 Capitulo 1- Conceito de aproveitamento de água de chuva Engenheiro Plínio Tomaz 3 de janeiro 2008 Tabela 1.4- Regiões do Brasil com áreas em km 2 e população Regiões do Brasil Área (km 2 ) População 1999 Porcentagem da população (%) Norte ,40 Nordeste ,23 Sudeste ,61 Sul ,91 Centro oeste ,85 Total ,00% Devemos observar, no quadro acima, que a região Norte tem 68,5% da água de todo o Brasil, embora a população seja relativamente pequena 7,40% da população do país. Há, portanto, um desequilíbrio entre oferta e necessidade. Observe-se, também, que a região Sudeste possui maior população e o problema é acentuado pela poluição dos rios, em conseqüência da atividade industrial, utilização dos insumos agrícolas, poluentes e despejos urbanos. A água é um recurso finito e praticamente constante neste últimos 500milhões de anos. É previsto para o século XXI, a falta de água para 1/3 da população mundial. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, 72% das internações hospitalares no Brasil são decorrentes de problemas relacionados à água. É pertinente, ainda, citar as palavras de Makoto Murase, presidente da Conferência Internacional sobre Aproveitamento de Águas de Chuvas: estima-se que, pelo meio do século XXI, 60% da população estarão concentradas nas áreas urbanas, principalmente na Ásia, África e América Latina, e aparecerão os problemas de secas e enchentes. Uma nova cultura sobre a água de chuva deverá ser desenvolvida, para uma vida mais harmoniosa. Como se sabe, no Brasil, nas regiões Sudeste e Sul, a urbanização já passou dos 60% (em alguns casos está próxima dos 90%). Nas regiões Norte e Nordeste, ainda oscila perto de 50%. Por suas características climáticas, com o predomínio dos climas equatorial e tropical, o Brasil recebe um significativo volume de chuva por ano, que varia de 3.000mm na Amazônia e 1.300mm no centro do país. No sertão nordestino este índice varia entre 250mm/ano a 600mm/ano. 1-7
15 Capitulo 1- Conceito de aproveitamento de água de chuva Engenheiro Plínio Tomaz 3 de janeiro Água de chuva para fins urbanos É importante ressaltar que o modelo de aproveitamento de água de chuva, aqui considerado, é voltado para microbacias de telhados de áreas residenciais, comerciais e industriais. Países industrializados, como o Japão e a Alemanha, estão seriamente empenhados no aproveitamento de água de chuva para fins não- potáveis. Outros países, como os Estados Unidos, Austrália e Singapura, também estão desenvolvendo pesquisas na área do aproveitamento de água de chuva. Para exemplificar veja-se na Figura (1.1) esquema de aproveitamento de água de chuva para fins não-potáveis, em uma residência que possui água encanada. Teremos no futuro um sistema dual de distribuição de água fria, sendo um para água potável e outro para água não potável. O sistema de distribuição de água não potável será destinado principalmente a descargas de bacias sanitárias. 1-8
16 Capitulo 1- Conceito de aproveitamento de água de chuva Engenheiro Plínio Tomaz 3 de janeiro 2008 Sistema de distribuição de água fria potável Sistema de distribuição de água fria não potável Caixa de Figura 1.1-Aproveitamento de água de chuva e água do serviço público (sistema dual de água fria: água potável e água não potável. Fonte: Conservação da Água, Tomaz, 1999 Segundo Dacach (1984) águas negras (black water) são definidas como aquelas que contêm excretas humanas, oriundas das bacias sanitárias e águas servidas (graywater ou greywater) como aquelas resultantes do asseio corporal, da lavagem de pisos e de roupas. No Japão, na cidade de Kitakyushu, em 1995, foi construído um edifício com 14 pavimentos prevendo-se a utilização de água de chuva e, para isso, havendo um reservatório enterrado com 1 milhão de litros. Neste prédio, as águas servidas, isto é, as águas de pias, torneiras, máquina de lavar roupa, com exceção das águas da bacia sanitária e da pia da cozinha, são também reaproveitadas e juntadas à água de chuva. Todas as bacias sanitárias possuem alimentação com água não-potável de chuva e servida. Estão em construção mais de 30 prédios com as características citadas. Lembremos que a energia solar também