Source: http://docplayer.fi/3804477-12-palovirta-ja-paine-palohuoneessa.html
Timestamp: 2017-01-25 00:41:50+00:00
Document Index: 20301321

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐12. Palovirta ja paine palohuoneessa
12. Palovirta ja paine palohuoneessa
Download "12. Palovirta ja paine palohuoneessa"
1 12. Palovirta ja paine palohuoneessa 12.1 Hiukan historiaa Joulukuussa 1995 kokoonnuimme Bengt Hägglundin luo keskustelemaan nimikkeistökysymyksestä ennen tuuletusjärjestelmien palosuojatekniikan käsikirjan laatimista. Bengtin lisäksi paikalla olivat Lars Jensen (LTH), Staffan Bengtson ja Tomas Fagergren (Brandskyddslaget) ja Bo Backvik (PBL Kontroll). Tapaamisen tarkoituksena oli yhtenäistää kaksi tutkimusraporttia, Simulating fires in natural and forced ventilated enclosures (Hägglund 1986) ja Enkelsystem analys av rökspridning i ventilationssystem (Jensen 1988). Pian tapaamisen alkamisen jälkeen kävi ilmi, että raporteissa oli tärkeä yhteinen tekijä: paineen kehittyminen, joka johtui erilaisten vuotojen aiheuttamasta palo-osaston ulosvirtauksen paineenlaskusta. Hägglund analysoi savunmuodostuksen aiheuttamaa kaasumassan muutosta sekä laajentumisvaikutuksia kaasumassan lämmetessä ja virran suuntautuessa ulos palo-osastosta. Jensen analysoi edellytyksiä savun leviämiselle palo-huoneesta toiseen osastoon ilmastointijärjestelmän kautta. Hän tutkii rajatapauksen riippuvuutta palopaineesta ja palovirrasta, joka on Jensenin raportissa esitelty käsite. Tapaamisen osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että palovirtaa tulisi käyttää nimityksenä lämpölaajenemiselle huoneessa olevan tulipalon tapauksessa. Täydellisempänä kuvauksena voidaan käyttää palon aiheuttamaa virtausta Yleistä Mikä palovirta on Palon aiheuttamalla virtauksella palovirralla tarkoitetaan tilavuuden lämpölaajenemista aikayksikköä kohti huoneessa, jossa tulipalo syttyi. Palovirta syntyy aina riippumatta siitä, onko paloosasto suljettu vai avoin. Tämän seurauksena palohuoneen happipitoisuus laskee, ja jos huoneen vaipassa ei tapahdu muutoksia, palo tukahtuu ja parhaassa tapauksessa sammuu ja jäähtyy itsestään. Toisessa tapauksessa huoneessa saattaa olla palamattomia palokaasuja ja hehkupaloa, ja oven tai ikkunan avaaminen voi aiheuttaa erittäin nopean syttymisen, niin sanotun leimahduksen. Kolmas mahdollinen tilanne on se, että palamattomat palokaasut vuotavat palohuoneen vieressä olevaan huoneeseen, jossa ne voivat sekoittua ilmaan. Sekoitus voi syttyä, jolloin syntyy voimakas paineennousu, niin sanottu palokaasuräjähdys. Neljännessä tilanteessa ikkunat romahtavat lämpöjännitteiden vuoksi, sisään tulee palamisilmaa ja palon kasvuvaihe saa uutta vauhtia. Ikkunoiden romahtaminen vapauttaa myös palotilan paineen Keskipalovirta Kun palovirta kasvaa, palotilassa syntyvä ilmatilavuus kasvaa, sillä palon alkuvaiheessa muodostuu savua ja palokaasujen lämpötila nousee. Oletetaan, että palohuoneen koko ilmatilavuuden lämpötila T 1 nousee T 2 asteeseen (K) t sekunnin aikana. Tällöin palohuoneen ilmatilavuus V kasvaa kyseisenä ajanjaksona seuraavasti: ja keskipalovirraksi tulee Jos huoneen tilavuus on 45 m 3 ja lämpötila nousee 100 C:sta (373 K) 200 C:een (473 K) 60 sekunnin aikana, ilmatilavuus kasvaa 12 m 3 ja keskipalovirraksi tällä ajanjaksolla saadaan 0,2 m 3 /s. Palovirran vaikutus on kiinnostavin, jos palo syttyy lähes suljetussa tilassa, sillä lämpölaajeneminen nostaa palo-osaston painetta. Paineennousun suuruus määräytyy huoneen tiiviyden sekä huoneessa olevan ilmastointijärjestelmän rakenteen mukaan. Suuri paineennousu lisää riskiä palon leviämiselle viereisiin tiloihin ilmastointikanavien kautta. Tätä käsitellään luvussa 24. Jos palo syttyy suljetussa huoneessa, se ottaa kaiken palamisilman palohuoneesta. 872 12.3 Palovirran määritys Yleistä Palovirran määrittämiseen on useita menetelmiä yksinkertaisesta pika-arvioinnista edistyneisiin tietokoneohjelmiin. Kuten aina, kun kyse on palolaskelmista, mukana on useita epävarmuustekijöitä, joiden suhteen on pakko tehdä olettamuksia. Tämän julkaisun ydinalueella, palontorjunnassa ja asennuksissa, tarvitaan lisää tutkimusta osittain suoraan tällä tekniikka-alueella, osittain sellaisina alueilla, joilla asennustekniikan palosuojaus integroidaan rakennuksen strategiseen palosuojaukseen. Siksi ei tule ihmetellä, jos eri menetelmillä saadaan erilaiset laskentatulokset. Syynä ei ole se, että yksi menetelmä olisi oikea ja toinen väärä, vaan se, että laskennan perusteina käytettävien oletusten tekeminen on vaikeaa. Otetaanpa esimerkiksi niinkin yksinkertainen asia kuin palon kehitysnopeus. On hyvin hankalaa määrittää sataprosenttisella todennäköisyydellä, onko palon kehitysnopeus Fast vai Medium (11.4.3). Seuraavassa kuvattujen menetelmien kohdalla tulee harkita, voidaanko menetelmään helposti yhdistää herkkyysanalyysi, jonka avulla voidaan kompensoida riittävien syöttötietojen valinnan vaikeutta Tehdyt käytännön kokeet Kuva :1 Koejärjestely Koetilana käytettiin tiivistä betonitilaa, jonka pintaala oli 20 m 2. Tilaan sijoitettiin heptaanikappale, jonka palavan pinnan kokoa voitiin säätää ulkopuolelta siten, että voitiin saavuttaa erilaisia palonkehitysnopeuksia. Koehuoneen yhteen seinään asennettiin putki, jonka halkaisija oli 200 mm. Yhdessä kokeessa simulointiin tulipalo, jonka kehitysnopeus oli lähellä NFPA:n Fast-määritystä. Kokeessa rekisteröitiin muun muassa palohuoneen paine ajan funktiona (katso esimerkki kuvassa :2). FOA (nykyinen FOI) teki vuonna 1996 tutkimusprojektin yhteydessä käytännön yrityksen tutkia palon kehitystä lähes suljetussa huoneessa. Koe kuvattiin raportissa Pressure rise due to fire growth in a closed room, Hägglund m.fl., Kokeessa tehtiin kolme täysimittaista palokoetta (kuva :1) käyttämällä NFPA:n käyrien (11.4.3) mukaisia palonkehitysnopeuksia. Kokeessa rekisteröidyt suureet olivat lämpötila virtaus ja sen suunta paine. 883 12.3.2:2. Kuva :2 Paine koehuoneessa Kuten kuvasta näkyy, huoneeseen muodostui noin 2 minuutin kuluessa ylipaine, jonka maksimi oli noin 100 Pa. Sen jälkeen palo sammui hapenpuutteen vuoksi. Happipitoisuus oli tällöin noin 12 %. Palon sammuessa huoneeseen muodostui lyhytaikainen alipaine ympäröivien rakenneosien jäähdytysvaikutuksen vuoksi. Alipaineeksi mitattiin noin 200 Pa. Huoneeseen tuotiin nyt lisää palamisilmaa ulkopuolelta. Tämän lisähapen avulla palo voi alkaa uudelleen ja jatkaa tällaista pulssimaista toimintaa, kunnes kaikki palava aines on kulutettu. Tässä kokeessa palo ei alkanut uudelleen, koska käytettiin heptaania eikä huoneessa ollut sytytysliekkiä. Putken kautta ulos virtaava kaasumäärä on palovirta, jonka suuruus määräytyy kulloisenakin ajankohtana kehittyneen palotehon mukaan. Time (s) Lähtökohtana paloteho Lämpölaajeneminen eli palovirta on suoraan verrannollinen palotilan ylimmän kaasukerroksen lämpötehoon. Raportissa Simulating fires in natural and forced ventilated enclosures, 1986, Hägglund osoittaa, että jossa Q b = kaasumassan lämpöteho, W c p = ilman lämpökapasiteetti, J/kgK (12.7.5) T 0 = palovirran lämpötila, K (lattiavyöhyke) Ongelmana on tekijän Q b määrittäminen. Palotehosta itsessään on runsaasti tietoja, jotka on simuloitu tietokoneohjelmilla tai dokumentoitu erilaisissa käytännön kokeissa. Sen sijaan tiedot edellä olevan lausekkeen tekijästä Q b ovat varsin niukat. Palovirran mitatut arvot ovat hyvin lähellä jäljempänä kuvattujen eri laskentatapojen avulla määritettäviä arvoja. Katso myös esimerkki 5 luvussa , Käytännön laskennat DSLAYV:n avulla. Palotilan paloteho siirtyy osittain ylimpään kaasukerrokseen, osittain palotilan lattiaan, seiniin ja kattoon. Ylimpään kaasukerrokseen siirtyvän palotehon osuus voi olla noin % esimerkiksi palon luonteen ja huoneen geometrian mukaan. Yleisenä arviona voidaan käyttää, että 1/3 tehosta siirtyy kaasukerrokseen, jos palo syttyy lähes suljetussa huoneessa ja hapen taso puolittuu. Näissä olosuhteissa voidaan soveltaa peukalosääntöä, jonka mukaan 1 MW:n paloteho tuottaa palovirran 1 m 3 /s (Lars Jensen, 2006). Palovirran määrittäminen palotehon perusteella on yleisesti ottaen melko karkea menetelmä, ja on parempi käyttää jotakin toista menetelmää. 