é aproveitada e utilizada para aquecimento central do prédio. O edifício possui, também, o aproveitamento de energia eólica para iluminação dos corredores. Estes são os chamados prédios do futuro, que irão conviver amigavelmente (environment friendly apartment) com o meio ambiente. Esta é a nova onda do futuro. Nos Estados Unidos, tais prédios são chamados green buildings (edifícios verdes). Gibraltar tem 10% de seu consumo relativo a águas de chuvas, que são captadas nas encostas impermeabilizadas das montanhas. A República de Singapura, com 2,7 milhões de habitantes, área de 620 km 2 e chuva anual média de mm, está tomando várias medidas para conservação da água. Procurando substituir a água potável por água não-potável, quer seja a água de chuva ou água do mar para fins comerciais e industriais. A água de chuva é usada pelas indústrias, na descarga de bacias sanitárias e em irrigação de jardins. Há 56 indústrias que utilizam m 3 por mês de água industrial, somente empregando água de chuva. Da água do mar, as indústrias retiram 11,1 milhões de metros cúbicos por dia, somente para uso de água de resfriamento (Urban Water Resources Management, United Nations, 1993). Em 1995, em Guarulhos, tive oportunidade de verificar as instalações de uma indústria de tingimento de tecido, que aproveita água de chuva, através de um telhado com m 2 e de um reservatório subterrâneo de 370 m 3. A indústria também utilizava da água do serviço público municipal, bem como possui um poço tubular profundo (ou poço artesiano) e reaproveitava 60% da água de processo com o emprego de sete reservatórios apoiados com 15 m 3 cada. 1-9
17 Capitulo 1- Conceito de aproveitamento de água de chuva Engenheiro Plínio Tomaz 3 de janeiro Aproveitamento de água de chuva na história Uma das inscrições mais antigas do mundo é a conhecida Pedra Moabita, encontrada no Oriente Médio, datada de 850 a.c. Nela, o rei Mesha dos Moabitas, sugere que seja feita uma reservatório em cada casa para aproveitamento da água de chuva. No palácio de Knossos na ilha de Creta a aproximadamente 2000 ac era aproveitada a água de chuva para descarga em bacias sanitárias (p. 100 The Rainwater Technology Handbook, 2001, Alemanha). Nesta região, são inúmeras as reservatórios escavadas em rochas anteriores a 3000 a.c., que aproveitavam a água de chuva para consumo humano. A famosa fortaleza de Masada, em Israel, tem dez reservatórios cavados nas rochas com capacidade total de 40 milhões de litros. Na Península de Iucatã, no México, existem reservatórios que datam de antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, e que estão ainda em uso. Anaya-Garduño (2001) salientou o uso de água de chuva usado pelos Incas, Maias e Astecas. Há 2750 ac na Mesopotâmia se utilizavam de água de chuva. Foi descoberto em 1885 em Monturque, Roma, doze reservatórios subterrâneas com entrada superior. Cada unidade tinha largura de 3,08m, comprimento de 6,65m e altura de 4,83m que perfaziam 98,93m 3 cada perfazendo o volume total de 1.187m 3 e que era usado para abastecimento público. A Environmental Protection Agency (EPA) Serviço de Proteção Ambiental, aponta, nos Estados Unidos, a existência de mais de 200 mil reservatórios para aproveitamento de água de chuva. O volume das reservatórios na Jordânia varia entre 35 mil litros e 200 mil litros. Em Jerusalém, existe reservatório com 2,7 milhões de litros. Na Califórnia, são oferecidos financiamentos para a construção de captação de água de chuva, o mesmo acontecendo na Alemanha e Japão. Em Hamburgo, na Alemanha, é concedido gratuitamente cerca de US$ 1.500,00 a US$ 2.000,00 a quem aproveitar a água de chuva, que também servirá para conter picos de enchentes. Hamburgo foi o primeiro estado alemão a instalar sistemas de aproveitamento de águas de chuva iniciando em 1988, havendo até o ano 2000 aproximadamente 1500 sistemas privados de coleta de água de chuva funcionando durante sete anos (The Rainwater Technology Handbook, 2001, Alemanha). Na Alemanha o aproveitamento da água de chuva é destinada a irrigação (jardins), descarga de bacias sanitárias, máquinas de lavar roupa e uso comercial e industrial e vem sendo feito desde o ano de Sempre a água de chuva é usada para fins não potáveis. Embora no momento ainda não está sendo feito, acredita-se que no futuro o aproveitamento de água de chuva seja feito pelas companhias de água potável e por companhias privadas, para abastecimento de hotéis, complexos de apartamentos (p. 102 The Rainwater Technology Handbook, 2001, Alemanha). A grande fortaleza e convento dos Templários localizada na cidade de Tomar, Portugal que teve inicio de construção em 1 de março de 1160, existe dois reservatórios para aproveitamento de água de chuva, sendo um com 215m 3 e outro com 145m Normas para aproveitamento de água de chuva Existe norma da ABNT NBR /2007 publicado em agosto de 2007 e válida a partir de setembro de 2007 para aproveitamento de água de chuva de telhados em áreas urbanas e para fins não potáveis sendo prevista a próxima revisão em Há Associações Internacionais para Aproveitamento de Águas de Chuvas, com congressos a cada dois anos desde junho de 1982 (International Raiwater Catchment Systems Association- IRCSA). Em 1984 a conferência foi feita na Ilhas Virgens no Caribe. Em 1987 na Tailândia; em 1989 nas Filipinas; em1991 em Taiwan; no Quênia foi feita em 1993; China 1995; Irã 1995; Brasil em 1999 e a última foi realizada na Alemanha em setembro de O Código Sanitário do Estado de São Paulo (Decreto , de 27/9/78) diz seguinte: Artigo 12 - Não será permitida: III- a interconexão de tubulações ligadas diretamente a sistemas públicos com tubulações que contenham água proveniente de outras fontes de abastecimento Artigo 19- É expressamente proibida a introdução direta ou indireta de águas pluviais ou resultantes de drenagem nos ramais prediais de esgotos. O artigo 12, item III, ressalta que o sistema não-potável resultante das águas pluviais não deve ser misturado ao sistema de água potável, o que é óbvio. 1-10
18 Capitulo 1- Conceito de aproveitamento de água de chuva Engenheiro Plínio Tomaz 3 de janeiro 2008 O artigo 19 diz, somente, que não se pode introduzir águas pluviais nas redes de esgotos. O aproveitamento de parte das águas pluviais em água não-potável, não impede o lançamento nos esgotos sanitários, e a concessionária dos serviços de água e esgoto passará cobrar a estimativa do novo volume de esgoto que é lançado no coletor. É importante salientar, também, que o uso de águas pluviais para água não-potável evita que seja desperdiçada uma água pura e tratada na limpeza de jardins, gramados, descargas de banheiros e outras aplicações industriais, que não necessitam de água potável. Quando a água pluvial é usada em substituição à água potável, os esgotos resultantes são classificados como esgotos sanitários podendo, portanto, ser lançados nas redes de esgotos públicas. Na Alemanha temos o projeto de norma DIN 1989 destinado a utilização de água de chuva. (p.117 The Rainwater Technology Handbook, 2001, Alemanha). Em janeiro de 2003 tornou-se lei na Alemanha a Diretriz Europeia 98/83/EG do Concil for de Quality of Water for Human Consumation (Koenig, 2003). O interessante nesta lei é que não há restrição para o uso da água de chuva em residências, bacias sanitárias,irrigação de jardim, lavagem de roupas ou limpeza em geral. Em algumas cidades da Alemanha os usuários de águas pluviais devem comunicar ao serviço de água municipal a quantidade estimada de água de chuva que está usando e os fins a que se destina: irrigação de jardins, descarga de bacias sanitárias, máquinas de lavar roupa ou uso comercial ou industrial. Poderá ser cobrada a tarifa de esgoto sanitário ou não. Pesquisas feitas no Japão mostraram que com o uso da água reciclada (água de chuva ou água servida) para fins não potáveis, conseguiu-se reduzir o consumo de 30% da água potável. Yamagata et al, 2002 cita que o consumo de água não potável em um edifício é de aproximadamente de 30% (trinta por cento). O regulamento do governo metropolitano de Tokyo de 1984 obriga que todo prédio com área construída >30.000m 2 (trinta mil) ou quando o prédio use mais de 100m 3 /dia de água não potável, que seja feita reciclagem da água de chuva e da água servida. A fim de evitar enchentes o regulamento da