894 DSLAYV-laskentaohjelma Alkuperäisessä menetelmässä käytetään DSLAYV-laskentaohjelmaa, joka perustuu raporttiin Simulating fires in natural and forced ventilated enclosures, Bengt Hägglund NFPA:N KASVUKÄYRÄ FAST PALOTEHO/MW Ohjelma kuvataan lyhyesti tässä luvussa. Lisäksi luvussa kuvataan ja analysoidaan muutamia käytännön esimerkkejä DSLAYV:n avulla. DSLAYV-ohjelma Laskennassa voidaan käyttää DSLAYVtietokoneohjelmaa (Bengt Hägglund). Käytettävässä kaksivyöhykemallissa oletetaan, että huoneessa on kaksi homogeenista kaasukerrosta (vyöhykettä), lämmin yläkerros ja jäähtynyt alakerros. Palon edetessä ylemmän palokaasukerroksen lämpötila nousee ja kerroksen paksuus kasvaa. Ohjelma laskee palokerroksen paksuuden ja keskilämpötilan, kun palon koko annetaan. Vyöhykemallia on testattu kokeellisesti saaduilla arvoilla ja saavutettu hyviä tuloksia. DSLAYV:n avulla voidaan myös laskea monia muita arvoja, kuten palovirta, kaasumassan ulostulovirtaus, happi- ja CO-pitoisuudet, nokipitoisuus sekä paine palotilassa. Palokaasun muodostumisaika, palokaasujen lämpötila sekä palovirta voidaan laskea erikokoisille tiloille ja erilaisille palonkehitysnopeuksille. Laskennallista tulosta voidaan pitää summittaisena arvona annetuille suureille. Kuva :1 Kuvassa :1 esitetään NFPA:n käyrä, jossa palo saa kasvaa rauhassa ilman laskevan happipitoisuuden vaikutusta. Jos sen sijaan halutaan kuvata paloa, joka syttyy yhdessä huoneessa ja jolla on käytettävissään rajallinen määrä palamisilmaa, palon kehitys tapahtuu käyrän mukaisesti, kunnes happipitoisuus on laskenut prosenttiin. Tässä kohdassa kasvukäyrä katkeaa ja palovirran, palokaasun lämpötilan sekä palokaasun määrän kasvu hidastuu. Katso kuvat :2, 3 ja 4. PALOTEHO/MW Hapen puute huoneessa voi rajoittaa palon kokoa. Toisin sanoen palon kehitys ja intensiteetti pienenevät happipitoisuuden alentuessa. Tällöin lämpötila laskee ja palovirta pienenee. DSLAYV:llä tehdyissä laskelmissa edellytetään, että tulipalo elää omaa elämäänsä ja että kasvu tapahtuu aluksi oletetun käyrän mukaisesti (yleensä kyseessä on NFPA:n käyrä, katso ) eli palamisilmaa on vapaasti saatavana. Kuvasta :1 näkyy, että palon kehityksen oletetaan jatkuvan maksimipalovirran jälkeen ikään kuin happipitoisuus ei laskisi eli palo elää omaa elämäänsä. Kuva :2 Palon kehitys katkeamiskohtineen Katkeamiskohdissa palotilan happipitoisuus on laskenut noin 10 prosenttiin. Huomaa, että palovirran maksimi on jo ohitettu (kuva :3). 905 PALOVIRTA/M3/S Laskettaessa katkeamiskohtien ajankohtia tietylle palon kehitysnopeudelle oletetaan, että huoneessa on vain pieniä vuotoja eli huone on lähes suljettu. Tämä on varovainen olettamus. Vuodot saavat huoneen happipitoisuuden laskemaan nopeammin kuin tiiviissä huoneessa, koska kaikkea happea ei käytetä palamiseen vaan osa menetetään vuotojen vuoksi (kuva :3). Palovirran määrittäminen DSLAYV:llä, yleistä Kuva :3 Palovirta Kun palovirtaa (kuva :3) lasketaan DSLAYV:llä, palovirran katsotaan olevan ns. kylmä palovirta eli se virtaa ulos palotilan lämpimän palokaasukerroksen alla olevasta viileästä kerroksesta. Katso esimerkiksi Ondruslaskentaesimerkki (luku ). Palovirran laskennassa otetaan huomioon happipitoisuuden pieneneminen. PALOKAASUKERROKSEN LÄMPÖTILA/ C Julkaisua En handbok om brandskyddsteknik för ventilationssystem, 1996, varten Bengt Hägglund teki joukon laskelmia palotehosta, palovirrasta, palokaasukerroksen lämpötilasta ja palokaasun täyttöasteesta viidessä erikokoisessa huoneessa ( m 2 ) käyttämällä palon kehitysnopeuksia Slow, Medium, Fast ja Ultrafast (katso ). Ympäröivien seinien, lattian ja katon oletetaan laskelmissa koostuvat eristävästä materiaalista, jolla on kevytbetonin ominaisuudet. Jos ympäröivät pinnat ovat betonia, palovirta pienenee yleisesti ottaen noin 15 %, sillä huoneen ylimmän kaasumassan lämpöteho pienenee (huoneen pintojen aiheuttamat häviöt kasvavat). Tässä ei selitetä Hägglundin koko laskentatulosta (katso edellä mainittu julkaisu) vaan annetaan vain taulukko kaaviosta luetuista pyöristetyistä palovirran maksimiarvoista. Taulukko :1 Palovirta (l/s) erikokoisissa huoneissa erilaisilla palon kehitysnopeuksilla (NFPA). Pyöristetyt arvot. Kuva :4 Kaaviossa annettu palokaasun lämpötila on ylemmän palokaasukerroksen keskilämpötila. Pinta/ Ultra Slow Medium Fast Korkeus fast Sohva Sänky 15/2, /2, /2, /2, /2, /3, /3, Katso myös luvun , Käytännön laskennat DSLAYV:n avulla, esimerkki 1. Kuten kuvasta :3 näkyy, palovirta kasvaa ajan funktiona maksimiin saakka. Laskettaessa riskiä palokaasun leviämiselle ilmastointijärjestelmän kautta syötearvona käytetään kuitenkin maksimiarvoa, jolloin mukana on tietty turvamarginaali. 916 Näitä arvoja laskettaessa on turvamarginaalina oletettu, ettei huoneessa ole vuotoja tai muuta ulosvirtausta, ennen kuin happipitoisuus on laskenut noin prosenttiin, jolloin palon kehitys pysähtyy. Tämä siksi, että mahdollisimman paljon happea olisi käytettävissä palon kehitykseen tulipalon alkuvaiheessa. Kuten taulukosta näkyy, palovirta kasvaa, kun huoneen tilavuus ja palon kasvunopeus kasvavat. Palovirta saavuttaa maksimiarvonsa, ennen kuin palotilan happipitoisuus on laskenut prosenttiin. Taulukossa annettujen palovirtojen oletetaan poistuvan palotilasta kaksivyöhykemallin alemman (jäähtyneen) kerroksen kautta. Laskelmissa oletetaan, että ikkunat ovat ehjät laskelmien kattamana ajanjaksona. Lisäksi huoneen oletetaan olevan lähes suljettu eli siinä on vain vähäisiä vuotoja. Lisätietoja on luvussa Lisäksi taulukon arvot on laskettu pinta-aloille m 2, korkeudelle 2,5 m ja NFPA:n kasvunopeudelle Medium/Fast: Medium Kaasumassan antoteho on noin 0,05 MW (15 m 2 ) noin 0,3 MW (240 m 2 ), mikä vastaa noin prosenttia palotehosta. Palokaasukerros saavuttaa lämpötilan C noin 4 minuutissa (15 m 2 ) noin 8 minuutissa (240 m 2 ). Palokaasukerros on noin 0,2 m lattian yläpuolella noin 3 minuutin kuluttua (15 m 2 ) noin 0,5 m lattian yläpuolella noin 10 minuutin kuluttua (240 m 2 ). Fast Kaasumassan antoteho on noin 0,1 MW (15 m 2 ) noin 0,5 MW (240 m 2 ), mikä vastaa noin prosenttia palotehosta. Palokaasukerros saavuttaa lämpötilan C noin 3 minuutissa (15 m 2 ) noin 5 minuutissa (240 m 2 ). Palokaasukerros on noin 0,2 m lattian yläpuolella noin 2 minuutin kuluttua (15 m 2 ) noin 0,6 m lattian yläpuolella noin 6 minuutin kuluttua (240 m 2 ). Palava sohva tai sänky Palokaasukerros saavuttaa lämpötilan C vain pinta-alan ollessa 15 tai 60 m 2, ei 240 m 2 ( C). Palokaasukerros on alimmillaan noin 0,8 m lattiasta (240 m 2 ) noin 8 10 minuutin kuluttua, muuten lähes lattian tasossa noin 4 7 minuutin kuluttua. 927 Käytännön laskennat DSLAYV:n avulla Seuraavissa laskelmissa tilan oletetaan olevan lähes suljettu, ellei otsikossa toisin todeta. Yleiskatsaus laskentaesimerkeistä: 1. Laskettuihin tietoihin liittyviä näkökohtia katso alla 2. Medium ja Fast; 20, 50, 100 m 2 ; ei sprinkleriä / sprinkleri; paloteho, palovirta, CO-pitoisuus katso tämä luku 3. Medium ja Fast; 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 ja 250 m 2 ; huoneen korkeus 3, 4, 6 m; ei sprinkleriä / sprinkleri; paloteho, palovirta katso alla 4. NFPA Medium verrattuna oletettuun luonnolliseen palon kulkuun; 40 m 2 / 2,5 m; palojen koot, happipitoisuus, palokaasuton korkeus, palokaasun lämpötila, palovirta katso tämä luku 5. Medium; 100 m 2 / 2,5 m; pulssimainen palo; paloteho, palovirta, happipitoisuus, palokaasuton korkeus, palokaasun lämpötila katso tämä luku 6. Palo suljetussa ilmastointihuoneessa luku 17 Palo ilmastointihuoneessa, josta on yhteys kuiluun luku Palokaasun lämpötila, kun tulipalo on hissikuiluun liitetyssä hissin konehuoneessa luku 28 Palovirta, paineen kasvu, hissin konehuone luku Palon oletettu kulku hoitohuoneen sängyssä ja sohvassa; 12 ja 40 m 2 / 2,5 m; noentuotanto/näkyvyys, paloteho, palokaasuton korkeus, palokaasun lämpötila; palokaasujen nokipitoisuus, prosessiaika noin 10 minuuttia katso Palon oletettu kulku sohvassa; 15, 50 ja 100 m 2 / 2,5 m; palohuoneen ovi on auki; paloteho; palokaasujen nokipitoisuus; prosessiaika noin 60 minuuttia katso Autopalo autotallissa katso Lämpötila ja happipitoisuus suljetussa kuilussa tapahtuvassa palossa luku Nokipitoisuus huoneessa m 2, h = 3 m katso Palovirta kellaritiloissa, ei sprinkleriä, kylmä ja lämmin palovirta katso tämä luku 14. Palovirta kellaritiloissa, sprinkleri käytössä katso tämä luku 15. Laskennallinen paineennousu palotilassa, ovi käytävään kiinni/auki katso tämä luku Johonkin tiettyyn lukuun liittyvät laskentaesimerkit ovat kyseisen luvun lopussa. 938 Laskentaesimerkki 1 palo hoitohuoneen sängyssä keskustelua palovirrasta DSLAYV:llä lasketaan palokaasuton korkeus sekä palokaasujen keskilämpötila ja happipitoisuus suljetussa huoneessa syttyvässä palossa. Lisäksi lasketaan palovirta sekä noki- ja COpitoisuus tietylle palon kehitykselle huoneessa. Huoneen pinta-ala on 20 m 2 ja korkeus 2,6 m. Oletetaan, että hoitosänky palaa. Käytettävä palokäyrä esitetään kuvassa A. Palo alkaa tavallisesta hoitohuoneen sängystä. Kuvassa B esitetään vertailuna muita mitattuja sänkypaloja. Palohuoneen happipitoisuus otetaan huomioon, jotta voidaan arvioida palohuoneen laskettujen lämpötilojen paikkansapitävyys. Tulee huomata, että DSLAYV-ohjelmassa palon annetaan elää omaa elämäänsä huoneen happipitoisuudesta riippumatta. Huoneen happimäärä ei vaikuta käyttäjän määrittämään huoneessa muodostuvan tehon arvoon. Kuvasta C näkyy, että palovirta saavuttaa maksiminsa noin 4 minuutissa, kun palokaasut (kuva D) ovat lähellä lattiatasoa. Neljässä minuutissa happipitoisuus on noin % ja palo kehittyy edelleen noin 280 kw:iin noin 4,5 minuutissa. Tässä vaiheessa happipitoisuus laskee noin 10 prosenttiin ja palo pysähtyy. Jäähtymisvaiheessa CO-pitoisuus ja happipitoisuus nousevat matalassa happimäärässä tapahtuneen epätäydellisen palamisen vuoksi, ja palohuoneessa saattaa esiintyä kytemistä. Happipitoisuus nousee hiukan noin 6 minuutin kuluttua, mikä voidaan selittää palotilan paineen muuttumisella jäähtymisen jatkuessa (huoneeseen saattaa vuotaa happea). 