área metropolitana de Tokyo do ano de 1993, obriga a instalação de reservatório de detenção (piscinão) para evitar enchentes em áreas de terreno >10.000m 2 ou quando o edifício tenha mais que 3.000m 2 de área construída. No Brasil em áreas urbanas de modo geral os primeiros 10m3 de água fornecido pelo serviço publico é subsidiado, ficando o custo muito barato para o consumidor e deixando de lado a alternativa do uso da água de chuva. Em lugares onde não existe rede pública é viável o uso da água de chuva. Até o presente momento, o uso da água de chuva em áreas urbanas é viável para consumo comercial e industrial ou em grandes prédios de apartamentos. Na França em 19 de novembro de 2006 foi aprovada uma emenda número 169 que autoriza o uso da água de chuva para fins não potáveis. A justificativa foi o uso das águas de chuvas pelos Alemães, Austríacos e Suíços bem como os paises do Benelux (Bélgica, paises baixos e Luxemburgo). 1.6 Componentes principais para captação de água de chuva Os componentes principais para captação de água de chuva são os seguintes: Área de captação Geralmente são os telhados das casas ou indústrias. Podem ser telhas cerâmicas, telhas de fibrocimento, telhas de zinco, telhas ferro galvanizado, telhas de concreto armado, telhas de plásticos, telhado plano revestido com asfalto, etc. O telhado pode estar inclinado, pouco inclinado ou plano Calhas, condutores Para captação da água de chuva são necessárias calhas e coletores de águas pluviais que podem ser de PVC ou metálicos By Pass A primeira chuva que contém muita sujeira dos telhados pode ser removida manualmente com uso de tubulações que podem ser desviadas do reservatório ou automaticamente através de dispositivos de autolimpeza em que o homem não precisa fazer nenhuma operação. 1-11
19 Capitulo 1- Conceito de aproveitamento de água de chuva Engenheiro Plínio Tomaz 3 de janeiro Peneira Para remover materiais em suspensão usam-se peneiras com tela de 0,2mm a 1,0mm (p. 91 The Rainwater Technology Handbook, 2001, Alemanha) Reservatório Podem estar apoiado, enterrado ou elevado. Podem ser de concreto armado, alvenaria de tijolos comuns, alvenaria de bloco armado, plásticos, poliéster, etc Pesquisa feita em Hamburg, Alemanha em 346 propriedades que possuíam a coleta de águas pluviais, mostrou que 94% estavam satisfeitos com o aproveitamento da água de chuva e a recomendava o uso a outras pessoas. Informaram também muitos vazamentos em reservatórios elaboradas em anéis pré-fabricados concreto armado e em filtros que requeriam manutenção excessiva (p. 100 The Rainwater Technology Handbook, 2001, Alemanha) Extravasor Deverá ser instalado no reservatório um extravasor (ladrão). O extravasor deverá possuir dispositivo para evitar a entrada de pequenos animais. 1.7 Desenvolvimento sustentável O desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos foi definido pelo American Society of Civil Engineer (ASCE) em 1998 como aqueles recursos projetados e gerenciado para contribuir com os objetivos totais da sociedade, agora e no futuro, devendo manter o meio ambiente e a integridade ecológica e hidrológica. Outros autores como Butler e Parkinson, 1997 citados por Leonard T. Wright e James P. Heaney no livro Stormwater collection systems desigh handbook orientado por Larry W. Mays em 2001, identificam quatro objetivos para promover a sustentabilidade do sistema moderno urbano de drenagem: 1) manter a saúde publica e proteção contra enchentes; 2) evitar a poluição local e distante; 3) minimizar o uso dos recursos hídricos e 4) ser operável e adaptável. a longo prazo. Bech et al (1994) no mesmo livro, define que o ideal da sustentabilidade no sistema de drenagem é compensar as distorções introduzidas no ciclo hidrológico pelas atividades da cidade. A chave da sustentabilidade de um sistema de drenagem é reconhecer o valor de todos os componentes do balanço hídrico (Wright e Heaney, 2001). Para o balanço hídrico mensal pode ser usado o Método de Thornthwaite, por exemplo. Wright e Heaney, 2001 sugerem quatro etapas para o desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos: 1) Estimar a longo prazo o balanço hídrico, incluindo