949 HUONEEN KOKO 4x5x2,5 m (korkeus) ANTOTEHO / KW PALOKAASUKERROKSEN LÄMPÖTILA C ESIMERKKI MITATUISTA SÄNKYPALOISTA ANTOTEHO/KW HAPPIPITOISUUS % PALOVIRTA m 3 /s CO-PITOISUUS/ppm PALOKAASUTON KORKEUS / m NOKIPITOISUUS g/m 3 Kuva :1 Kuvat A H 9510 Laskentaesimerkki 2 palovirta/co-pitoisuus ei sprinkleriä / sprinkleri Tässä lasketaan palovirta ja CO-pitoisuus huoneelle, jonka pinta-ala on 20, 50 tai 100 m 2 ja korkeus 3 m. Palon oletetaan kasvavan NFPA:n Medium- ja Fast-nopeuksilla. Palo on lattian tasossa, ja palavaa polttoainekiloa kohti oletetaan muodostuvan 30 MJ energiaa. Medium-nopeudella sprinkleri laukeaa 220 sekunnin ja Fast-nopeudella 120 sekunnin kuluttua. Sprinklerin laukaisun jälkeen palo jatkuu samalla teholla. RTI-arvo on 50 m 0,5 s 0,5 (RTI, katso ). Palokaasujen CO-pitoisuuden laskennassa oletetaan, että kutakin palavaa polttoainekiloa kohti muodostuu 0,06 kg CO. Heikosti ilmaa saavassa palossa (poorly ventilated fire, kytevä palo palovirran maksimin jälkeen) CO:ta saattaa muodostua huomattavasti enemmän. Huomaa, että palovirran käyrät ovat samanlaiset sprinklerin käytöstä riippumatta. Tämä johtuu siitä, että palovirta saavuttaa maksimin juuri ennen sprinklerin laukeamista. CO-pitoisuus nousee nopeasti sen jälkeen, kun palovirta on ohittanut maksimin. PALON KOKO ANTOTEHO/kW EI SPRINKLERIÄ AIKA/s PALON KOKO ANTOTEHO/KW AIKA/s 9611 PALOVIRTA MEDIUM-NOPEUS PALOVIRTA l/s / EI SPRINKLERIÄ PALOVIRTA FAST-NOPEUS PALOVIRTA l/s / EI SPRINKLERIÄ AIKA/s PALOKAASUJEN CO-PITOISUUS CO ppm / MEDIUM / EI SPRINKLERIÄ AIKA/s PALOKAASUJEN CO-PITOISUUS CO ppm / FAST / EI SPRINKLERIÄ AIKA/s PALOVIRTA MEDIUM-NOPEUS (220 s) PALOVIRTA l/s / SPRINKLERI AIKA/s PALOVIRTA FAST-NOPEUS (120 s) PALOVIRTA l/s / SPRINKLERI AIKA/s PALOKAASUJEN CO-PITOISUUS CO ppm / MEDIUM / EI SPRINKLERIÄ AIKA/s PALOKAASUJEN CO-PITOISUUS CO ppm / FAST / EI SPRINKLERIÄ AIKA/s Kuva :2 Kuvat A K 9712 Laskentaesimerkki 3 palovirran maksimi, sprinkleri / ei sprinkleriä Tässä lasketaan palovirran maksimi huoneessa, jonka pinta-ala on 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 tai 250 m 2 ja korkeus 3 m, 4 m tai 6 m. Palon oletetaan kasvavan NFPA-nopeuksilla Medium ja Fast. Kun sprinkleri on lauennut, palon intensiteetin oletetaan pienenevän eksponentiaalisesti ajan funktiona. Sprinklerin laukeamisajat on laskettu Hazardpaketin DETACT-ohjelmalla määrittämällä alkuarvoiksi sprinklerien paikat, palon koko, huonekorkeus sekä RTI-arvo. Edellytykset Korkeus sprinkleriin 3, 4 tai 6 m Pluumiakselin ja sprinkleripään välinen etäisyys 2,5 m Lämpötila, jossa sprinkleri laukeaa 71 C RTI-arvo 50 Saadaan seuraavat ajat Medium Korkeus 3 m 210 s palon alkamisesta m 270 s m 360 s - - Fast Korkeus 3 m 120 s palon alkamisesta m 150 s m 180 s - - Huomaa, että palovirran maksimi saavutetaan ensin suuremmissa huoneissa, tässä tapauksessa huonekorkeuden ollessa 3 m ja pinta-alan ollessa 90 m 2 Medium-nopeudella ja 60 m 2 Fastnopeudella. Tämä on otettava huomioon arvioitaessa riskiä palokaasun leviämiselle tuuletusjärjestelmän kautta. Ei voida suoraan olettaa, että palokaasun leviämisriski häviää, jos rakennelma varustetaan sprinklerijärjestelmällä. 9813 ANTOTEHO / KW EI SPRINKLERIÄ PALON KOKO PALOVIRTA 1/s FAST MEDIUM SPRINKLERI MEDIUM PALON KOKO ANTOTEHO/KW LATTIAPINTA-ALA M2 MAKSIMIPALOVIRTA SPRINKLERI MEDIUM PALOVIRTA 1/s LATTIAPINTA-ALA M2 ANTOTEHO/KW SPRINKLERI FAST PALON KOKO PALOVIRTA 1/s FAST MAKSIMIPALOVIRTA EI SPRINKLERIÄ MEDIUM PALOVIRTA 1/s LATTIAPINTA-ALA M2 Kuva :3 Kuvat A G LATTIAPINTA-ALA M2 9914 Laskentaesimerkki 4 palovirta yms. NFPA verrattuna oletettuun palon kulkuun Tässä esimerkissä lasketaan palovirta, palokaasun lämpötila, palokaasuton korkeus ja happipitoisuus käyttämällä osittain NFPA Medium -nopeudella kasvavaa paloa, osittain oletettua luonnollisen sänkypalon kulkua. Palohuoneen happipitoisuuden lasku ei laskelmissa vaikuta palovirran maksimiarvoihin, vaan oletetaan, että maksimiarvot saavutetaan, ennen kuin happipitoisuus saavuttaa kriittisen rajan. Kuvassa A esitetään laskelmissa käytettävät palamiskäyrät. Sänkypalon koko nähdään palamiskäyrien leikkauskohdasta, joka esitetään kuvassa B. Laskelmissa odotetaan varovasti, että palo tukahtuu, kun palokaasujen happipitoisuus saavuttaa arvon %. Kun palo tukahtuu, lämpötila tasaantuu tai laskee tasolle C. Tämä koskee sekä Medium-käyrää että oletettua palamiskäyrää (vertaa kuvia C ja D). Kuvassa D lämpötilakäyrät jatkavat kasvuaan tasoittumatta tai laskematta. Kuten edellä todettiin, tämä johtuu siitä, että DSLAYV:ssä palo elää omaa elämäänsä. Palovirran maksimi (kuva F) saadaan odotetusti hetkellä, jona palokaasukerros saavuttaa lattian tason (kuva E) noin 3 minuutin kuluttua (NFPA Medium) ja vähän myöhemmin oletetulla palamiskäyrällä (hiukan pienempi tehotaso, katso kuva A). 10015 LASKELMISSA KÄYTETTY PALON KOKO ANTOTEHO/kW PALOKAASUJEN LÄMPÖTILA / % ERITYYPPISIÄ SÄNKYPALOJA ANTOTEHO/kW PALOKAASUTON KORKEUS / m HAPPIPITOISUUS % PALOVIRTA M3/s Kuva :4 Kuvat A F 10116 Laskentaesimerkki 5 palohuone, jossa on vuotorako / pulssimainen palo Palokaasuton korkeus / m Palohuoneessa, jonka pinta-ala on 100 m 2, on 3,0 cm:n rako lattian ja katon välissä. Huoneessa on ilmanvaihtojärjestelmä, jonka kapasiteetti on 500 l/s ja jossa tuuletusyksikkö on asennettu kattoon. Painehäviöksi yksikön yli on asetettu 100 Pa. DSLAYV:llä tehdään laskelma lähes suljetulle huoneelle, jossa palon voimakkuuden oletetaan pienenevän palokaasujen happipitoisuuden vähetessä. Voimakkuus kasvaa uudelleen, kun happipitoisuus huoneessa kasvaa. Laskelmissa oletetaan kaksi tällaista pulssia. Tehtävät laskelmat ovat kahden pulssin antoteho (kuva A), palokaasuton korkeus (kuva B), palokaasun lämpötila (kuva C), palovirta (kuva D) ja happipitoisuus (kuva E). Palovirran maksimi saavutetaan noin 4 minuutissa, kun happipitoisuus on noin 14 %. Paloteho ja lämpötila laskevat palohuoneessa ja huoneen alaosaan muodostuu alipaine. Tuloksena huoneeseen virtaa happipitoista ilmaa ja noin 7,5 minuutin jälkeen paloteho alkaa taas kasvaa. Samalla palovirta pienentää alipainetta, ohittaa nollapaineen ja nousee uuteen maksimiin (ensimmäistä hiukan pienempään) noin 10,5 minuutin jälkeen, kun happipitoisuus on noin 15 %. Välillä 4 8 minuuttia happipitoisuus kasvaa 14:sta noin 19 %:iin. Palovirran uuden maksimin (noin 10,5 minuuttia) jälkeen palo pienenee uudelleen samalla tavalla kuin ensimmäisen pulssin jälkeen. Antoteho/kW Lämpötila/ C Palovirta / l/s Happipitoisuus / % Aika/min Aika/min Aika/min Aika/min Aika/min Kuva :5 Kuvat A E 10217 Laskentaesimerkki 13 palovirta kellaritiloissa, ei sprinkleriä, kylmä ja lämmin palokaasu PALOVIRTA M3/s Palon kasvun oletetaan noudattelevan NFPA:n käyriä Medium ja Fast. Paloja ei sammuteta sprinklerillä. Laskennassa huonekorkeus on 3 m. Lattiapintaala vaihtelee seuraavasti: 10 x 10 metriä 20 x 20 metriä 40 x 40 metriä 60 x 60 metriä Laskelmissa tila oletetaan lähes suljetuksi. Aika/min PALOVIRTA M3/s (LÄMPIMÄT PALOKAASUT) PALON TUULETUS KELLARITILASSA PALON KOKO (EI SPRINKLERIÄ) ANTOTEHO / MW HAPPIPITOISUUS / % Aika/min Aika/min NFPA MEDIUM -KASVUKÄYRÄ PALOKAASUTON KORKEUS / m Aika/min Kuvassa A esitetään palon kasvunopeudet Fast ja Medium. Aika/min PALOKAASUKERROKSEN LÄMPÖTILA / C Aika/min Kuva :6 Kuvat A F Seuraavat kuvat perustuvat Mediumkasvunopeuteen. Kuvassa B esitetään neljän tilan palokaasuton korkeus ja kuvassa C palokaasukerroksen keskilämpötila. Kuvassa D esitetään DSLAYV:n normaalitavalla tapahtuva palo, eli palokaasut ovat kylmiä palovirta virtaa ulos lattiatasolla, ja huoneen lämpötila on normaali. Kuvassa E sen sijaan esitetään epätavallinen DSLAYV-kuvaus, jossa palokaasut ovat lämpimiä palovirta lähtee ylemmästä palokaasukerroksesta, jonka lämpötila esitetään kuvassa C. Tämä laskentamalli voi toimia ohjenuorana määritettäessä kellaritilojen palokaasutuuletusta. Kuvassa F esitetään palohuoneen happipitoisuus edellä hahmotellun palon aikana. 10318 Laskentaesimerkki 14 palovirta kellaritiloissa, sprinklerisammutus PALOKAASUKERROKSEN LÄMPÖTILA / C Esimerkki on periaatteessa kuten 13, mutta palot sammutetaan. Sprinklerin laukeamisajan laskennassa on käytetty seuraavia arvoja: pluumiakselin etäisyys sprinkleripäästä 2,5 m sprinklerin laukeamislämpötila 68 C Medium-kasvunopeudella sprinkleri laukeaa 5 minuutin (Fast-nopeudella 3 minuutin) jälkeen. Palojen oletetaan noudattelevan NFPA:n kasvukäyriä Medium ja Fast. Laskennassa huonekorkeus on 3 m. Lattiapintaalat ovat seuraavasti: 10 x 10 metriä 20 x 20 metriä 40 x 40 metriä 60 x 60 metriä Laskelmissa tila katsotaan lähes suljetuksi. PALOVIRTA M3/s AIKA/min PALON TUULETUS KELLARITILOISSA PALON KOKO (SPRINKLERI) ANTOTEHO/kW HAPPIPITOISUUS / % AIKA/min AIKA/s NFPA MEDIUM -KASVUKÄYRÄ PALOKAASUTON KORKEUS / m AIKA/min Kuva :7 Kuvat A E Kuvassa A esitetään kasvunopeudet Fast ja Medium. Seuraavissa kuvissa kasvunopeuden oletetaan olevan Medium. Kuvassa B esitetään palokaasuton korkeus neljässä rakennuksessa ja kuvassa C palokaasukerroksen keskilämpötila. AIKA/min Kuvassa D esitetään palovirta, mutta tässä esimerkissä esitetään vain normaali ( kylmä ) palovirta, sillä sprinklerisammutuksen vuoksi palokaasukerroksen keskilämpötila on matala. Kuvassa E esitetään happipitoisuus palohuoneessa. 10419 Laskentaesimerkki 15 laskettu paineenkasvu, kun palohuoneen ovi käytävään on auki tai kiinni Palohuoneen seinien kautta tapahtuvaksi vuodon 50 Pa:n paine-erossa lasketaan olevan noin 50 l/s, kun ovi on kiinni (kuva :8). Jos ovi on auki (mutta muut käytävän ovet kiinni), myös vuoto käytävän seinien kautta otetaan huomioon ja kokonaisvuoto on noin 200 l/s (kuva :9). Seuraavassa laskelmassa palohuoneen ovi on kiinni kuvan :8 mukaisesti. Palohuoneen pinta-ala on 4 x 8 m ja korkeus 2,5 m. Käytävän pituus on 40 m ja leveys 3 m. Palon kasvunopeus noudattaa NFPA Medium -käyrää. Palohuone on suljettu lukuun ottamatta rakoa lattiasta kattoon. Raon kautta tapahtuvan vuodon virtauskerroin on 0,8. Kuva :9 Palohuoneen sijainti käytävässä, ovi auki LASKETTU PAINEEN KASVU HUONEEN KOKO:4 x 8 x 2,5 m SULJETTU HUONE ANTOTEHO/MW Raon leveydeksi oletetaan 2 mm mikä vastaa vuotoa 36 l/s (50 Pa) 4 mm l/s mm l/s mm l/s - - AIKA/min PALOKAASUTON KORKEUS / m Kuva :8 Palohuoneen sijainti käytävässä, ovi kiinni AIKA/min 10520 PALOKAASUKERROKSEN LÄMPÖTILA / C Kuvassa A esitetään NFPA:n Mediumkasvukäyrän mukainen antoteho. Kuvissa B ja C esitetään palokaasuton korkeus ja palokaasukerroksen lämpötila. Kuvassa D esitetään palovirta (lämpimät palokaasut). Maksimi saavutetaan noin 2 minuutin jälkeen, kun happipitoisuus on noin 12 % (kuva E). AIKA/min PALOVIRTA (LÄMPIMÄT PALOKAASUT) PALOVIRTA M3/s Paine työntää palovirran ulos raon kautta. Kuvassa F esitetään erikokoisille raoille lasketut palopaineet. Maksimipaine on noin Pa pienimmällä 2 mm:n raolla (paine todennäköisesti ylittää seinien kestävyyden). Kun rako on kaksi kertaa tämän kokoinen, palopaine pienenee noin neljännekseen. Tulokset 8 ja 16 mm:n raoille vastaavat suunnilleen sitä, että palohuoneen ovi käytävään on auki ja vuotoa tapahtuu myös käytävän seinien läpi. HAPPIPITOISUUS / % AIKA/min Vastaavan tilanteen voidaan olettaa syntyvän asuntopalossa, kun palovirta määritetään sille huoneelle, jossa palo alkoi. Vuoto voidaan määrittää joko palohuoneelle tai, jos huoneen oven oletetaan olevan auki, koko asunnolle. PAINEEN KASVU / Pa AIKA/min AIKA/min Kuva :10 Kuvat A F 10621 Palovirtalaskelmien yleinen kaava Lars Jensen teki 90-luvun lopussa Bengt Hägglundin käsikirjassa Brandskyddsteknik för ventilationssystem julkaistujen laskelmien perusteella regressioanalyysin saadakseen yksinkertaistetun laskentakaavan palovirralle. Hän päätyi seuraavaan kaavaan: jossa q b = palovirta α = palon kehitysnopeus V = huoneen tilavuus HUOM! Tässä kaavassa ja Hägglundin DSLAYVlaskelmissa α ilmaistaan yksikössä kw/s 2. Lars Jensenin raportissa (katso 12.4), sen yksikkönä on W/s 2. Karkeasti ottaen siis palovirran suuruus on verrannollinen palon kehitysnopeuden α neliöjuureen ja palohuoneen tilavuuden V neliöjuureen. Huomaa, että tämä yksinkertaistettu kaava pätee vain Hägglundin edellä mainitussa käsikirjassa käyttämissä olosuhteissa (katso ). Palovirta kasvaa palotehon myötä ja saavuttaa maksimin, kun palokaasu ulottuu lähelle lattian tasoa. Edellä esitetyllä kaavalla saadaan tämä maksimiarvo. Kaava pätee huonekorkeudessa 2,5 m, kun lattiapinta-ala on m 2. Nykyään käytettävissä on Lars Jensenin kehittämä, paljon parempi laskentamenetelmä, joka korvaa edellä esitetyn yleiskaavan. Laskentamenetelmä kuvataan seuraavassa luvussa Lars Jensenin laskentamenetelmä 2006 Professori Lars Jensen, LTH Installationsteknik, on laatinut loppuraportin Skydd mot rökspridning via ventilationssystem med stoppade fläktar och förbigångar riskbedömning och dimensionering, Brandforsk , raportti TVIT-06/ Laskennallinen palotilanne Jensenin raportin luku 3 käsittelee laskennallisia palotilanteita. Luvun tarkoituksena on määrittää laskennallinen palovirta sen mukaan, mitkä huoneessa olevat esineet voivat palaa. Palovirta voidaan laskea, kun kaasumassan teho palohuoneessa. Laskelmien pohjaksi kirjoittaja on tutkinut 70:tä julkaisussa Initial fires, Särdqvist, 1993 mainittua palotilannetta Kaksivyöhykemalli Kaksivyöhykemallia, jossa huoneen tilavuus jaetaan ala- ja ylätilavuuteen, käytetään palon kulun simulointiin palohuoneessa, jossa ei ole suuria aukkoja, kuten ikkunoita tai ovia. Malli perustuu simulointimalliin, joka kuvataan julkaisussa Simulating fires in natural and forced ventilated enclosures, Hägglund (1986). Jensenin raportissa mallia on hiukan yksinkertaistettu mitä tulee paine-eroon ympäristön kanssa, aukkoihin ja ilmastointiin. Palohuoneen ja ympäristön välinen paine-ero voi olla enintään muutama tuhat Pascalia, eikä se vaikuta paloon ja palovirtaan. Oletuksena on myös, ettei huoneeseen tule virtausta. Huomaa kuitenkin, että joissakin olosuhteissa palovirta voi olla negatiivinen, mikä johtaa tulovirtaukseen. Tämä tulipalon kulun osa ei kuitenkaan ole kiinnostava, vaan meitä kiinnostaa vain palovirran suurin arvo Simulointitapaus, jossa mallia sovelletaan palon αt 2 -kulkuun Kaksivyöhykemallia simuloitiin erilaisilla αt 2 - paloilla käyttämällä eri lattiapinta-aloja, huonekorkeuksia ja ilmanpoiston (palovirran poiston) jakosuhteita. Tavoitteena oli määrittää näiden parametrien ja laskennallisen palovirran q b välinen yhteys käytettäessä määritettyä paloaikaa t b ja ylävyöhykkeen lämpötilaa, niin sanottua palolämpötilaa T b. Teoreettinen maksimipaloaika t s voidaan määrittää laskemalla, milloin kaikki palohuoneessa oleva happi on kulutettu (kuva :1). Seuraavassa on tiivistelmä raportin luvusta22 Näiden tuloksien seurauksena Jensen käyttää raportissa sekä NFPA:n mukaista varovaista tehonkasvua t 2 että Jensenin raportin luvussa 3 esitetyn laskentamenetelmän mukaista tehonkasvua t 1. Kuva :1 Simulointi alkaa, kun ylävyöhykkeen korkeus on 1 mm, ja päättyy, kun alavyöhykkeen korkeus on 1 mm. Simuloinnissa määritetään suurin palovirta sekä siihen liittyvä paloaika, ylävyöhykkeen lämpötila, palokaasukerroksen etäisyys lattiasta ja paloteho. Laskelmat tehtiin kaikille seuraavien neljän parametrin yhdistelmälle: Kasvunopeus Lattiapinta-ala A Huonekorkeus h Ilmanpoistosuhde u Parametrin u arvo ilmaisee, miten suuri osa ilmanpoistosta tapahtuu lattialla. Eri kasvunopeuksilla (8 arvoa), lattiapinta-aloille (10), huonekorkeuksilla (5) ja ilmanpoistosuhteilla (5) saadaan laskettaviksi yhdistelmää. Kaikkien palon t 2 -muotoisen kulun simulointien tuloksena raportti osoittaa, että niiden laskennallisten paloaikojen t b keskiarvo, jossa palovirta saavuttaa maksimiarvon, on noin 0,45 kertaa teoreettisen maksimipaloajan t s suuruinen. Teoreettinen maksimipaloaika on aika, jona kaikki tilassa oleva happi on kulutettu Palotehon kehitys Palotehon muuttumista ajan funktiona tutkittiin erityisesti palon kulun alkuosassa maksimitehoon saakka. Tämä tehtiin selvittämällä, onko tehon kasvu tyyppiä αt 2, mikä on tavallinen tapa kuvata palon kehitystä, kun sekä paloteho että palotehon muutos kasvavat monotonisesti. Raportissa osoitetaan, että 34 tapauksessa 70:stä paloteho ei kasva monotonisesti, vaan kehityksessä on pienenevä ajanjakso. Vain 7 tapauksista on monotonisia sekä palotehon että palotehon muutoksen suhteen. Lopuissa 29 tapauksessa paloteho kasvaa monotonisesti, palotehon muutos sen sijaan ei. Laskentamenetelmällä voidaan laskea palovirta q b, paloaika t b (maksimiin asti) ja palolämpötila T b (maksimiin asti) (katso laskentalauseke 12.5) Palon kasvu Huoneen ilmamäärä rajoittaa palon kasvua, kun palon ilmatilavuuden tarve kasvaa huoneen tilavuutta suuremmaksi, edellyttäen, ettei ympäristöstä virtaa sisään ilmaa. Tämä tarkoittaa, että ikkunat ja ovat kiinni ja ehjiä. Tässä on kyseessä yliarviointi, koska huoneilma lämpenee palon aikana, joten käytettävissä oleva happimäärä vähenee Paloaika Mahdollinen paloaika ennen palon tukahtumista, voidaan arvioida vertaamalla paloilman tarvetta huoneen tilavuuteen. Paloajan avulla voidaan puolestaan määrittää maksimipaloteho kyseisen ajan kuluessa. Laskennallista palotehoa voidaan siis käyttää laskennallisen palovirran määrittämiseen. Raportissa esitettiin korjaus, joka liittyy ikkunan rikkoutumiseen (lämpösäteilyn vuoksi) αt 2 - muotoisessa palossa. Valittujen syöttötietojen avulla voidaan määrittää, ettei palohuoneen paine ehdi purkautua romahtaneen ikkunan vuoksi ennen laskennallisen palovirran kehittymistä. Kirjoittaja on tutkinut ja kvantifioinut tarkasti paloajan eli ajan siihen, että palovirta saavuttaa maksimiarvonsa (ennen kuin se alkaa pienentyä hapen puutteen vuoksi) Herkkyysanalyysi Kaksivyöhykemallin avulla tutkittiin, miten seuraavat yhdeksän parametria vaikuttavat laskennalliseen palovirtaan: huoneen lattiapinta-ala huonekorkeus seinäkerroin alavyöhykkeen ilmanpoisto-osuus pintamateriaalin paksuus pintamateriaalin tyyppi säteilyn osuus (miten suuri osa palotehosta häviää ympäristöön) palonkasvuparametri [Q(t) = α 2 t 2 ] palofunktioparametri [Q(t) = α n t n ] 10823 Seinäkerroin ilmaisee, miten suuri huoneen suhteellinen seinäpinta-ala on nelikulmaisen huoneen seinäpinta-alaan (= 1) verrattuna. Arvo 0 tarkoittaa, että seinäpinta-alat jätetään huomiotta. Arvo 2 tarkoittaa, että seinäpinta-alat kaksinkertaistetaan. Tämä voidaan tulkita niin, että 100 m 2 :n huone koostuu neljästä 25 m 2 :n huoneesta. Alavyöhykkeen ilmanpoisto-osuus ilmaisee, miten suuri osa palohuoneesta lähtevästä laajenemisvirrasta on peräisin alavyöhykkeestä. Arvo 1 tarkoittaa, että kaikki ilmanpoisto tapahtuu alavyöhykkeestä, ja arvo 0, että kaikki ilmanpoisto tapahtuu ylävyöhykkeestä. Pintamateriaalin paksuus ja pintamateriaalin tyyppi vaikuttavat palohuoneen vaipan eristykseen ja lämpökapasiteettiin. Kunkin parametrin herkkyysanalyysi tuottaa siis 9 analyysitapausta. Kukin analyysitapaus selitetään kaaviomuodossa käyttämällä palovirtakäyriä eri parametriarvoille sekä käyrää paloteholle α = 23,44 W/s 2. Kaavioista käy ilmi myös paloaika. Lattiapinta-ala parametriherkkyys Pinta-ala A = 50, 100, 200 m 2 (h = 3 m) Parametriherkkyys huonekorkeus Huoneen korkeus h = 2,4, 3,0, 3,6 m (V = 300 