o uso da água interno, externo, necessidades de irrigação, precipitação, evaporação, infiltração, escoamento superficial (runoff), esgotos produzidos, etc. 2) Avaliar os cenários futuros do uso do solo e as necessidades regionais visando o controle de enchentes e os objetivos da qualidade da água. 3) Identificar o controle na fonte para cada tipo de solo. 4) Integrar as medidas de controle na fonte com a macrodrenagem e a macrodrenagem. Vamos salientar que no balanço hídrico é sempre considerado o uso da água de chuva e da água servida (gray water). Para a região metropolitana de São Paulo, o uso da água de chuva, da água servida e do esgoto sanitário tratado, poderia fazer com que diminuísse a quantidade de água importada do sistema Cantareira, pois, 55% da água consumida na Região Metropolitana de São Paulo vem de outras bacias, isto é, são importadas. 1.8 Reservatórios para aproveitamento de água de chuva e enchentes Parece ser uma idéia razoável a execução simultânea de dois reservatórios, sendo um para o aproveitamento de água de chuva e outro para controle de enchentes (piscininha). Nem sempre isto é possível, pois as piscininhas captam toda a água que cai no imóvel, ou seja telhado, piso etc enquanto que para a água de chuva, devido a necessidade de preservar a qualidade da água da chuva, sempre é captado a água do telhado. De modo geral, a localização das mesmas estão em lugares separados e a qualidade requerida são diferentes. 1-12
20 Capitulo 1- Conceito de aproveitamento de água de chuva Engenheiro Plínio Tomaz 3 de janeiro 2008 Somente em casos onde praticamente só existe área de telhado, os reservatórios de aproveitamento de água de chuva e para controle de enchente podem ser feitos juntos. 1.9 Código de águas O código de águas está no decreto /1934 e no que se refere a águas pluviais diz: Artigo 102- Consideram-se águas pluviais as que procedem imediatamente das chuvas. Artigo 103- As águas pluviais pertencem ao dono do prédio onde caírem diretamente, podendo o mesmo dispor delas à vontade, salvo existindo direito em contrário. Parágrafo único: ao dono do prédio, porém não é permitido: I- desperdiçar essas águas em prejuízo dos outros prédios que delas se possam aproveitar, sob pena de indenização aos proprietários dos mesmos; II- desviar essas águas do seu curso natural para lhes dar outro, sem consentimento expresso dos donos dos prédios que irão recebe-las. Artigo 104- Transpondo o limite do prédio em que caírem, abandonadas pelo proprietário do mesmo, as águas pluviais, no que lhes for aplicável, ficam sujeitas as regras ditadas para as águas comuns e para as águas públicas. Artigo 106- É imprescritível o direito de uso das águas. Artigo 107- São de domínio público de uso comum as águas pluviais que caírem em lugares ou terrenos públicos de uso comum. Artigo 108- A todos é licito apanhar estas águas. Parágrafo único: não se poderão, porém, construir nestes lugares ou terrenos, reservatórios para o aproveitamento das mesmas águas sem licença da administração. O comentário de Silva e Pruski, 2000 é o seguinte: se as águas de chuvas caírem em um terreno privado, ao seu proprietário inicialmente pertencerão. Se caírem em terrenos ou lugares públicos, todos poderão ir apanhar as águas pluviais (Silva e Pruski, 2000). Ainda conforme Silva e Pruski, 2000 a lei 9433/97 não modificou as sábias regras de Essas regras estimulam os proprietários privados a captar as águas das chuvas para as suas necessidades básicas. 1-13
Capítulo 1. Conceito de aproveitamento de água de chuva
Capítulo 1 Conceito de aproveitamento de água de chuva 1-1 Capítulo 1-Conceito de aproveitamento de água de chuva Seção 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Titulo
VOLUME I APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA 1-1 Capítulos Titulo 0 Introdução 1 Conceito de aproveitamento de água de chuva 2 Qualidade da água de chuva 3 Previsão de consumo de água 4 Dimensionamento de
Capítulo 25- Retrossifonagem 25-1 Capítulo 25-Retrossifonagem 25.1 Introdução Há sempre dúvidas quando temos que usar o suprimento de água potável da concessionária pública no uso de aproveitamento de