m 2 ) Kuva :2 Palovirta ja paloteho eri huonekorkeuksilla Kuten edellisessäkin tapauksessa, huoneen tilavuuden kasvaminen kasvattaa myös palovirtaa. Huoneen seinät parametriherkkyys Seinäparametri määrittää, miten suuri seinäpintaala on neliömäiseen huoneeseen verrattuna. Arvo 0 tarkoittaa, että seinäpinta-alat jätetään huomiotta, arvo 1, että normaalit seinäpinta-alat otetaan huomioon, ja arvo 2, että seinäpinta-alat katsotaan kaksinkertaisiksi. Palovirtaan voi vaikuttaa muun muassa se, että kosketuspinta lisää jäähtymistä. Vaikutus palovirtaa on kuitenkin merkityksetön, joten sitä ei käsitellä tässä tiivistelmässä. Ilmanpoisto-osuus parametriherkkyys Raportissa todetaan: Kuva :1 Palovirta ja paloteho eri lattiapinta-aloilla Käyrät osoittavat, että lattiapinta-alalla on hyvin suuri vaikutus laskennalliseen palovirtaan. Kun paloilmaa on saatavilla enemmän, paloteho on suurempi ja palovirta on suoraan verrannollinen konvektiotehoon (palokaasukerrokseen tulevaan tehoon). Luvut osoittavat, että pinta-alan nelinkertaistuminen (eli huoneen tilavuuden nelinkertaistuminen) lähes kaksinkertaistaa palovirran. Paloaika t b voidaan lukea kuvasta :1 tai laskea luvun 12.5 kaavasta. Teoreettiset maksimipaloajat t s ovat 271, 342 ja 431 s. Palohuoneen ilmanpoiston toteutustapa vaikuttaa tulipalon kulkuun. Jos ilmanpoisto tapahtuu vain huoneen yläosasta, osa palokaasukerroksen ilmasta poistetaan mutta alavyöhykkeen ilmaa ei. Happipitoista ilmaa ei poisteta, joten palo voi jatkua pidempään. Käänteisessä tapauksessa, jossa ilmanpoisto tapahtuu vain huoneen alaosasta, palovirta työntää alavyöhykkeen happipitoisen ilman ulos, mikä lyhentää paloaikaa. Palovirta (m 3 /s) kuvataan yhdessä palotehon (MW) kanssa, kun alavyöhykkeen ilmanpoistoosuus on 0, 0,5 tai 1. Kuvan :3 kolme tapausta osoittavat, että alavyöhykkeen ilmanpoisto-osuudella on tietty vaikutus laskennalliseen palovirtaan, joka pienenee alavyöhykkeen ilmanpoisto-osuuden kasvaessa. Huomaa, että kaikki kolme käyrää päättyvät, kun ylävyöhyke ulottaa lattiatasolle. 10924 Alavyöhykkeen ilmanpoisto-osuus u = 0,0, 0,5, 1,0 Säteilyn osuus parametriherkkyys Lainaus raportista: Kuva :3 Palovirta ja paloteho alavyöhykkeen eri ilmanpoistoosuuksilla Paloteho voidaan jakaa pienempään säteilyosaan ja suurempaan konvektio-osaan. Kuvassa :5 esitetään palovirta (m 3 /s) ja paloteho (MW) kaksivyöhykemallissa, jossa säteilyn osuus on 0, 0,2 ja 0,4. Kolme mallia osoittavat, että säteilyn osuudella on tietty vaikutus laskennalliseen palovirtaan, sillä säteilyn lisääntyminen lisää suoraa jäähdytystä ympäröivien pintojen kautta. Säteilyn osuus f = 0,0, 0,2, 0,4 Pintamateriaalin paksuus parametriherkkyys Alkavan palon kulku on ajallisesti lyhyt rakennusten normaaliin lämmönsiirtoon verrattuna. Alkuvaihe vaikuttaa vain pieneen osaan seiniä, lattiaa tai kattoa. Siksi tämän parametrin vaikutus on niin pieni, että se voidaan jättää huomiotta. Pintamateriaalin tyyppi parametriherkkyys Pintamateriaali i m = 1, 2, 3 - (puu, betoni, teräs) Kuva :5 Palovirta ja paloteho eri säteilyosuuksilla Hägglundiin 1986 verrattaessa huomataan, että keskimäärin 20 % johtuu liekistä tulevasta suorasta säteilystä. Voidaan olettaa, että raportin kolme analyysiarvoa johtuvat juuri liekin säteilystä. Raportissa mainittu suurempi konvektio-osa siirtyy vain osittain ylempään kaasukerrokseen, sillä palohuoneen lattiassa, seinässä ja katossa tapahtuu säteily- ja konvektiohäviöitä. Kuva :4 Palovirta ja paloteho eri pintamateriaaleilla Huoneen pintojen jäähdytyskyky ja ominaisuudet vaikuttavat palovirtaan konkreettisesti. Analyysissä käsiteltiin kolmea materiaalia, puuta, betonia ja terästä. Yleisesti huomataan, että puu, jolla on merkittävästi heikompi lämmönjohtokyky ja hiukan pienempi lämmönvarauskyky, tuottaa suuremman palovirran (suurempi palotehon osa kaasukerrokseen). Jäähdytys siis heikkenee, kun vaippa eristää paremmin. 11025 α.t 2 -palo parametriherkkyys α = 2,93, 23,44, 187,52 W/s 2 Kuva :6 Palovirta ja paloteho eri palonkuluilla Nopeasti kasvava palo voi saavuttaa suuren tehon, ennen kuin huoneen ilmatilavuus on käytetty. Mutta tämä tapahtuu paloajan kustannuksella suuri teho tarkoittaa lyhyttä paloaikaa, jos palon syötearvot ovat muuten samat. Kolme tapausta osoittavat, että palovirta on hyvin riippuvainen kasvunopeudesta. αt n -palo parametriherkkyys Paloaikafunktio P(t) = α n t n n = 1, 2, 3 Selvityksessä analysointiin kolme palofunktiota, joilla on eri aikaeksponentti n ja vakio α n. Aikaeksponenteiksi valittiin 1, 2 ja 3, ja α n -arvoa mukautettiin niin, että teoreettinen maksimipaloaika saadaan eksponentilla 2. Näiden kolmen tilanteen palovirrat eivät juuri eroa toisistaan, etenkään eksponenttien 2 ja 1 tapauksessa. Tämä voidaan tulkita niin, että oletusta αt 2 -muotoisesta palovirrasta voidaan soveltaa normaalitapauksissa, vaikka tämä tutkimus osoittaakin, että palon kulku usein poikkeaa αt 2 -mallista (katso edellä oleva kuvaus palotehon kehittymisestä) Yhteenveto herkkyysanalyysistä Palovirta saavuttaa kaikissa tapauksissa maksimiarvon, ennen kuin ylävyöhyke ulottuu lattiatasolle. Siirtyminen kaksivyöhykemallista yksivyöhykemalliin tapahtuu kauan ennen teoreettista maksimipaloaikaa. Palovirta lähes kaksinkertaistuu huoneen tilavuuden nelinkertaistuessa. Huoneen seinäkertoimen muuttumisen vaikutus palovirtaan on merkityksetön. Ilmanpoiston korkeussuuntaisella sijainnilla on raportin mukaan pieni vaikutus palovirtaan. Palovirta heikkenee merkittävästi säteilyosan kasvaessa, mikä on luonnollista, koska yläkerrokseen siirtyy pienempi teho. Palovirta kasvaa voimakkaasti palon kasvunopeuden kasvaessa αt 2 -muotoisen palon tapauksessa. Samalla paloaika lyhenee ja palo etenee nopeammin. Kuva :7 Palovirta ja paloteho eri palofunktioilla 11126 αt 2 -palomallin mukautus Samaa yksinkertaista mallia on käytetty laskettaessa simuloituja arvoja, tulostietoja, ja eri parametrien tietojen kanssa syötetietoja. Malli voidaan kirjoittaa yleisessä muodossa jossa f = vakio α = palon kehitys W/s 2 A = palohuoneen pinta-ala m 2 h = palohuoneen korkeus m V = palohuoneen tilavuus m 3 u = ulosvirtaus lattian tai katon kautta Arvo y on jossain määrin simuloitu arvo laskennalliselle palovirralle sekä liittyvälle paloajalle, palolämpötilalle jne. (katso 12.5). Yllä oleva lauseke sisältää huoneen tilavuuden kaksi kertaa: A h ja V. Malli mukautetaan parametreilla A ja h ja toisessa tapauksessa vain parametreilla V. Mallityypeistä on tietoja alla. Malli voidaan mukauttaa eri tyyppien mukaan. Taulukko :1 Palovirran, paloajan ja palolämpötilan malliparametrit αt 2 -palossa. Laskennassa käytettiin neljää eri mallityyppiä ja seuraavia syöteparametrien yhdistelmiä: Mallityyppi 1 α V Mallityyppi 2 α V u Mallityyppi 3 α A h Mallityyppi 4 α A h u Tässä tiivistelmässä soveltaminen rajataan mallityyppeihin 1 ja 3. Parametrilla u on vähäinen vaikutus palovirtaan, eikä aina myöskään tiedetä, millä tasoilla ilmanpoisto tapahtuu. Siksi mallityyppejä 2 ja 4 ei käsitellä. Malliparametrit esitetään taulukossa :1. Näitä parametreja käytetään luvussa 12.5 esitetyssä lausekkeessa. Taulukossa olevat eksponentit osoittavat, miten eri syöteparametrit vaikuttavat eri tulosmuuttujiin. Palon kasvunopeuden kasvu kasvattaa palovirtaa, lyhentää paloaikaa ja nostaa palolämpötilaa merkityksettömän vähän. Lattiapinta-alan kasvu kasvattaa palovirtaa, pidentää paloaikaa ja nostaa palolämpötilaa merkityksettömän vähän. Huonekorkeuden kasvu kasvattaa palovirtaa merkittävästi, pidentää paloaikaa ja alentaa palolämpötilaa merkityksettömän vähän. Huoneen tilavuuden kasvu kasvattaa palovirtaa, pidentää paloaikaa ja nostaa palolämpötilaa merkityksettömän vähän. Tulostieto Malli Kerroin Parametrin x eksponentti f eα ea eh ev q b 1 0,0137 0, ,5134 q b 3 0,0081 0,4231 0,5009 1, t b 1 86,677-0, ,3492 t b 3 92,821-0,3328 0,3508 0, T b 1 379,29 0, ,0035 T b 3 409,33 0,0695 0,0054-0, Sprinklerin laukeamiseen t 2 -palossa liittyvä korjaus Sprinkleri ei voi laueta, ennen kuin laskennallinen palovirta on saavutettu. Jos sprinkleri sen sijaan laukeaa sen jälkeen, kun palovirta on ohittanut maksimin, laskelmat palokaasun leviämisestä ilmastointijärjestelmän kautta tulee tehdä samalla tavalla kuin sprinklerittömän rakennuksen tapauksessa. Raportissaan Jensen oletti, että palovirta rajoittuu arvoon, joka sillä oli sprinklerin lauetessa. Tässä tapauksessa laskennallinen palovirta voidaan arvioida tarkastelemalla kuvaa :6. Jos sprinkleri laukeaa hetkellä, joka on 75 % maksimiarvon saavuttamisajasta, voidaan todeta, että palovirtaan kohdistuu sama pienentyminen kuin laskentalausekkeessa27 Ikkunan romahtamiseen t 2 -palossa liittyvä korjaus Ikkunan romahtaminen voi purkaa palohuoneen paineen ja poistaa palokaasujen leviämisriskin. Ikkuna voi romahtaa lämpöjännitysten vuoksi. Samalla palon kasvuvaihe tietysti aktivoituu. Tehdyistä analyyseistä käy ilmi, että ikkuna tuskin romahtaa ennen laskennallisen palovirran saavuttamista Laskentalauseke t 2 -paloille Seuraavassa esitetään lauseke palovirran, paloajan ja palolämpötilan laskentaan. Lauseke annetaan usean desimaalin tarkkuudella. Tätä ei saa ylitulkita, sillä lausekkeen arvot ja simuloidut arvot poikkeavat toisistaan vain vähän. Huomaa myös, että simuloiduissa arvoissa oletuksena on yksinkertainen kaksivyöhykemalli. Lauseketta voidaan soveltaa mihin tahansa malleista 1 4. Tässä esitetään lauseke mallityypille 3, jossa käytetään taulukon :1 parametreja Paine suljetussa, tiiviissä palohuoneessa Tavallisissa rakennuksissa ei ole täysin tiiviitä palohuoneita. Kaikki palohuoneen vaipat vuotavat enemmän tai vähemmän, mikä voidaan osoittaa painekokeella. Tämä heijastuu myös viranomaismääräyksissä (Boverkets Byggregler BBR), joita käsitellään luvussa Voi kuitenkin olla kiinnostavaa selvittää paineen nousu tilanteessa, jossa palohuoneen voidaan olettaa olevan täysin tiivis. Haettu paine on paineen kasvu aikayksikköä kohti ja voidaan ilmaista seuraavasti: jossa R = kaasuvakio J/kg K M = ilman molekyylipaino 28,97 kg/kmol c v = lämpökapasiteetti, vakiotilavuus 700 J/kg K P = teho W V = palohuoneen tilavuus m 3 Käyttämällä vakioita lauseke yksinkertaistuu muotoon Mallityypille 1: Oletetaan, että P = 0,5 MW ja V = 250 m 3 Tällöin dp/dt = 800 Pa/s. q b = laskennallinen palovirta t b = laskennallinen paloaika (q b :stä maksimiin) T b = laskennallinen palolämpötila (kaasukerroksen keskilämpötila) α:n yksikkönä on W/s 2 (ei kw/s 2, kuten tavallisesti) Palotehoksi lasketaan Q b = α t b 2 Tämä on ylävyöhykkeeseen siirtyvä paloteho (häviöt ympäristöön poissulkien). Paine siis kasvaa todella nopeasti ilmastointijärjestelmässä olevan paineen suhteen ja jopa sellaisten paineiden suhteen, joita palohuoneen rakenteet kestävät. Seuraavassa luvussa käsitellään painetta lähes suljetussa huoneessa. Tällaisessa tapauksessa paineennousu on hiukan hitaampaa, koska laajenemisvirran osittainen virtaus pois huoneesta alentaa kasvunopeutta hiukan. Siitä huolimatta paineennousu on verrattain nopeaa, ja palovirran, vuotovirran sekä ilmastointijärjestelmän vaikutuksen välinen tasapainotila saavutetaan yleensä muutamassa minuutissa. 11328 12.7 Paine lähes suljetussa tilassa Laajenemisvirtaus (palovirta) palohuoneesta Lähes suljetussa huoneessa, yhden huoneen paloosastossa, syttyvä palo aiheuttaa lämpölaajenemista ja paineennousua, jota laajenemisvirtauksen painehäviö eri vuotoaukkojen yli tasapainottaa. Tätä virtausta sanotaan palovirraksi, ja se on kuvattu aikaisemmin tässä luvussa. Palo itsessään ei kasvata painetta, mutta tehon tai lämpötilan nousu aiheuttaa lämpölaajenemisen palohuoneessa riippumatta siitä, onko huone avoin vai suljettu. Jos aukot ovat suuria (esimerkiksi ovia), laajenemisvirran painehäviö aukon yli on pieni, käytännössä olematon. Jos aukot sen sijaan ovat pieniä, esimerkiksi luonnostaan esiintyviä halkeamia, painehäviö voi olla merkittävä, jopa tuhansia Pascaleita palohuoneen vaipan kestävyyden mukaan. Useimmissa tapauksissa huoneessa on muitakin aukkoja, kuten erilaisia ilmastointiaukkoja, jotka osaltaan rajoittavat paineen nousua. Katso yksinkertaistettu painelaskelma luvussa Vuodot ympäröivän vaipan rakojen ja halkeamien kautta Yleistä Käytännössä mikään rakenneosa ei ole tiivis ilman erillisiä toimenpiteitä. Käsikirjassa on aikaisemmin todettu, että kansainvälistä tiiviyden yksikköä S ei vielä ole otettu käyttöön Ruotsin rakennusvirastossa muuten kuin erikoistapauksissa (palokaasutiiviit ovet). Palo-osaston erottavat rakenneosat, palotekninen luokka EI, katsotaan yleensä tiiviiksi. Voimassa olevien koestusnormien mukaan ne eivät kuitenkaan ole täysin tiiviitä. Lisäksi rakenneosat eivät ole homogeenisia vaan sisältävät elementtejä, kuten ovia, ikkunoita ja luukkuja, joiden liitäntä rakenneosaan ei ole täysin tiivis. Myös rakenne-elementtien välissä saattaa olla rakoja. Lopuksi tulee ottaa huomioon erilaisten asennusläpivientien aiheuttamat epätiiviydet. Lämpövaippa Palohuoneessa voidaan yleisesti ottaen olettaa olevan ulkoseinä, lämpövaippa. Joissakin tapauksissa, kuten kulmahuoneissa tai läpikulkuhuoneissa, niitä saattaa olla kaksi tai enemmän. Jo useita vuosia sitten lämpövaipan tiiviys huomioitiin rakennussäännöksissä ja hyväksyttäville vuodoille asetettiin vaatimukset energiankulutusnäkökulmasta. Aukon tiiviystaso on helppo laskea tiiviysvaatimuksien avulla (katso ). Tässä on huomattava tärkeä ero säännösten BBR 2002:19 ja BBR 2006:12 välillä. BBR 2002:19: Määräys on ilmatiiviyttä koskevassa normissa BBR 9:212, jossa vaaditaan, että lämpövaipan keskimääräinen vuoto ±50 Pa paine-erolla on enintään 0,8 l/sm 2 asunnoissa ja 1,6 l/sm 2 muissa tiloissa. Tässä tulee ottaa huomioon normin BBR 9:2111 mukainen ala A om. Koteloiva rakenneosa A om erottaa asuntojen tai muiden tilojen lämmitetyt osat ulkoilmasta, maasta tai osittain lämmitetystä tilasta. BBR 2006:12: Rakennuksen lämpövaipan on oltava niin tiivis, että keskimääräinen vuoto +50 Pa:n paine-erolla on enintään 0,6 l/sm 2. Tässä tulee käyttää alaa A om (BBR 9:12). Koteloivat rakenneosat A om erottavat asuntojen tai muiden tilojen lämmitetyt osat ulkoilmasta, maasta tai osittain lämmitetystä tilasta. HUOM! Lasku 0,8:sta 0,6 l/sm 2 :aan asunnoissa ja vuototaso (0,6 l/sm 2 ) koskevat myös muita rakennuksia kuin asuntoja. Muut seinät Muiden ympäröivien pintojen kuin lämpövaipan kautta tapahtuvia vuotoja ei määritetä BBR:ssä vaan määritetään tapauskohtaisesti. Kuten monissa muissakin tapauksissa, palosuojalaskelmissa on tehtävä kohtuullisia oletuksia jatkolaskelmia varten. Tässä tapauksessa jatkolaskelmilla tarkoitetaan ympäröivän vaipan rakojen ja halkeamien kautta tapahtuvan laajenemisvirran painehäviön määrittämistä. 114 Näytä lisää
Miten estetään liekehtivät tornit rakenteellisella palonsujauksella? Savukaasujen leviämisen estäminen Luoko palo painetta tai virtausta? Palo aiheuttaa aina ilman laajenemista riippuen palon tehosta ja Lisätiedot IGNIS CR2 & CU2. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60
IGNIS CR2 & CU2 Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 IGNIS CR2 & CU2 Yleistä IGNIS on tyyppihyväksytty palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120, jossa on pyöreä tai Lisätiedot Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus
TUTKIMUSRAPORTTI 13.03.2009 Mittauksia hormittomalla takalla ( Type: HW Biotakka, tuotekehitysversio) Tilaaja: OY H & C Westerlund AB Kirjoittaja: tutkija Jyrki Kouki, TTS tutkimus 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu Lisätiedot Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa
Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa 1/2014 Vertia Oy 15.5.2014 Heikki Jussila, Tutkimusjohtaja 040 900 5609 www.vertia.fi Johdanto Tämä raportti perustuu Vertia Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden Lisätiedot Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007. Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa?
Rakennusfysiikka 2007, Tampereen teknillinen yliopisto, RIL Seminaari Tampere-talossa 18 19.10.2007 Tiedämmekö, miten talot kuluttavat energiaa? Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Lisätiedot IGNIS EI120. Yleistä. Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60. Lyhyesti. IGNIS Ei120
Suorakaiteen muotoinen ja pyöreä palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120/EI60 Yleistä IGNIS on tyyppihyväksytty palo-/palokaasupelti, paloluokka EI120, jossa on pyöreä tai suorakaiteen muotoinen liitäntä. Lisätiedot Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1
Kuvaus Virhehälytyksenestopumppu, jolla korvataan pienten vuotojen aiheuttama vedenhukka automaattisen sprinkleripumpun turhan käynnistymisen estämiseksi. Tekniset tiedot Tyyppi: Monivaiheinen keskipakopumppu Lisätiedot Pilkku merkitsee, että kysymyksessä on rakennusmittaus (in situ) R W (db) vaaka/pysty. L n,w (db) Rakennus
Rakenteiden ääneneristävyys Tiiviyden vaikutus äänen eristävyyteen 12.2.2013 LUT CS20A0650 Meluntorjunta juhani.kuronen@lut.fi 1 Ilmaääneneristävyys R / Ilmaääneneristysluku R W Rakenteen ilmaääneneristävyys Lisätiedot Luvun 12 laskuesimerkit
Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine Lisätiedot KOULUN ILMANVAIHTO. Tarvittava materiaali: Paperiarkkeja, tiedonkeruulomake (liitteenä). Tarvittavat taidot: Kirjoitustaito
KOULUN ILMANVAIHTO Tavoitteet: Oppilaat tiedostavat ikkunoiden vaikutuksen koulun energiatehokkuuteen/ energiankulutukseen. Ikkunoilla on suuri vaikutus siihen, miten koulussa lämmitetään ja miten ilmanvaihto Lisätiedot Kuva 1. Virtauksen nopeus muuttuu poikkileikkauksen muuttuessa
8. NESTEEN VIRTAUS 8.1 Bernoullin laki Tässä laboratoriotyössä tutkitaan nesteen virtausta ja virtauksiin liittyviä energiahäviöitä. Yleisessä tapauksessa nesteiden virtauksen käsittely on matemaattisesti Lisätiedot Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen
Esimerkkikuvia ja vinkkejä mittaukseen Tässä on esitetty esimerkkinä paikkoja ja tapauksia, joissa lämpövuotoja voi esiintyä. Tietyissä tapauksissa on ihan luonnollista, että vuotoa esiintyy esim. ilmanvaihtoventtiilin Lisätiedot PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9.2.2011
PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA 9..0 Kokeessa saa vastata enintään kymmeneen tehtävään.. Sievennä a) 9 x x 6x + 9, b) 5 9 009 a a, c) log 7 + lne 7. Muovailuvahasta tehty säännöllinen tetraedri muovataan Lisätiedot Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Lämpötilaluokka T450
04.05.2014 Lämmönsiirtolaskelmat Tiilipiipun palonkestävyysanalyysi Simulointi välipohjan paksuudella 600 mm Lämpötilaluokka T450 Kokkola 04.05.2014 Rauli Koistinen, DI Femcalc Oy Insinööritoimisto Femcalc Lisätiedot Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste.
TYÖ 36b. ILMANKOSTEUS Tehtävä Työssä määritetään luokkahuoneen huoneilman vesihöyryn osapaine, osatiheys, huoneessa olevan vesihöyryn massa, absoluuttinen kosteus ja kastepiste. Välineet Taustatietoja Lisätiedot Asennuksen perusasioita
tt Asennuksen perusasioita Ennen kuin liität takkaa hormiin, olisi hyvä tarkistaa seuraavat asiat: - Piipun kunto (nuohooja) - Piipun vetoisuus (nuohooja) - Tarvittava turvaväli (palotarkastaja) - Turvallisuus Lisätiedot DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 30.11.2012
Tampereen teknillinen yliopisto Teknisen suunnittelun laitos Pentti Saarenrinne Tilaaja: DirAir Oy Kuoppakatu 4 1171 Riihimäki Mittausraportti: DirAir Oy:n tuloilmaikkunaventtiilien mittaukset 3.11.212 Lisätiedot RAKENNUSVALVONTA OULU
Pientalon laatu: PALOKORTTI, versio 12.02.2008 1 (8) Kortissa on Oulun rakennusvalvonnan ja alueen pientalotehtaiden (Kastelli, Jukka-talo, Finndomo ja Designtalo) sekä Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen Lisätiedot LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13
TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02441-07 Korvaa selostuksen Nro VTT-S-00671-07 7.3.2007 n aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta) Tilaaja: SIA Lisätiedot LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009. Hiekkaharjun vapaa-aikatilat Leinikkitie 36 01350 Vantaa
LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI 22.5.2009 Leinikkitie 36 01350 Vantaa usraportti 23.5.2009 Sisällys 1 Kohteen yleistiedot... 3 1.1 Kohde ja osoite... 3 1.2 Tutkimuksen tilaaja... 3 1.3 Tutkimuksen tavoite... 3 1.4 Lisätiedot Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa
Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS
Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA
TUTKIMUS IKI-KIUKAAN ENERGIASÄÄSTÖISTÄ YHTEISKÄYTTÖSAUNOISSA IKI-Kiuas Oy teetti tämän tutkimuksen saatuaan taloyhtiöiltä positiivista palautetta kiukaistaan. Asiakkaat havaitsivat sähkölaskujensa pienentyneen, Lisätiedot Savunpoiston mitoitus
Savunpoiston mitoitus Pekka Kallioniemi Piikallio Oy Finnbuild 2014 Helsinki 3.10.2014 Kera Group, Finland Finnbuild 2014, Kera Group Savunpoiston mitoitus, Pekka Kallioniemi 1 Esitelmän pääaiheet Savunpoiston Lisätiedot VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA. Lauri Karppi j82095. SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI.
VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Oskari Uitto i78966 Lauri Karppi j82095 SATE.2010 Dynaaminen kenttäteoria DIPOLIRYHMÄANTENNI Sivumäärä: 14 Jätetty tarkastettavaksi: 25.02.2008 Työn Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Lisätiedot Harjoitustyö, joka on jätetty tarkastettavaksi Vaasassa 10.12.2008
VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA SÄHKÖTEKNIIKKA Janne Lehtonen, m84554 GENERAATTORI 3-ULOTTEISENA Dynaaminen kenttäteoria SATE2010 Harjoitustyö, joka on jätetty tarkastettavaksi Vaasassa 10.12.2008 Lisätiedot TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Energia- ja Prosessitekniikan laitos MUURATUN TULISIJAN ILMANJAON OPTIMOINTI Heikki Hyytiäinen, Tulisydän Oy Reijo Karvinen, TTY Kai Savolainen, TTY Pertti Taskinen, TTY Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön Lisätiedot KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011
KLAPI-ILTA PUUVILLASSA 27.9.2011 MANU HOLLMÉN ESITYKSEN SISÄLTÖ Aluksi vähän polttopuusta Klapikattilatyypit yläpalo alapalo Käänteispalo Yhdistelmä Vedonrajoitin Oikea ilmansäätö, hyötysuhde 2 PUUN KOOSTUMUS Lisätiedot TUTKIMUSSELOSTUS. Työ 2696-3 22.5.2014
Työ 2696-3 22.5.2014 TUTKIMUSSELOSTUS Tuloilmaikkunan virtaustekniset ominaisuudet: Savukokeet, lämpötilaseuranta ja tuloilman virtaus ikkunavälissä ilman venttiiliä, ilmanohjaimia ja suodattimia Insinööritoimisto Lisätiedot PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900
PUUHIILIUUNI METOS INKA P300, P600, P900 Asennus- ja käyttöohjeet (Rev. November 2012) 4149933, 4149936, 4149939 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3 2. Laitteen osat ja rakenne...3 2.1. Rakenne...4 3. Asennus...5 Lisätiedot LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI. Gsm. 040-861 7001. Osoite. Postitoimipaikka. Tilaaja:Jukka Hillo c/o As Oy Iirisranta. Osoite:Iirislahdentie 42 asunto 13
LÄMPÖKUVAUSRAPORTTI Kuvauksen suorittaja Tr-Lämpökuvaus Oy Gsm. 040-861 7001 Osoite Postitoimipaikka Krämertintie 31 D 006 Helsinki TilaajaJukka Hillo c/o As Oy Iirisranta OsoiteIirislahdentie 42 asunto Lisätiedot RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat
Kylmäsillat Kylmäsillan määritelmä Kylmäsillat ovat rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia, joissa syntyy korkea lämpöhäviö. Kohonnut lämpöhäviö johtuu joko siitä, että kyseinen rakenneosa poikkeaa Lisätiedot LISÄERISTÄMINEN. VAIKUTUKSET Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan? Rakennuksen ilmatiiviyteen? Energiankulutukseen? Viihtyvyyteen?
Hankesuunnittelu Suunnittelu Toteutus Seuranta Tiiviysmittaus Ilmavuotojen paikannus Rakenneavaukset Materiaalivalinnat Rakennusfysik. Suun. Ilmanvaihto Työmenetelmät Tiiviysmittaus Puhdas työmaa Tiiviysmittaus Lisätiedot Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.
Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa Lisätiedot RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS
466111S Rakennusfysiikka, 5 op. RAKENNUSAKUSTIIKKA - ILMAÄÄNENERISTÄVYYS Opettaja: Raimo Hannila Luentomateriaali: Professori Mikko Malaska Oulun yliopisto LÄHDEKIRJALLISUUTTA Suomen rakentamismääräyskokoelma, Lisätiedot Kerrostalojen radonkorjaukset
Radonkorjauskoulutus Lahti 26.3.2015 Kerrostalojen radonkorjaukset Olli Holmgren Kerrostalojen radonkorjaukset Ongelma-asunnot lähes yksinomaan alimman kerroksen asuntoja, joissa lattialaatta on suorassa Lisätiedot Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa
Vedonrajoitinluukun merkitys savuhormissa Savupiipun tehtävä on saada aikaan vetoa palamista varten ja kuljettaa pois tuotetut savukaasut. Siksi savupiippu ja siihen liittyvät järjestelyt ovat äärimmäisen Lisätiedot Palofysiikka. T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila
Palofysiikka T-110.5690 Yritysturvallisuuden seminaari -toinen näytös 2.11.2005 Kalle Anttila Esityksen näkökulma Palofysiikan ja yritysturvallisuuden yhteys on helppo nähdä toimitilojen, henkilöstön ja Lisätiedot 6.8 Erityisfunktioiden sovelluksia
6.8 Erityisfunktioiden sovelluksia Tässä luvussa esitellään muutama esimerkki, joissa käytetään hyväksi eksponentti-, logaritmi- sekä trigonometrisia funktioita. Ensimmäinen esimerkki juontaa juurensa Lisätiedot KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille]
KAASUJEN YLEISET TILANYHTÄLÖT ELI IDEAALIKAASUJEN TILANYHTÄLÖT (Kaasulait) [pätevät ns. ideaalikaasuille] A) p 1, V 1, T 1 ovat paine tilavuus ja lämpötila tilassa 1 p 2, V 2, T 2 ovat paine tilavuus ja Lisätiedot Lämpömittari ja upotustasku venttiiliin MTCV DN 15/20. Kuulasululliset venttiiliyhdistäjät (2 kpl sarjassa) G ½ x R ½ venttiiliin MTCV DN 15
MTCV lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti Käyttö MTCV on lämpimän käyttöveden kiertotermostaatti. MTCV huolehtii lämpimän käyttövesiverkoston lämpötasapainosta. Venttiili asennetaan kiertojohtoon, jossa Lisätiedot MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ
MITEN LUEN PALOMÄÄRÄYKSIÄ Puupäivä 2014 Tero Lahtela SPRINKLAUS SFS-5980 standardin 2-luokan sprinkleri Vähimmäisvaatimus 3 4 krs. P2-paloluokan asuinrakennukselle SFS-EN 12845 standardin OH-luokan sprinkleri Lisätiedot Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti
Tapio Tarpio Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Air Termico/Air Kameleontti -tuloilmaikkuna on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Lisätiedot Ilmaverhopuhallinprojekti
Ilmaverhopuhallinprojekti Lakeuden Ilmastointi Oy Henri Korpinen Janne Rantala Juhana Raja-aho Sami Kaunisto KLAUTE08B SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Ilmaverhopuhaltimet... 4 3. Mittausmenetelmät... 7 4. Lisätiedot 33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ
TYÖOHJE 14.7.2010 JMK, TSU 33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ Laitteisto: Kuva 1. Kytkentä solenoidin ja toroidin magneettikenttien mittausta varten. Käytä samaa digitaalista jännitemittaria molempien Lisätiedot Korkeiden rakennusten poistumisturvallisuus
Korkeiden rakennusten poistumisturvallisuus L2 Paloturvallisuus Oy Tommi Nieminen Runeberginkatu 5 B 00100 Helsinki p. 040 7029044 tommi.nieminen@l2.fi www.l2.fi Korkea rakentaminen Suomessa Uutta meille Lisätiedot Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa
Sisäilma-asiat FinZEB-hankkeessa Seminaari 05.02.2015 Lassi Loisa 1 Hankkeessa esillä olleet sisäilmastoasiat Rakentamismääräysten edellyttämä huonelämpötilojen hallinta asuinrakennusten sisälämpötilan Lisätiedot 3 Raja-arvo ja jatkuvuus
3 Raja-arvo ja jatkuvuus 3. Raja-arvon käsite Raja-arvo kuvaa funktion kättätmistä jonkin lähtöarvon läheisdessä. Raja-arvoa tarvitaan toisinaan siksi, että funktion arvoa ei voida laskea kseisellä lähtöarvolla Lisätiedot Asennus- ja käyttöohjeet. SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R
FI Asennus- ja käyttöohjeet SAVUPIIPPU Perusosa: 15125R Jatko-osat: 15200R, 15225R, 15325R 00000000 00000000 0809 Misa-järjestelmäsavupiippu on testattu standardin EN 1856-1:2009 mukaisesti käytettäväksi Lisätiedot TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07831-11 2 (6) Sisällysluettelo
2 (6) Sisällysluettelo 1 Tehtävä... 3 2 Aineisto... 3 3 Palotekninen arviointi... 3 3.1 Tuotemäärittelyt ja palotekninen käyttäytyminen... 3 3.2 Ullakon yläpohjan palovaatimusten täyttyminen... 3 4 Yhteenveto... Lisätiedot Kuormat on yhdistettävä rakennesuunnittelussa riippuvasti
16.5.2012/1(6)/tp Kuormat on yhdistettävä rakennesuunnittelussa riippuvasti Pysyvät kuormat ovat riippumattomia, mutta ne yhdistetään nykyisissä rakennesuunnittelunormeissa aina riippuvasti 1. Pysyvä ja Lisätiedot Jännite, virran voimakkuus ja teho
Jukka Kinkamo, OH2JIN oh2jin@oh3ac.fi +358 44 965 2689 Jännite, virran voimakkuus ja teho Jännite eli potentiaaliero mitataan impedanssin yli esiintyvän jännitehäviön avulla. Koska käytännön radioamatöörin Lisätiedot Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet
Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen Lisätiedot MATEMATIIKAN KOE. AMMATIKKA top 17.11.2005. 2. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu. Oppilaitos:.
AMMATIKKA top 17.11.005 MATEMATIIKAN KOE. asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen matematiikka kilpailu Nimi: Oppilaitos:. Koulutusala:... Luokka:.. Sarjat: MERKITSE OMA SARJA 1. Tekniikka Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec
Koja Fair 80 ec Koja Fair 80 ec Koja Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Fair 80 ec Sertifikaatti Nro VTT-C-8424-12 1 (2) Fair 80 ec on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena ja sen lämmöntalteenoton Lisätiedot KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619
KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö Lisätiedot Tehnyt 9B Tarkistanut 9A
Tehnyt 9B Tarkistanut 9A Kuitinmäen koulu Syksy 2006 Avaruusgeometrian soveltavia tehtäviä... 3 1. Päästäänkö uimaan?... 3 2. Mummon kahvipaketti... 3 3. Tiiliseinä... 4 4. SISUSTUSTA... 5 5. Kirkon torni... Lisätiedot LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Mittauspäivä ja aika LASKE VIRTAAMA, JOS TIEDÄT TEHON JA LÄMPÖTILAERON
LÄMPÖPUMPUN ANTOTEHO JA COP Täytä tiedot vihreisiin ruutuihin Täytä tiedot Mittauspäivä ja aika Lähdön lämpötila Paluun lämpötila 32,6 C 27,3 C Meno paluu erotus Virtaama (Litraa/sek) 0,32 l/s - Litraa Lisätiedot Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Keräimet asennetaan Lisätiedot Parveke ja luhtikäytävä (max 2/P3)
4.6.0 Parveke ja luhtikäytävä (max /P).0 SOVELTAMISALA Tässä teknisessä tiedotteessa käsitellään puurakenteisen parvekkeen ja luhtikäytävän paloteknisiä määräyksiä ja ohjeita enintään -kerroksisen P-paloluokan Lisätiedot OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316
AFP Piennopeustuloilmalaite Pieninopeuksinen ilmasuihku suuntautuu vaakasuoraan lattiatasossa. Virtauskuvion ollessa 180 asteen kulmassa laitteella voidaan tuoda sisään suuria ilmamääriä samalla, kun virtausnopeudet Lisätiedot Aurinkolämpö. Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta.
Aurinkolämpö Tässä on tarkoitus kertoa aurinkolämmön asentamisesta ja aurinkolämmön talteen ottamiseen tarvittavista osista ja niiden toiminnasta. Keräimien sijoittaminen ja asennus Kaikista aurinkoisin Lisätiedot ULKOVERHOUSTEN PALOTURVALLISUUS
ULKOVERHOUSTEN PALOTURVALLISUUS - Määräykset ja ohjeet - Paint from Finland -tapahtuma Teknos 9.9.2014 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta Lisätiedot Lämmön siirtyminen rakenteessa. Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan
Mikko Myller Lämmön siirtyminen rakenteessa Lämpimästä kylmempään päin Lämpötilat rakenteen eri puolilla pyrkivät tasoittumaan Lämpöhäviöt Lämpö siirtyy 1) Kulkeutumalla (vesipatterin putkisto, iv-kanava) Lisätiedot Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein
MISR PETROLEUM CO. Keneltä Kenelle Teknisten asioiden yleishallinto Suoritustutkimusten osasto Arab Company for Petroleum and Natural Gas Services (AROGAS) Johtaja, insinööri Hussein Mohammed Hussein PVM. Lisätiedot LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI
1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3 Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK
Parmair Iiwari ExSK Parmair Iiwari ExSK Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Iiwari ExSK, ExSOK ja ExSEK Sertifikaatti Nro C325/05 1 (2) Parmair Iiwari ExSK (ExSOK, ExSEK) on tarkoitettu käytettäväksi Lisätiedot OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316
SwemaMan 7 Käyttöohje HUOM! Ennen mittausten aloittamista, lue kohta 6. Asetukset (SET). Vakiona k2-kompensointi on päällä. 1. Esittely SwemaMan 7 on mikro manometri paine-eron, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden Lisätiedot 2.1 Yhdenmuotoiset suorakulmaiset kolmiot
2.1 Yhdenmuotoiset suorakulmaiset kolmiot 2.2 Kulman tangentti 2.3 Sivun pituus tangentin avulla 2.4 Kulman sini ja kosini 2.5 Trigonometristen funktioiden käyttöä 2.7 Avaruuskappaleita 2.8 Lieriö 2.9 Lisätiedot Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57
3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä Lisätiedot OSA MATERIAALI HUOMAUTUS. Etulevy Rei'itetty sinkitty teräslevy Vaihtoehtona ruostumaton teräs AISI 316
AFQ Piennopeustuloilmalaite Pieninopeuksinen ilmasuihku suuntautuu vaakasuoraan lattiatasossa. Asennus nurkkaan;virtauskuvio 90 asteen kulmassa. Irrotettava etulevy ja metallinen sisärakenne mahdollistavat Lisätiedot Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun
Johtuuko tämä ilmastonmuutoksesta? - kasvihuoneilmiön voimistuminen vaikutus sääolojen vaihteluun Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.1.2010 Vuorokauden keskilämpötila Talvi 2007-2008 Lisätiedot Tiivistä säätötekniikkaa. ABB Fläkt Oy SÄÄTÖ- JA SULKUPELTI. Veloduct Kanavatuotteet
Veloduct Kanavatuotteet SÄÄTÖ- JA SULKUPELTI SPA VELODUCT KANAVATUOTTEET KANSIO 3 VÄLI 7 ESITE 2 Tiivistä säätötekniikkaa testattu standardin SFS 5331 mukaisesti kaikki pellit tiiveystestataan ennen toimitusta Lisätiedot ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU
Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301) Lisätiedot KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN
KONEELLISEN POISTOILMANVAIHDON MITOITTAMINEN JA ILMAVIRTOJEN MITTAAMINEN Koneellinen poistoilmanvaihto mitoitetaan poistoilmavirtojen avulla. Poistoilmavirrat mitoitetaan niin, että: poistopisteiden, kuten Lisätiedot Flamco www.flamcogroup.com
ENA 5 Liite Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 5:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet 4 2.1 Käyttötavat 4 2.1.1 Nopea Lisätiedot MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI
MERKKIAINETUTKIMUS, 14.11.2014 VIERTOLAN KOULU, JOKIRANNAN YKSIKKÖ, PAVILJONKI Sivu 1 / 9 SISÄLLYS: 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 1.1. Kohde... 2 1.2. Tutkimuksen tilaaja... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Lisätiedot Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt
Vaihto Wing-puhaltimiin antaa suuret energiasäästöt Vaihda Wing-puhaltimiin ja puolita energiakulut! Vanhemmissa ilmanvaihtokoneissa ongelmana on usein sekä puhaltimien melutaso että energiankulutus. Jos Lisätiedot Tiiviysmittaus / malliraportti Julkinen rakennus
SIVU 1/26 Tiiviysmittaus / malliraportti Julkinen rakennus SIVU 2/26 n50 = 3,78 Tutkija : TermoLog Oy / Pekka Toivonen SIVU 3/26 SISÄLLYSLUETTELO Kohteen yleistiedot... 4 Tutkimuksen tilaaja... 4 Tutkimuksen Lisätiedot SMG-4250 Suprajohtavuus sähköverkossa
SMG-450 Suprajohtavuus sähköverkossa Laskuharjoitukset: Suprajohdemagneetin suunnittelu Harjoitus 3(5): Kryostaatti Ehdotukset harjoitustehtävien ratkaisuiksi 1. Yleisesti ottaen lämpö siirtyy kolmella Lisätiedot 7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA. Arno Tuovinen
7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN KIRISTYSTÄ PARANTAMALLA Arno Tuovinen MDSATIHO Opastinsilta 8 B 00520 HELSINKI 52 SELOSTE Pubelin 9D-l400ll 7/1977 7/1977 UIMISKYVYN PARANTAMINEN AUTONIPPUJEN Lisätiedot MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA
MATERIAALI- TEHOKKUUS OMAKOTI- RAKENTAMISEN KANNALTA MUISTILISTA AVUKSESI Kartoita tarve paljonko tilaa tarvitaan tilat tehokkaaseen käyttöön tilojen muutosmahdollisuus, tilat joustavat eri tarkoituksiin Lisätiedot Hammashoitolan tiloissa (lähinnä huoneet 217, 214 ja paljeovihuone ) tutkittiin ilmavirtauksia, paine-eroja ja VVOC/VOC pitoisuuksia.
1(6) Kohdetiedot Havukallion Koulu Osoite Peltoniemenkuja 1, Vantaa Tilauspvm Tilauskirje 17.11.2011 Tutkimukset / Näytteenotto 18.11.2011, 15. ja 28.12.2011 Raportti 20.1.2012 Yhteenveto Hammashoitolan Lisätiedot Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.
Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol Lisätiedot Myös hiekan sideaine vaikuttaa sullonnan määrään. Hartsisideainehiekkojen sullontatarve on huomattavasti vähäisempi kuin bentoniittihiekkojen.
12. Muotin lujuus Raimo Keskinen, Pekka Niemi Tampereen ammattiopisto Muotti joutuu usein alttiiksi suurille mekaanisille rasituksille sulan metallin aiheuttaman paineen ja painovoiman vaikutuksesta. Jotta Lisätiedot TIIVIYSMITTAUSRAPORTTI
SIVU 1/6 Talo Suomalainen, Mittaripolku 8, 01230 Mallila n 50 -luku 1,2 1/h Insinööritoimisto Realtest Sidetie 11 D 00730 Helsinki Puh. 0400 728733 matti.pirkola@realtest.fi SIVU 2/6 1.KOHTEEN YLEISTIEDOT Lisätiedot Flamco www.flamcogroup.com
ENA 7-30 liite Asennus- ja käyttöohjeiden Flamco www.flamcogroup.com Sisältö Sivu 1 Ensikäyttö 3 1.1 ENA 7-30:n käyttöönotto 3 1.2 Käyttöönottoparametrit 3 2 Laite- ja parametrivalikossa olevat kohteet Lisätiedot SISÄOLOSUHTEISIIN JA KOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA. Kauppinen, Timo 1, Siikanen, Sami 1, Rissanen, Juho 2, Partanen, Hannu 2, Räisänen, Mervi 3
ILMAVUOTOJEN VAIKUTUS SISÄOLOSUHTEISIIN JA ENERGIATEHOKKUUTEEN - KENTTÄTULOKSIA KOULUISTA JA PÄIVÄKODEISTA Kauppinen, Timo 1, Siikanen, Sami 1, Rissanen, Juho 2, Partanen, Hannu 2, Räisänen, Mervi 3 1 Lisätiedot Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE
Lämpöputkilämmönsiirtimet HPHE LÄMMÖNTALTEENOTTO Lämmöntalteenotto kuumista usein likaisista ja pölyisistä kaasuista tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden energiansäästöön ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen Lisätiedot SISÄILMAN LAADUN PARANTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ SIIRTOILMAA Uusia ratkaisuja
SISÄILMAN LAADUN PARANTAMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ SIIRTOILMAA Uusia ratkaisuja Timo Kalema, Ari-Pekka Lassila ja Maxime Viot Tampereen teknillinen yliopisto Kone- ja tuotantotekniikan laitos Tutkimus RYM-SHOK Lisätiedot Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki
Ratapihaan liittyvien alueiden sekä kaupungintalon tontin asemakaavamuutoksen tärinäselvitys Suonenjoen kaupunki 27.8.2014 1 Taustatiedot Suonenjoen kaupungin keskustassa on käynnissä asemakaavatyö, jonka Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute