Source: https://slideplayer.es/slide/16213/
Timestamp: 2018-12-19 14:01:51
Document Index: 323939411

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 2']

SI Seguridad en caso de incendio CTE Documento Básico - ppt descargar
SI Seguridad en caso de incendio CTE Documento Básico
Publicada porEulália Orihuela Modificado hace 5 años
Presentación del tema: "SI Seguridad en caso de incendio CTE Documento Básico"— Transcripción de la presentación:
1 SI Seguridad en caso de incendio CTE Documento Básico
Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
2 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
ASPECTOS MÁS DESTACABLES Y PRINCIPALES MODIFICACIONES 1. Nuevo marco de la seguridad en caso de incendio * LOE, Ley 38/99 REQUISITO BÁSICO DE CALIDAD * CTE PARTE I: - Ámbito: Toda edificación en el marco de la LOE (incluso industrial) - Requisito básico SI - Exigencias básicas SI 1 al SI 6 - Condiciones generales:	- Productos, elementos constructivos y equipos: marcaje CE (DPC) - Contenido del proyecto - Libro del edificio PARTE II: - Ámbito: no se aplica a edificios de uso industrial  RSCIEI - Documento Básico DB SI: Parámetros y procedimientos para cumplir las exigencias básicas DOCUMENTOS RECONOCIDOS (sin carácter reglamentario) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
3 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
ASPECTOS MÁS DESTACABLES Y PRINCIPALES MODIFICACIONES 2. Situación de la normativa estatal anterior al CTE DEROGADA - NBE-CPI/96  se puede aplicar hasta el - Reglamento General de Policía de Espectáculos, RGPE, Art. 2 al 9 (anchuras de escaleras y pasillos) y Art. 20 al 23 (planos y documentación), excepto apartado 3 del art. 22  derogados desde el VIGENTE - RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, RIPCI - RD 2267/2004 Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos industriales, RSCIEI  En los apartados en que se remite a la NBE-CPI/96 se entiende substituida por el DB SI, según nota 1 de la Introducción del DB SI. - Reglamentación específica de instalaciones y almacenamiento: REBT, RITE, gas, gasoil, productos líquidos inflamables, otros. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
4 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
ASPECTOS MÁS DESTACABLES Y PRINCIPALES MODIFICACIONES 3. Nuevo carácter prestacional:  REQUISITO BÀSICO SI (Art. 11 de la Parte I del CTE): “	Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental como consecuencia de les características del proyecte y construcción del edificio, así como de su mantenimiento y uso previsto” . Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
5 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
ASPECTOS MÁS DESTACABLES Y PRINCIPALES MODIFICACIONES Nuevo carácter prestacional Riesgo de incendio: COMBUSTIÓN Combustible + O2 + Fuente de energía  Calor + llamas+ humos + gases + residuos Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
6 CTE SI Seguridad en caso de incendio
ASPECTOS MÁS DESTACABLES Y PRINCIPALES MODIFICACIONES Nuevo carácter prestacional Riesgo de incendio Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
7 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
ASPECTOS MÁS DESTACABLES Y PRINCIPALES MODIFICACIONES Nuevo carácter prestacional  Exigencias básicas SI (Art. 11 de la Parte I del CTE): SI 1 Propagación interior SI 2 Propagación exterior SI 3 Evacuación de ocupantes SI 4 Detección, control y extinción del incendio SI 5 Intervención de bomberos SI 6 Resistencia al fuego de la estructura Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
8 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
ASPECTOS MÁS DESTACABLES Y PRINCIPALES MODIFICACIONES Nuevo carácter prestacional Criterios generales para satisfacer las exigencias básicas SI a) Aplicar los parámetros del Documento Básico SI El contenido del DB SI es muy prescriptivo b) Adoptar soluciones alternativas Justificar el cumplimiento de les exigencias básicas y que sus prestaciones son, al menos equivalentes, a las obtenidas aplicando el DB SI * El Artículo 3.3 de la NBE-CPI/96 ya contemplaba la posibilidad de soluciones diferentes en proyectos singulares, justificadas documentalmente y que garantizasen niveles de seguridad equivalentes a los de la normativa. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
9 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
ASPECTOS MÁS DESTACABLES Y PRINCIPALES MODIFICACIONES 4. Aspectos destacables del DB SI 1. Ámbito de aplicación del DB SI - Edificios en el ámbito general del CTE y: Usos definidos en el Anejo SI A: Administrativo, Aparcamiento, Comercial, Docente, Hospitalario, Pública concurrencia, Residencial Público y Residencial Vivienda. * Residencies geriátricas  Uso Hospitalario (muy exigente) Usos no definidos: se asimilan a los anteriores. - Nueva construcción, ampliación, cambio de uso, reforma, rehabilitación. - Se excluyen edificios, establecimientos y zonas de uso industrial en los que sea de aplicación el RSCIEI (la Parte I del CTE se ha de cumplir en cualquier caso y la referencia a la NBE-CPI 96 queda substituida por el DB SI) -	Instalaciones o almacenamientos con reglamentación específica (REBT, etc.,) - No limita el riesgo de inicio del incendio - Condiciones para limitar la propagación interior  locales de riesgo especial. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
10 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
ASPECTOS MÁS DESTACABLES Y PRINCIPALES MODIFICACIONES Aspectos destacables del DB SI 2. Revisión, actualización y adecuación de la NBE-CPI/96 al CTE: a) Las secciones del DB SI se corresponden con las exigencias básicas SI 1 a SI 6 b) Reordenación de la NBE-CPI/96: el Anejo SI A de Terminología no es sólo de definiciones, establece las condiciones de los elementos de evacuación. 3. Remite al DB SU “Seguridad de utilización” en lo que se refiere a elementos de circulación, iluminación de emergencia que antes incluía la NBE-CPI/96. 4. Incorpora el diseño y dimensionado de los elementos de evacuación y de los pasos entre hileras de asientos en los locales de pública concurrencia que antes estaban en el RGPE. 5. Incorpora como obligatorias las condiciones de Intervención de bomberos  SI 5: en la NBE-CPI/96 estaban en el Apéndice 2 con carácter de recomendación 6.	Incorpora tablas y procedimientos sencillos para determinar la resistencia al fuego de la estructura  Anejos SI B a F: la NBE-CPI/96 remitía a Eurocódigos Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
11 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
ASPECTOS MÁS DESTACABLES Y PRINCIPALES MODIFICACIONES Aspectos destacables del DB SI 7. Los productos, equipos y materiales han de disponer de Marcaje CE  Nueva clasificación europea de reacción y resistencia al fuego (RD 312/2005 y Anejo SI G del DB SI). 8. En pequeños establecimientos hoteleros, de hasta 20 plazas, es más permisivo en relación a la protección de les escaleras y al número de salidas. 9. Se introduce el control de humos para garantizar la evacuación segura de los ocupantes en aparcamientos, atrios y establecimientos de uso comercial y pública concurrencia de > 1000 personas. Diseño según normas UNE, EN; En aparcamientos que no tengan consideración de abiertos (la mayoría), sólo se contempla la ventilación por extracción mecánica según DB HS No se considera la ventilación natural que era alternativa en la NBE-CPI/96. 10.	No incluye consideraciones de accesibilidad y seguridad en caso de incendio  Proyecto de DB Accesibilidad desarrollo de la Ley de Accesibilidad. 11. No trata específicamente los edificios en altura ni los sótanos aunque presentan un riesgo más grande que otras configuraciones: a efectos de sectorización, número de salidas en función de la superficie, extinción automática, limitación de la densidad de ocupación en función de la altura, etc. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
12 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
5. Contenido del proyecto (Anejo I de la Parte I del CTE) - PROYECTO BÁSICO Memoria: - Descripción de las soluciones adoptadas Planos:	- Descripción general - PROYECTO DE EJECUCIÓN Memoria: - Justificación de las soluciones adoptadas - Anejos complementarios si son necesarios - Criterios de uso y mantenimiento Planos: - Planos de instalaciones - Planos de definición constructiva Pliego de condiciones: - Marcaje CE - Ensayos y pruebas - Pruebas de servicio sobre el edificio acabado - PROYECTOS PARCIALES: integrados en el proyecto del edificio bajo la coordinación del proyectista Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
13 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
14 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
SI 1 Propagación interior SI 2 Propagación exterior SI 3 Evacuación de ocupantes SI 4 Detección, control y extinción del incendio SI 5 Intervención de bomberos SI 6 Resistencia al fuego de la estructura Anejo SI A Terminología Anejo SI B Tiempo equivalente de exposición al fuego Anejo SI C Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado Anejo SI D Resistencia al fuego de las estructuras de acero Anejo SI E Resistencia al fuego de las estructuras de madera Anejo SI F Resistencia al fuego de las estructuras de fábrica Anejo SI G Normas relacionadas con la aplicación del DB SI Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
15 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
SI1 PP. interior SI2 PP exterior SI3 Evacuación SI4 Instalaciones SI5 Intervención SI6 Resistencia Anejos SI 1 Propagación interior Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
16 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
Exigencia básica SI 1: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
17 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación en sectores de incendio 1.1 Condiciones de compartimentación 1.2 Resistencia al fuego 2.	Locales y zonas de riesgo especial 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial 2.2 Condiciones de los locales y zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Pasos de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios 3.1 Espacios ocultos 3.2 Pasos de instalaciones 4. Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 4.1 Revestimientos 4.2 Instalaciones eléctricas 4.3 Elementos textiles de cubrición 4.4 Elementos decorativos y de mobiliario Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
18 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Pasos instalaciones 4. Reacción al fuego 1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO 1.1. Condiciones de compartimentación Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según la Tabla 1.1. En función del uso de la zona y de la superficie construida. A efectos de cómputo de la superficie se considera que no forman parte del sector: las escaleras y los pasillos protegidos, ni los locales de riesgo especial contenidos en el mismo. La superficie máxima del sector se puede duplicar si está protegido con instalación automática de extinción que no sea exigible por el DB SI. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
19 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locals o zones de risc especial 3. Espais ocults. Pas d’instal·lacions 4. Reacción al fuego Tabla 1.1. Condiciones de compartimentación (1) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
20 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Pasos instalaciones 4. Reacción al fuego Tabla 1.1. Condiciones de compartimentación (2) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
21 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Pasos instalaciones 4. Reacción al fuego Tabla 1.1. Condiciones de compartimentación (3) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
22 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Pasos instalaciones 4. Reacción al fuego Tabla 1.1. Condiciones de compartimentación (4) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
23 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Pasos instalaciones 4. Reacción al fuego Tabla 1.1. Condiciones de compartimentación (5) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
24 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Pasos instalaciones 4. Reacción al fuego 1.2. Resistencia al fuego de los elementos compartimentadores Resistencia al fuego: Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un tiempo determinado las funciones: - Portante  R - Integridad  E - Aislamiento  I (Clasificación europea de resistencia al fuego: RD 312/2005 i UNE-EN :2002) Tiempo de resistencia al fuego determinado : a) Tabla 1.2: paredes, techos y puertas b) Alternativa: tiempo equivalente de exposición al fuego que se determine para los elementos estructurales según Anejo SI B Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
25 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Pasos instalaciones 4. Reacción al fuego Tabla 1.2 Resistencia al fuego de les paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
26 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Pasos instalaciones 4. Reacción al fuego 2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL - Riesgo debido a la actividad, la carga de fuego acumulada, las instalaciones, etc.: almacenes, talleres, cocinas, laboratorios y locales de instalaciones. - Clasificación como riesgo alto, medio y bajo: según uso, superficie, volumen, carga de fuego, potencia instalada  Tabla 2.1 * Almacenes de densidad de carga de fuego Qs > 3 x 106 MJ  uso industrial regulado por el RSCIEI. * Condiciones específicas para cocinas industriales - Condiciones de resistencia al fuego  Tabla 2.2 Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
27 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Pasos instalaciones 4. Reacción al fuego Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial (1) USO DEL EDIFICIO O ESTABLECI- MIENTO USO PREVISTO DEL LOCAL O ZONA DE RIESGO DE INCENDIO Dimensiones del local o zona S = Superficie construida ; V = volumen construido Riesgo BAJO Riesgo MEDIO Riesgo ALTO CUALQUIER Aparcamiento de vehículos < 100 m2 En todo caso Almacén de residuos (basuras) 5 < S < 15 m2 15 < S < 30 m2 S > 30 m2 Local de contadores eléctricos Sala de máquinas de ascensores Sala de calderas con potencia útil nominal P 70 < P < 200 kW 200 < P < 600 kW P > 600 kW Sala de máquinas de instalaciones de climatización (UTAs, Climatizadores y ventiladores) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
28 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Pasos instalaciones 4. Reacción al fuego Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial (2) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
29 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Pasos instalaciones 4. Reacción al fuego Tabla 2.1 Clasificación de los locales y zonas de riesgo especial (3) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
30 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Pasos instalaciones 4. Reacción al fuego Tabla 2.2 Condiciones de los locales y zonas de riesgo especial CARACTERÍSTI CAS RI ESGO BA JO M EDIO ALT O Resist e ncia al f uego de la estructura po r tant (1) R 90 R 120 R 180 uego de l a s pare de s (EI) y t echos (REI) que separ n la zona de l resto del dificio (2) (3) EI 90 EI 120 EI 180 Vestíbul o d independ ncia en cada comunicació n de la zona c on el rest o del edifici - Sí Puerta de comunicació on el resto del edificio EI 2 45 C5 2 x EI 30 A bren hacia el interior del vestíbul o de 2 x EI 30 - C5 2 A bren hacia el interior del i ndepend e ncia vestíbul o de i ndepend e ncia Recorr ido d e ev acuació n m á xim o h asta < 25 m < 20 m < 15 m alguna s alida del local. (computa r á en la longitud < 35 m si dispo ne de < 35 m si dispo ne de < 35 m si dispo ne de total del recorr id o hasta la s alida de planta) extinció n autom á tica extinció n autom á tica extinció n autom á tica Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
31 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Pasos instalaciones 4. Reacción al fuego 3.	ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS	DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIO - Objetivo: mantener la compartimentación de incendios - Espacios ocultos (patinejos, falsos techos, suelos elevados, etc.) a) Mantener en espacios ocultos la compartimentación de los espacios ocupables b) Compartimentar los espacios ocultos respecto de los espacios ocupables: - Elementos compartimentadores: EI t - Registros de mantenimiento: EI t/2 * Cámaras o canalizaciones no estancas: sectorización en vertical cada plantas y cada 10 m. - Paso de instalaciones a) Mecanismos de obturación: compuertas, dispositivos intumescentes b) Elementos pasantes resistentes al fuego EI t: conductos de ventilación, chimeneas. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
32 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Pasos instalaciones 4. Reacción al fuego Paso de instalaciones Sector 1 Sector 2 Sector 1 Sector 1 Sector 2 Sector 3 Elemento pasante resistente al fuego Mecanismos de obturación: Compuertas cortafuegos Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
33 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones 4. Reacción al fuego Paso de instalaciones. Mecanismos de obturación Pared separadora de dos sectores Panel intumescente Tubería Mortero o masilla intumescente Mortero o masilla intumescente Pared de fábrica Sellado a nivel de forjado Cables eléctricos Bajante Forjado Collarín con material intumescente Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
34 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones 4. Reacción al fuego 4. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO Reacción al fuego: Es la respuesta de un material medida en términos de su contribución al desarrollo del mismo por la propia combustión, en condiciones específicas de ensayo. CLASIFICACIÓN EUROPEA PRINCIPAL DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES SEGÚN EL RD 312/2005 Y LA NORMA UNE-EN : EUROCLASES A1: No Combustible. Sin contribución en grado máximo al fuego A2: No Combustible. Sin contribución en grado menor al fuego B:	Combustible. Contribución muy limitada al fuego C: Combustible. Contribución limitada al fuego D: Combustible. Contribución media al fuego E: Combustible. Contribución alta al fuego F: Sin clasificar Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
35 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones 4. Reacción al fuego CLASIFICACIÓN EUROPEA ADICIONAL DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES SEGÚN EL RD 312/2005 Y LA NORMA UNE-EN : EUROCLASES - opacidad de los humos, s (smoke): incorpora conceptos de velocidad de propagación y producción total de humos s1: baja s2: media s3: alta - caída de gotas o partículas inflamadas, d (drop): d0: nula d1: media d2: alta * En el Anejo I del RD 312/2005 se pueden encontrar una serie de materiales y productos clasificados sin necesidad de ensayo. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
36 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones 4. Reacción al fuego 4.1 Elementos constructivos - Ámbito de aplicación: 	Revestimientos que superen el 5% de les superficies totales del conjunto de paredes, de techos o de suelos del recinto 	Tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego.  Materiales que constituyen una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté protegida por una capa  EI 30. - Reacción al fuego según la Tabla 4.1 Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
37 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones 4. Reacción al fuego Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
38 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones 4. Reacción al fuego 4.2 Instalaciones eléctricas Cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, según reglamentación específica (REBT 2002 y normes UNE, EN referenciades) - Reacción al fuego: no propagadores del incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida, según norma UNE (se exige en edificios de vivienda:línea general de alimentación y derivaciones individuales; edificios de pública concurrencia: toda la instalación) - Resistencia al fuego: Cables de seguridad frente al fuego según norma UNE-EN (pueden continuar en funcionamiento hasta temperaturas de 700ºC. (Cables eléctricos de servicios de seguridad: control de humos de aparcamiento, presurización de escalera, etc.). 4.3 Elementos textiles de cubrición: clase M2 4.4 Elementos decorativos y mobiliario en uso de pública concurrencia: - Butacas y asientos fijos que formen parte del proyecto: - Tapizados: ensayos cigarrillo y cerilla. - No tapizados: clase M2 - Elementos textiles suspendidos (Telones, cortinas): clase 1 Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
39 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones 4. Reacción al fuego NUEVA CLASIFIACIÓN EUROPEA DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
40 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones 4. Reacción al fuego Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
41 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
42 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
43 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
44 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
45 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
46 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
47 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones 4. Reacción al fuego 1. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS MATERIALES Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
48 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
49 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
50 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
51 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
52 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
53 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
54 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
55 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
56 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
57 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
58 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
59 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
1. Compartimentación 2. Locales o zonas de riesgo especial 3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones 4. Reacción al fuego 2. RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
60 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
61 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
62 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
63 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
64 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
65 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
66 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
67 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
68 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación interior
69 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
SI1 PP. interior SI2 PP. exterior SI3 Evacuación SI4 Detección SI5 Intervención SI6 Resistencia Anejos SI 2 Propagación exterior Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
70 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 2 Propagación exterior
Exigencia básica SI 2: Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
71 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 1 Propagación exterior
1. Medianeras 2. Fachadas 2.1 Propagación horizontal 2.2 Propagación vertical 2.3 Propagación superficial 3. Cubiertas 3.1 Propagación exterior 3.2 Propagación superficial Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
72 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 2 Propagación exterior
1. Medianeras 2. Fachadas 3. Cubiertas 1. MEDIANERAS Medianeras y muros colindantes con otro edificio  EI 120 2. FACHADAS 2.1 Propagación exterior horizontal Ámbito de aplicación: - entre dos edificios - entre dos sectores de incendio del mismo edificio - entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas del edificio - hacia una escala o pasillo protegido desde otras zonas Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
73 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 2 Propagación exterior
1. Medianeras 2. Fachadas 3. Cubiertas Condiciones: Separación entre puntos de ambas fachadas < EI 60, en función de la distancia, d, y el ángulo, . Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
74 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 2 Propagación exterior
1. Medianeras 2. Fachadas 3. Cubiertas 2.2 Propagación exterior vertical Ámbito de aplicación: - entre dos sectores de incendio - entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas del edificio. Condiciones: Franja de 1 m EI 60 (si hay elemento saliente se reduce la altura en la dimensión del mismo) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
75 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 2 Propagación exterior
1. Medianeras 2. Fachadas 3. Cubiertas 2.3 Propagación superficial Ámbito de aplicación: - Cualquier fachada de altura > 18 m. - Fachadas cuyo arranque sea accesible al público, bien desde la rasante de la calle o bien desde una cubierta. Condiciones: - Acabado exterior: los materiales que ocupen más del 10% de la superficie de acabado exterior de la fachada tendrán una clase de reacción al fuego B-s3 d2. - Cámaras ventiladas: Los materiales colocados en las superficies interiores de cámaras ventiladas tendrán una clase de reacción al fuego B-s3 d2. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
76 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 2 Propagación exterior
1. Medianeras 2. Fachadas 3. Cubiertas 3. CUBIERTAS Ámbito de aplicación: - entre dos edificios - entre dos sectores de incendio del mismo edificio - entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas del edificio Condiciones: a) Franja EI 60: - 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante - 1,00 m de anchura entre sectores de un mismo edificio b) Prolongación del elemento separador 0,60 m sobre la cubierta Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
77 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 2 Propagación exterior
1. Medianeras 2. Fachadas 3. Cubiertas a) Franja EI 60 Entre dos sectores o locales de riesgo Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
78 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 2 Propagación exterior
1. Medianeras 2. Fachadas 3. Cubiertas b) Prolongación del elemento separador 0,60 m sobre la cubierta Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
79 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 2 Propagación exterior
1. Medianeras 2. Fachadas 3. Cubiertas c) Encuentro entre cubierta y fachada -que arranca de la cubierta- entre edificios o sectores diferentes Relación entre puntos < EI 60 en función de: - la distancia, d, en proyección de la fachada a cualquier zona de cubierta resistente al fuego < EI 60. - la altura, h, sobre la cubierta a la que debe estar cualquier zona de fachada resistente al fuego < EI 60. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
80 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 2 Propagación exterior
1. Medianeras 2. Fachadas 3. Cubiertas 3.2 Propagación superficial Ámbito de aplicación: - Cualquier cubierta Condiciones: -	Acabado exterior: los materiales de revestimiento o acabado exterior de las cubiertas, incluida la cara superior de los voladizos que sobresalgan más de 1 m, han de pertenecer a una clase de reacción al fuego BROOF (t1). - Lucernarias, claraboyas y cualquier otro elemento de iluminación, ventilación o extracción de humo han de pertenecer a una clase de reacción al fuego BROOF (t1). Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
81 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
SI1 PP. interior SI2 PP. exterior SI3 Evacuación SI4 Detección SI5 Intervención SI6 Resistencia Anejos SI 3 Evacuación de ocupantes Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
82 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Exigencia básica SI 3: El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los	ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
83 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones a la ocupación Cálculo de la ocupación Elementos de evacuación (SI 3 + Terminología) Compatibilidad de los elementos de evacuación Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 6. Dimensionado de los medios de evacuación 6.1 Criterios para la asignación de los ocupantes 6.2 Cálculo 7. Señalización de los medios de evacuación 8. Control de humo de incendio 3.1 Origen 3.3 Salidas 3.5 Recorridos 3.7 Rampas 3.8 Vestíbulos 3.2 Altura 3.4 Espacio exterior 3.6 Puertas 3.8Escaleras 3.10 Ascensores Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
84 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo ocupación Elementos Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo RESTRICCIONES A LA OCUPACIÓN No se pueden destinar a presencia habitual de personas las zonas cuyos recorridos de evacuación superen la siguiente altura de evacuación ascendente: Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
85 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo Tabla 2.1 Densidades de ocupación (1) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
86 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo 2. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN Criterios: -	Valores de densidad de ocupación de la Tabla 2.1 aplicados a la superficie útil de cada zona, excepto si es previsible una ocupación más grande, o exigible una ocupación menor. - Carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas del edificio según la actividad y el uso previsto. - Utilizaciones especiales que impliquen un aumento de la ocupación en comparación a la del uso normal previsto: a) Considerar estos usos alternativos a efectos de diseño y dimensionado b) En caso contrario: dejar constancia en la documentación del proyecto y del Libro del edificio. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
87 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo 3. ELEMENTOS DE EVACUACIÓN - Recorridos y salidas desde cualquier origen de evacuación hasta un espacio exterior seguro o a un lugar seguro dentro del mismo edificio - Adecuados al tipo de actividad, usuario y características del edificio y de su emplazamiento. - Condiciones de seguridad de utilización y en caso de incendio  DB SU + DB SI 3.1 Origen de evacuación, O - Cualquier punto ocupable de un edificio, en general - Puerta de salida a zonas de circulación en: viviendas, habitaciones de hotel, despachos < 50 m2 (recinto o conjunto < 50 m2 y densidad  1 p/ 10 m2) -	Cualquier punto ocupable en locales de riesgo especial y zonas de ocupación	nula (no computa a efectos de altura de evacuación o de número de ocupantes). Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
88 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo 3.1 Origen de evacuación, O Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
89 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo 3.2 Altura de evacuación, h - Máxima diferencia de cotas entre el origen y la salida que corresponda - Puede ser ascendente o descendente, en función del sentido de evacuación - No se consideran las plantas donde sólo haya ocupación nula. h, Altura de evacuación descendente h, Altura de evacuación ascendente Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
90 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo 3.3 Salidas - SALIDA DE PLANTA: * Puede estar situada en la planta considerada o en otra planta diferente  El arranque de una escalera no protegida que: - Conduzca a una salida del edificio. - Ojo o hueco de escalera  1,30 m2. - No existe ningún otro hueco de comunicación entre plantas  Una puerta de acceso a una escalera protegida, un pasillo protegido o un vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida que: - Capacidad suficiente (caso particular: uso hospitalario) - Conduce a una planta de salida del edificio  Una puerta de paso, a través de un vestíbulo de independencia, a un sector de incendio diferente o alternativo que exista en la misma planta que: - Salidas de planta diferentes para cada sector - Superficie de las zonas de circulación 0,5 m2/persona < 30 m acceso  Una salida de edificio Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
91 CTE DB SI Seguretat en cas d’incendi SI 3 Evacuació d’ocupants
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo Salidas de planta Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
92 CTE DB SI Seguretat en cas d’incendi SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo - SALIDA DE EDIFICIO Puerta o hueco de salida al espacio exterior seguro. - SALIDA DE EMERGENCIA Salida de planta o edificio de uso exclusivo en caso de emergencia y señalizada de acuerdo con ello. 3.4 Espacio exterior seguro Espacio en el que se puede dar por finalizada la evacuación porque:  Permite la dispersión de los ocupantes: Superficie  0,5 m2/pers. en un radio 0,1 P (no hace falta si  50 pers)  Comunicado con la red viaria, permite la intervención de bomberos Si no está comunicado con la red viaria, espacio  15 m fachada  Permite una amplia disipación de calor, humos y gases * Puede ser la cubierta del edificio en condiciones muy restrictivas Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
93 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo Salida edificio Nº personas, P Espacio exterior seguro Superficie  0,5 m2 x P Radio  0,1 x P Fachada accesible R S Espacio de maniobra Salida edificio Nº personas, P R S Au  P / 600 Au Espacio exterior seguro Espacio de maniobra Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
94 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo 3.6 Puertas situadas en los recorridos de evacuación - Puertas de salida de planta, de edificio y de evacuación > 50 personas - Tipo de puerta:  Batiente con eje de giro vertical (pueden ser automáticas o giratorias con ciertas condiciones) - Sistema de cierre: a) No actuará durante la evacuación b) Dispositivo de fácil y rápida obertura, sin llave y sin actuar sobre más de un mecanismo: Manilla o pulsador, UNE EN 179:1997: usuarios habituales - Barra antipánico UNE 1125:1997: usuarios no habituales - Abertura en sentido de evacuación para: > 200 P, uso residencial vivienda > 100 P, en el resto de usos > 50 P, ocupantes de recinto o espacio donde esté situada la puerta Local de riesgo especial y aparcamiento: hacia el vestíbulo de independencia Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
95 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
96 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
97 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo Puertas que abren a una escalera Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
98 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo 3.7 Pasillos - PASILLOS PROTEGIDOS 3.8 Rampas 3.9 Escaleras - ESCALERA PROTEGIDA - ESCALERA ESPECIALMENTE PROTEGIDA - ESCALERA ABIERTA AL EXTERIOR - CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE LAS ESCALERAS 3.10 Vestíbulo d’independencia 3.11 Ascensor de emergencia Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
99 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo Planta tipo 1 Local/vivienda 2 Zona de circulación no protegida 3 Escalera protegida 4 Vestíbulo de independencia Escalera protegida Planta baja Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
100 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo Planta tipo 1 Local/vivienda 2 Zona de circulación no protegida 3 Escalera protegida 4 Vestíbulo de independencia 5 Escalera especialmente protegida Planta baja Escalera especialmente protegida Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
101 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo a) Patio de parcela al que se puede ventilar una escalera protegida o especialmente protegida conjuntamente con otras usos Dimensiones del patio según normativa de habitabilidad de Cataluña Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
102 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo b) Patio de parcela para la ventilación de una escalera protegida o especialmente protegida, exclusivo para este uso Dimensiones del patio según normativa de habitabilidad de Cataluña Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
103 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuació de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo Patio asimilable al exterior del edificio para ventilar una escalera abierta Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
104 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo Tabla 5.1 Protección de las escaleras Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
105 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo 4. COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN - Cualquier establecimiento de uso Comercial o Pública Concurrencia i los establecimientos de Sc > m2 de uso Administrativo, Docente o Residencial Público en edificios de uso diferente: Elementos de evacuación independientes Salida de emergencia con vestíbulo de independencia comunicando con elementos comunes de evacuación del edificio. - Establecimientos de uso Pública concurrencia y de Sc  500 m2 y integrados en centros comerciales: Salidas de uso habitual y de emergencia: pueden ser a zonas comunes de circulación del centro - Establecimientos de uso Pública concurrencia y de Sc > 500 m2 i integrados en centres comerciales: Salida de emergencia independiente respecto a zonas comunes Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
106 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo 5. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN - Condiciones según la Tabla 3.1 - La longitud se puede aumentar un 25 % si dispone de extinción automática UNA ÚNICA SALIDA En general: O-S  25 m MÁS DE UNA SALIDA, recorridos alternativos En general: O-S1  50 m o O-S2  50 m O-A (fondo de saco)  25 m Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
107 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo Tabla 5.1 Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación (1) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
108 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo Tabla 5.1 Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación (2) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
109 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo Tabla 5.1 Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación (3) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
110 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
111 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
112 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
113 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
114 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo 6. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN 6.1 Criterios para la asignación de los ocupantes - Una sola salida: se dimensiona para el número total de ocupantes - Más de una salida: se asignan los ocupantes a las salidas más próximas y se dimensiona suponiendo inutilizada una de ellas bajo la hipótesis más desfavorable. - Más de una escalera no protegida: se considera inutilizada en su totalidad alguna de ellas bajo la hipótesis más desfavorable -	Más de una escala protegida: no se considera ninguna inutilizada. -	Desembarco de una escalera: Número de personas P = 160 A, siendo A la anchura de la escalera (o P = Nº persones que utilizan la escalera en el total de las plantas si Nº personas < 160 A). 6.2 Cálculo Tabla 4.1  Anchura de puertas, pasillos, rampas, escaleras, pasos entre asientos, recorridos exteriores Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
115 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de evacuación (1) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
116 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de evacuación (2) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
117 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo A  ,5 cm por asiento adicional Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
118 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo A  ,25 cm por asiento adicional cm 30 cm cuando la fila  14 asientos cm cuando la fila  30 asientos Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
119 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo Tabla 4.1 Dimensionado de los elementos de evacuación (3) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
120 SU Seguridad de utilización
CTE DB SU Seguridad de Utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas CTE Documento Básico SU Seguridad de utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas SU 1.4 : ESCALERAS Y RAMPAS Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
121 CTE DB SU Seguridad de Utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
4. ESCALERAS Y RAMPAS 4.1 Escaleras de uso restringido 4.2 Escaleras de uso general 4.3 Rampas 4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
122 CTE DB SU Seguridad de Utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
4.1 ESCALERAS DE USO RESTRINGIDO “Uso restringido: utilización de las zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10 personas que tienen el carácter de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas” - anchura   0.80m - peldaños  huella: :  0.22m (según la dirección de la marcha) contrahuella:  0,20 m se admiten peldaños sin frontal: - escaleras de trazado curvo parámetros adicionales : anchura < 1m  huella se mide al eje de la escalera  1m  huella se mide a 0,50m del lado mas estrecho huella:  0.05m en el lado mas estrecho  0.44m en el lado mas ancho - mesetas  se admiten partidos a 45º (Superposició  25mm) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
123 CTE DB SU Seguridad de Utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
4.2 ESCALERAS DE ÚSO GENERAL - PELDAÑOS: Tramos rectos - huella (h):  0.28m - contrahuella(c): 0,13m  f  0,185 m Excepto en escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria, secundaria, o edificios utilizados principalmente para gente mayor: - frontal: 0,13m  c  0,17 m - contrahuella : 0,54m  2c+h  0,70m Tramos curvos  parámetros adicionales - huella (s):  0.28m a una distancia de 0,50m de la cara interior y  0,44m de la cara exterior - relación: ,54m  2f+e  0,70m a 0,50m de ambos extremos Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
124 CTE DB SU Seguridad de Utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
ESCALERAS DE USO GENERAL - Peldaños con tabica y sin bocel: * para evacuación ascendente * utilizadas preferentemente por niños y gente mayor - La medida de la huella no incluye la proyección vertical de la huella del peldaño superior Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
125 CTE DB SU Seguridad de Utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
- TRAMOS * número mínimo de peldaños seguidos seguidos 3 (Se excluyen: las zonas de uso restringido; las zonas de circulación de uso residencial vivienda; acceso a los edificios -desde porche, exterior, aparcamiento..-; salidas de emergencia,..) * altura máxima de los tramos  - en general ≤ 3,20 m uso sanitario ≤ 2,50 m escuelas infantiles, centros de primaria, edificios para pers.mayores ≤ 2,10 m * configuración  - los tramos pueden ser rectos, curvos o mixtos excepto: zonas de hospitalización y tratamiento intensivo, escuelas infantiles o de primaria o secundaria tramos rectos - en una misma escalera: todos los peldaños tendrán = contrahuella tramos rectos tendrán = huella - tramos curvos  - radio de curvatura constante - peldaños tendrán = contrahuella a toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera - tramos mixtos  - la huella medida en el eje de la parte curva será ≥ que la huella de la parte recta Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
126 CTE DB SU Seguridad de Utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
- TRAMOS * anchura mínima: valores mínimos y DB SI - libre de obstáculos se medirá entre barreras de protección no se descuenta el pasamanos si sobresale ≤ 0,12m. tramos curvos  no computa como anchura libre la parte de la huella < 0,17m. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
127 CTE DB SU Seguridad de Utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
- MESETAS * dimensiones:  entre tramos de una misma dirección serán ≥ anchura de la escalera y ≥ 1m (medida al eje)  entre tramos con cambios de dirección la anchura de la escalera no es reducirá en el rellano (esta zona estará libre de obstáculos y no habrá el giro de la abertura de ninguna puerta, excepto las de ocupación nula) En zonas de hospitalización o tratamiento intensivo y giro de 180º las mesetas tendrán una dimensión ≥ 1,60m * características  En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público se señalizará el arranque de los tramos descendentes  pavimento táctil de la misma anchura que el tramo y profundidad ≥ 0,80m No se colocaran puertas, ni pasillos de anchura < 1,20m a meno de 0,40m del arranque de la escalera Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
128 CTE DB SU Seguridad de Utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
- PASAMANOS * disposición: a un lado  desniveles > 0,55m a los dos lados  anchura tramo escalera > 1,20m personas con movilidad reducida intermedios  anchura tramo escalera > 2,40m (excepto en escalinatas de carácter monumental como mínimo habrá uno) * altura de colocación : entre 0,90m y 1,10m en usos con presencia habitual de niños (escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria o secundaria..) se dispondrá de un pasamano adicional entre 0,65m i 0,75m. * características: separación del paramento ≥ 0,04m el sistema de sujeción no interfiere al paso continuo de la mano. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
129 CTE DB SU Seguridad de Utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
4.3 RAMPAS (Se excluyen las rampas para de uso restringido y las de los aparcamientos que estén previstas para la circulación de vehículos y de personas) - PENDIENTE y LONGITUD DE LOS TRAMOS * Consideración de rampa  pendiente > 6% * En general  pendiente ≤ 12% y longitud del tramo ≤ 15m * Rampas previstas para usuarios con silla de ruedas: pendiente ≤ 10%  longitud tramo < 3m pendiente ≤ 8%  longitud tramo < 6m pendiente ≤ 6%  6m ≤ longitud tramo <9m * Rampas en aparcamientos, previstas para circulación de vehículos y de personas pendiente  18% - TRAMOS * anchura mínima - especificaciones iguales a las de los tramos de escalera - características particulares si están previstas para usuarios con silla de ruedas Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
130 CTE DB SU Seguridad de Utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
- TRAMOS * anchura mínima: - se cumplirán las exigencias del DB SI, además de garantizar los valores mínimos fijados en la tabla. será libre de obstáculos. se medirá entre barreras de protección no se descuenta el pasamano si sobresale ≤ 0,12m. si la rampa esta prevista para usuarios con silla de ruedas los tramos serán rectos y de anchura constante y mínima ≥ 1,20m. si los lados son libres  zócalo ≥ 0,10m Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
131 CTE DB SU Seguridad de Utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
- RELLANOS * dimensiones:  entre tramos de una misma dirección serán ≥ anchura de la rampa i ≥ 1,50m (medida el eje)  entre tramos con cambio de dirección la anchura de la rampa no se reducirá en todo la meseta (esta zona será libre de obstáculos y no se ocupará por la abertura de ninguna puerta, excepto en las de ocupación nula) * características  No se colocarán puertas, ni pasillos de anchura < 1,20m a menos de 0,40m del arranque de un tramo. Si la rampa está prevista para usuarios con silla de ruedas no se colocarán puertas, ni pasillos de anchura < 1,20m a menos de 1,50m del arranque de un tramo Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
132 CTE DB SU Seguridad de Utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
- PASAMANOS * disposición: a un lado desniveles > 0,55m desniveles > 0,15m (a través de rampas destinadas a personas con movilidad reducida) a los dos lados  anchura libre > 1,20m * altura de colocación: entre 0,90m i 1,10m cuando se prevea para usuarios en silla de ruedas o en usos con presencia habitual de niños (escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria o secundaria...) se dispondrá de un pasamanos adicional entre 0,65m i 0,75m. * características: separación del paramento ≥ 0,04m el sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
133 CTE DB SU Seguridad de Utilización SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
4.4 PASILLOS ESCALONADOS DE ACESO A LOCALIDES EN GRADAS Y TRIBUNAS * Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores, tendrán peldaños con dimensiones constantes de huella y contrahuella. * El nivel de la hileras de los espectadores debe permitir el acceso al mismo nivel de la correspondiente huella del pasillo escalonado. * La anchura de los pasillos se determinará según el DB SI Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
134 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo 7. SEÑALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN Normativa: UNE Disposición y tipo:  De forma coherente con la asignación de ocupantes hacia cada salida.  SEÑALIZACIÓN DE SALIDAS DE RECINTO, PLANTA O EDIFICIO: - Salidas de uso habitual: SALIDA. Excepto en uso Residencial Vivienda y en recintos	de superficie útil S < 50 m2 con ocupantes habituales y	siempre que su salida sea visible desde cualquier punto. - Salidas de uso exclusivo en caso de emergencia: SALIDA DE EMERGENCIA  SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS DE EVACUACIÓN: - Indicación de dirección - Opciones de recorrido - Puertas sin salida: SIN SALIDA Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
135 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo 7. SEÑALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN - Dimensiones: en función de la distancia de observación, d: Distancia de observación	Dimensiones de las señales d  10 m x 210 mm 10 < d  20 m x 420 mm 20 < d  30 m x 594 mm - Visibilidad: Deben ser visibles incluso en caso de fallo del alumbrado normal. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
136 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo 8. CONTROL DE HUMOS DE INCENDIO 8.1 Objeto Control del incendio para garantizar la evacuación segura de los ocupantes 8.2 Dotación Aparcamientos que no tengan la consideración de abiertos Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia > 1000 personas Atrios > 500 personas 8.3 Diseño, cálculo, instalación y mantenimiento - UNE 23585:2004 - EN :2005 Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
137 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo CASO PARTICULAR: Aparcamientos que no se consideran abiertos (1) Aparcamiento abierto (terminología SI A) Dispone de oberturas permanentes al exterior que cumplan: - Distribución: en cada planta y en las fachadas - Superficie de aberturas: - S total de aberturas  1/20 (5%) Superficie construida, Sc, de la planta S oberturas distribuidas uniformemente entre les dos paredes opuestas situadas a menor distancia  1/40 (2,5%) Sc de la planta - Colocación: distancia desde el borde superior de las aberturas hasta el techo  0,5 m Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
138 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo CASO PARTICULAR: Aparcamientos que no se consideran abiertos (2) Se puede utilizar el sistema de ventilación por extracción mecánica con aberturas de admisión de aire del DB HS-3, cumpliendo por SI 3: - Caudal de aire: 120 l/plaza · s - Activación: automática mediante una instalación de detección. - Cierre: automático de las aberturas más próximas al suelo, si hubiera, mediante compuertas E600 90 - Ventiladores: - F - Conductos: - E si transcurren por un sólo sector - EI 90 si atraviesan elementos compartimentadores de incendio Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
139 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 3 Evacuación de ocupantes
Restricciones Cálculo de ocupación Elementos evacuación Compatibilidad Número y longitud Dimensionado Señalización Control de humo CASO PARTICULAR: Aparcamientos que no se consideran abiertos (3) Control de humos con sistema de ventilación por extracción mecánica con aberturas de admisión de aire según el DB HS-3: 1. Caudal de aire del aparcamiento  qv = Nº plazas x 120 l/plaza · s 2. Admisión de aire (natural o mecánica) - Aberturas:  Superficie total  4 x qv (qv en l/s; Sup. en cm2; velocidad 2 m/s)  Distribución: 1 abertura cada 100 m2 de Superficie útil 3. Extracción mecánica - Aberturas:  Superficie total  4 x qv (qv en l/s; Sup.en cm2; velocidad2,5 m/s)  Distribución: 1 abertura c/ 100 m2 de Sup. útil; separación  10 m. - Conductos:  Sección  2,5 x qv (qv en l/s; sección en cm2 ; velocidad  4 m/s)  Número de conductos de extracción y de ventiladores: según el nº de plazas, P: P  15  1 conducto; < P  80  2 conductos P > 80  1 + parte entera P/40 Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
140 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
SI1 PP. interior SI2 PP. exterior SI3 Evacuación SI4 Instalaciones SI5 Intervención SI6 Resistencia Anejos SI 4 Detección, control y extinción del incendio Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
141 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI4 Detección control y extinción del incendio
Exigencia básica SI 4: El edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de alarma a los ocupantes. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
142 1. Dotación de las instalaciones de protección contra incendios
CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI4 Detección control y extinción del incendio 1. Dotación de las instalaciones de protección contra incendios 2. Diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento 3. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
143 1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI4 Detección control y extinción del incendio 1. Dotación 2. Diseño 3. Señalización 1. DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS - Según la Tabla 1.1:  En función del uso previsto en cada edificio, establecimiento o sector de incendio  Según altura de evacuación, superficie, número de personas, local de riesgo 2. DISEÑO, EJECUCIÓN,PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO 	Materiales, componentes y equipos según DPC  Remite al “Reglamento de instalaciones de protección contra incendio, RIPCI”  Puesta en funcionamiento: requiere un certificado de la empresa instaladora (Art. 18 del RIPCI) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
144 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI4 Detección control y extinción del incendio
1. Dotación 2. Diseño 3. Señalización Tabla (1) Dotación de instalaciones de protección contra incendios Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
145 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI4 Detección control y extinción del incendio
1. Dotación 2. Diseño 3. Señalización Tabla (2) Dotación de instalaciones de protección contra incendios Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
146 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI4 Detección control y extinción del incendio
1. Dotación 2. Diseño 3. Señalización 3. SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
147 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
SI1 PP. interior SI2 PP exterior SI3 Evacuación SI4 Instalaciones SI5 Intervención SI6 Resistencia Anejos SI 5 Intervención de Bomberos Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
148 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 5 Intervención de bomberos
Exigencia básica SI 5: Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendio. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
149 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 5 Intervención de bomberos
1. Condiciones de aproximación y entorno 1.1 Aproximación a los edificios 1.2 Entorno de los edificios 2. Accesibilidad por fachada Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
150 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 5 Intervención de bomberos
1. Aproximación y entorno 2. Accesibilidad por fachada 1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO 1.1. Aproximación a los edificios. VIAL DE APROXIMACIÓN Ámbito de aplicación: - Edificios de altura de evacuación h > 9 m Condiciones: - Anchura libre mínima: ,5 m - Altura libre mínima o de gálibo:	4,5 m - Capacidad portante: kN/m2 - Anchura libre mínima en tramos curvos: 7,20 m, delimitada por el trazado de una corona circular que tenga radios mínimos de 5,30 m y 12,50 m. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
151 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 5 Intervención de bomberos
1. Aproximación y entorno 2. Accesibilidad por fachada VIAL DE APROXIMACIÓN Tramos curvos. Planta 4,50 3,50 Sección R  12,50 R  5,30 7,20 Planta 3,50 Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
152 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 5 Intervención de bomberos
1. Aproximación y entorno 2. Accesibilidad por fachada 1.2. Entorno de los edificios. ESPACIO DE MANIOBRA Ámbito de aplicación: edificios de altura de evacuación h > 9 m Condiciones: Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
153 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 5 Intervención de bomberos
1. Aproximación y entorno 2. Accesibilidad por fachada 1.2. Entorno de los edificios. ESPACIO DE MANIOBRA Condiciones: Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
154 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 5 Intervención de bomberos
1. Aproximación y entorno 2. Accesibilidad por fachada ESPACIO DE MANIOBRA Au  5 m s h > 9 m Au  5 m Sección Espacio de maniobra Fachada accesible Pendiente  10 % Capacidad portante  20 kN/m2 Punzonamiento: 10 T en  20 cm Altura, h  15 m < h  20 m h > 20 m Separación, s m m m Planta Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
155 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 5 Intervención de bomberos
1. Aproximación y entorno 2. Accesibilidad por fachada ESPACIO DE MANIOBRA Tramos curvos Acceso principal al edificio L  20 m Fachada accesible Au  5 m R  12,50 Acceso principal R  5,30 R  5,30 Au  5 m  7,20 Acceso principal L  30 m Espacio de maniobra Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
156 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 5 Intervención de bomberos
1. Aproximación y entorno 2. Accesibilidad por fachada 1.2. Entorno de los edificios. ZONAS LIMÍTROFES A ÀREAS FORESTALES Ámbito de aplicación: zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales Condiciones: - Separación entre la zona edificada y la forestal: - Franja de 25 m de anchura, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio y - Camino perimetral de 5 m que se podrá incluir en esta franja. - Vías de acceso a la zona edificada o urbanizada: a) Dos vías alternativas, preferentemente, que cumplan las condiciones de viales de aproximación. b) Acceso único, si no es posible el caso anterior, finalizará en fondo de saco de 12,50 m de radio. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
157 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 5 Intervención de bomberos
1. Aproximación y entorno 2. Accesibilidad por fachada ZONAS LIMÍTROFES A ÁREAS FORESTALES Área forestal Altura libre  4,50 m Capacidad portante  20 kN/m2 Franja perimetral de separación  25 m Camino perimetral Au  3,5 m Vial de aproximación conectado a acceso único Au  5 m R  12,50 Vial de aproximación conectado a dos vías alternativas R  5,30 R  5,30 Au  3,5 m  7,20 Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
158 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 5 Intervención de bomberos
1. Aproximación y entorno 2. Accesibilidad por fachada 2. Accesibilidad por fachada Ámbito de aplicación: edificios de altura de evacuación h > 9 m Condiciones de los huecos para el acceso de bomberos: Ubicación: - En cada una de las plantas del edificio. - Separación  25 m entre ejes de dos huecos consecutivos, medida sobre la fachada. - Han de estar los accesos principales al edificio. Antepecho: - Altura  1,20 m Dimensiones:	- Anchura ≥ 0,80 m - Altura ≥ 1,20 m Accesibilidad:	- No se instalarán en fachada elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior del edificio a través de los huecos. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
159 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 5 Intervención de bomberos
1. Aproximación y entorno 2. Accesibilidad por fachada ACCESIBILIDAD POR FACHADA. Huecos en cada planta para el acceso de bomberos  25 m 0,80  1,20  1,20 Acceso principal Acceso principal Fachada accesible Huecos Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
160 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio
SI1 PP. interior SI2 PP exterior SI3 Evacuación SI4 Instalaciones SI5 Intervención SI6 Resistencia Anejos SI 6 Resistencia al fuego de la estructura Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
161 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
Exigencia básica SI 6: La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
162 1. Acciones derivadas del incendio 1.1 Modelo simplificado
CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 1. Acciones derivadas del incendio 1.1 Modelo simplificado 1.2 Modelo real 2. Resistencia al fuego de la estructura 3. Elementos estructurales principales 4. Elementos estructurales secundarios 5. Determinación de la resistencia al fuego 5.1 Consideraciones de las acciones durante el incendio 5.2 Justificación de la resistencia al fuego Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
163 1. Acciones derivadas de un incendio
CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 1. Acciones derivadas del incendio 2. Resistencia al fuego 3. Elementos principales 4. Elemento secundarios 5. Determinació 1. Acciones derivadas de un incendio 1.1 MODELO SIMPLIFICADO A) Curva normalizada tiempo-temperatura: modelo de fuego totalmente desarrollado en un sector de incendio UNE EN 1363:2000 Tiempo t, en minutos Temperatura en el sector , en ºC = log10 (8 t +1) siendo, , temperatura del gas en el sector t, tiempo desde el inicio del incendio Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
164 B) Tiempo equivalente de exposición al fuego:
CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 1. Acciones derivadas del incendio 2. Resistencia al fuego 3. Elementos principales 4. Elementos secundarios 5. Determinación 1.1 MODELO SIMPLIFICADO B) Tiempo equivalente de exposición al fuego: Alternativa a la duración del incendio de la curva normalizada teniendo en cuenta las características geométricas y térmicas del sector y el valor de cálculo de la carga de fuego. Se determina según el Anejo SI B. te,d = kb ·wf ·kc· qf,d Kb, coeficiente según propiedades térmicas de la envolvente del sector wf coeficiente de ventilación según forma y dimensiones del sector kc	coeficiente según el material estructural (Tabla B.1). qf,d	densidad de carga de fuego en MJ/m2, (apartado B.4) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
165 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
1. Acciones derivadas del incendio 2. Resistencia al fuego 3. Elementos principales 4. Elementos secundarios 5. Determinación 1.2 MODELOS DE INCENDIO REAL Opción adecuada para edificios singulares, condiciones favorables de fuego y/o tratamiento global de la estructura. Eurocódigo 1, UNE EN :2004 Acciones en estructuras expuestas al fuego. Estudio para diferentes tipos de fuego: no desarrollados totalmente, localizados, exterior del edificio, hidrocarburos. Otros modelos de incendio que representen de forma más ajustada las condiciones del incendio real previsible: programas de simulación, otros. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
166 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
1. Acciones derivadas del incendio 2. Resistencia al fuego 3. Elementos principales 4. Elementos secundarios 5. Determinación 2. RESISTENCIA AL FUEGO - Capacidad de un elemento de construcción para mantener durante un periodo de tiempo determinado, t, la función portante ( R ) que le sea exigible. * Elemento estructural -pilar- se clasifica: R t. * Elemento estructural y compartimentador: además ha de mantener durante este tiempo t la integridad ( E ) y el aislamiento térmico ( I ) -	forjado, muro- se clasifica: REI t. - Se considera que un elemento estructural tiene suficiente resistencia al fuego ( R ) si, a lo largo de un incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en cualquier instante t, no supera el valor de la resistencia del mencionado elemento. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
167 3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES
CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 1. Acciones derivadas del incendio 2. Resistencia al fuego 3. Elementos principales 4. Elementos secundarios 5. Determinació 3. ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 3.1 Según el uso del sector de incendio Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
168 3.2 Locales de riesgo especial
CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 1. Acciones derivadas del incendio 2. Resistencia al fuego 3. Elementos principales 4. Elementos secundarios 5. Determinación 3. RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 3.2 Locales de riesgo especial Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
169 - No están previstas para ser utilizadas en la evacuación de ocupantes
CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 1. Acciones derivadas del incendio 2. Resistencia al fuego 3. Elementos principales 4. Elementos secundarios 5. Determinación 3. RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES 3.3 Cubierta ligera  R si se cumple: - Carga permanente  1 kN/m2  100 kg/m2 - No están previstas para ser utilizadas en la evacuación de ocupantes Tienen una altura respecto de la rasante exterior  28 m - Su fallo no puede ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad de otras plantas inferiores o la compartimentación de sectores de incendio. 3.4 Escaleras y pasillos protegidos Escaleras protegidas o pasillos protegidos: R-30. - Escaleras especialmente protegidas: no se exige ninguna R. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
170 4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS
CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 11. Acciones derivadas del incendio 2. Resistencia al fuego 3. Elementos principales 4. Elementos secundarios 5. Determinación 4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS 4.1 Cargaderos y altillos a) Igual a R “t” de los elementos principales si su colapso afecta a la estabilidad global, evacuación o compartimentación b) En caso contrario, no hay requerimientos. 4.2 Carpas o toldos a) R 30 b) No hay requerimientos: si el elemento textil es M2 y el ensayo acredite la perforación del elemento. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
171 - Combinación de acciones en caso de incendio según DB SE
CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 1. Acciones derivadas del incendio 2. Resistencia al fuego 3. Elementos principales 4. Elementos secundarios 5. Determinación 5. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO 5.1 Consideraciones de las acciones durante el incendio - Combinación de acciones en caso de incendio según DB SE - No se minora la resistencia mecánica de los materiales: Coeficientes parciales de resistencia en situación de fuego M,fi = 1 - Las acciones se minoran en situación de incendio: Efi,d = fi Ed	siendo, - Efi,d, efecto de las acciones de cálculo en situación de incendio	- Ed efecto de las acciones de cálculo en situación permanente,tª norma	- fi, factor de reducción en situación de incendio - Se puede considerar sólo el efecto de la temperatura si se utilizan los métodos de los Anejos SI C a SI F del DB SI - Coacciones en apoyos y extremos = coacciones a temperatura normal Detalles constructivos apropiados, para evitar efectos no tenidos en cuenta Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
172 CTE DB SI Seguridad en caso de incendio SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
1. Acciones derivadas del incendio 2. Resistencia al fuego 3. Elementos principales 4. Elementos secundarios 5. Determinación 5. DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL FUEGO 5.2 Justificación de la resistencia al fuego a) Comprobando las dimensiones de la sección transversal del elemento estructural con las tablas de los Anejos C a F b)	Obteniendo la resistencia por métodos simplificados dados en los Anejos B, C, D, E y F c)	Mediante la realización de ensayos según el RD 312/2005 relacionados en el Anejo G Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
173 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
REAL DECRETO 2267/2004, DE 3 DE DICIEMBRE, DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Este reglamento tiene por objeto conseguir un grado suficiente de seguridad en caso de incendio en los establecimientos e instalaciones de uso industrial. La presencia de riesgo de incendio en los establecimientos industriales determina la probabilidad de que se desencadenen incendios, generadores de daños y pérdidas para las personas y los patrimonios, que afectan tanto a ellos como a su entorno. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
174 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
Artículo 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 1. El ámbito de aplicación de este reglamento son los establecimientos industriales. Se entenderán como tales: a) Las industrias, tal como se definen en el artículo 3.1 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. b) Los almacenamientos industriales. c) Los talleres de reparación y los estacionamientos de vehículos destinados al servicio de transporte de personas y transporte de mercancías. Los servicios auxiliares o complementarios de las actividades comprendidas en los párrafos anteriores. 2. Se aplicará, además, a todos los almacenamientos de cualquier tipo de establecimiento cuando su carga de fuego total, calculada según anexo I, sea igual o superior a tres millones de Megajulios (MJ). Asimismo, se aplicará a las industrias existentes antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando su nivel de riesgo intrínseco, su situación o sus características impliquen un riesgo grave para las personas, los bienes o en el entorno, y así se determine por la Administración autonómica competente. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
175 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este reglamento las actividades en establecimientos o instalaciones nucleares, radiactivas, las de extracción de minerales, las actividades agropecuarias y las instalaciones para usos militares. Igualmente, quedan excluidas de la aplicación de este reglamento las actividades industriales y talleres artesanales y similares cuya densidad de carga de fuego, calculada de acuerdo con el anexo I, no supere 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2), siempre que superficie útil sea inferior o igual a 60 m2, excepto en lo recogido en los apartados 8 y 16 del anexo III. Artículo 3. COMPATIBILIDAD REGLAMENTARIA 1. Cuando en un mismo edificio coexistan con la actividad industrial otros usos con distinta titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación de protección contra incendios, CTE SI, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
176 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
2. Cuando en un establecimiento industrial coexistan con la actividad industrial otros usos con la misma titularidad, para los que sea de aplicación la Norma básica de la edificación: condiciones de protección contra incendios, CTE SI, los requisitos que deben satisfacer los espacios de uso no industrial serán los exigidos por dicha normativa cuando superen los límites indicados a continuación: a) Zona comercial: superficie construida superior a 250 m2. b) Zona administrativa: superficie construida superior a 250 m2. c) Salas de reuniones, conferencias, proyecciones: capacidad superior a 100 personas sentadas. d) Archivos: superficie construida superior a 250 m2 o volumen superior a 750 m3. e) Bar, cafetería, comedor de personal y cocina: superficie construida superior a 150 m2 o capacidad para servir a más de 100 comensales simultáneamente. f) Biblioteca: superficie construida superior a 250 m2. g) Zonas de alojamiento de personal: capacidad superior a 15 camas. Las zonas a las que por su superficie sean de aplicación las prescripciones de las referidas normativas deberán constituir un sector de incendios independiente. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
177 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
Artículo 4. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E IMPLANTACIÓN 1. Los establecimientos industriales de nueva construcción y los que cambien o modifiquen su actividad, se trasladen, se amplíen o se reformen, en la parte afectada de ampliación o reforma, según lo recogido en la disposición transitoria única, requerirán la presentación de un proyecto, que podrá estar integrado en el proyecto general exigido por la legislación vigente para la obtención de los permisos y licencias perceptivas, o ser específico; en todo caso, deberá contener la documentación necesaria que justifique el cumplimiento de este reglamento. Se podrá sustituir el proyecto por una memoria técnica firmada por un técnico titulado competente, en lo siguientes casos: a) Establecimientos industriales de riesgo intrínseco bajo y superficie útil inferior a 250 m2. b) Actividades industriales, talleres artesanales y similares con carga de fuego igual o inferior a 10 Mcal/m2 (42 MJ/m2) y superficie útil igual o inferior a 60 m2. c) Reformas que, según lo recogido en la disposición transitoria única, no requieren la aplicación de este reglamento. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
178 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOPS INDUSTRIALES POR SU CONFIGURACIÓN Y UBICACIÓN CON RELACIÓN A SU ENTORNO Las muy diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener los establecimientos industriales se consideran reducidas a : Establecimientos industriales ubicados en un edificio : TIPO A: el establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial y a de otros usos. TIPO B: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edifico que está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean éstos de uso industrial o bien de otros usos. Para establecimientos industriales que ocupen una nave adosada con estructura compartida con las contiguas, que en todo caso deberán tener cubierta independiente, se admitirá el cumplimiento de las exigencias correspondientes al tipo B, siempre que se justifique técnicamente que el posible colapso de la estructura no afecte a las naves colindantes. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
179 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
TIPO C: el establecimiento industrial ocupa totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el incendio. Establecimientos industriales que desarrollan su actividad en espacios abiertos que no constituyen un edificio: - TIPO D: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto, que puede estar totalmente cubierto, alguna de cuyas fachadas carece totalmente de cerramiento lateral. TIPO E: el establecimiento industrial ocupa un espacio abierto que puede estar parcialmente cubierto (hasta un 50% de su superficie), alguna de cuyas fachadas en la parte cubierta carece totalmente de cerramiento lateral. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
180 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES POR SU NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO Los establecimientos industriales se clasifican, según su grado intrínseco, atendiendo a los criterios simplificados y según los procedimientos que se indican a continuación. Los establecimientos industriales, en general, estarán constituidos por una o varias configuraciones de los tipos A, B, C, D y E. Cada una de estas configuraciones constituirá una o varias zonas (sectores o áreas de incendio) del establecimiento industrial. 1.- Para los tipos A, B y C se considera “sector de incendio” el espacio del edificio cerrado por elementos resistentes al fuego durante el tiempo que se establezca en cada caso. 2.- Para los tipos D y E se considera que la superficie que ocupan constituye un “área de incendio” abierta, definida solamente por su perímetro. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
181 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará: Calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, de dicho sector o área de incendio: donde: Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de Incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2 Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en el sector o área de incendio(incluidos los materiales constructivos combustibles). qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles (i) que existan en el sector de incendio. Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, etc... Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
182 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
Cuando existan varias actividades en el mismo, sector, se tomará como factor de riesgo de activación el inherente a la actividad de mayor riesgo de activación, siempre que dicha actividad ocupa al menos el 10% de la superficie del sector o área de incendio. A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área de incendio, en m2. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
183 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
REQUISITOS CONSTRUCTIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES SEGÚN SU CONFIGURACIÓN, UBICACIÓN Y NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO Fachadas accesibles Condiciones del entorno del edificio Condiciones de aproximación de edificios Ubicaciones no permitidas de sectores de incendio con actividad industrial No se permite la ubicación de sectores de incendio con las actividades industriales incluidas en el artículo 2: De riesgo intrínseco alto, en configuraciones de tipo A, según anexo I. De riesgo intrínseco medio, en planta bajo rasante, en configuraciones de tipo A, según anexo I. De riesgo intrínseco, medio, en configuraciones de tipo A, cuando la longitud de su fachada accesible sea inferior a 5m. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
184 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
De riesgo intrínseco medio o bajo, en planta sobre rasante cuya altura de evacuación sea superior a 15m, en configuraciones de tipo A, según anexo I. De riesgo intrínseco alto, cuando la altura de evacuación del sector en sentido descendente sea superior a 15m, en configuraciones de tipo B, según anexo I. De riesgo intrínseco medio o alto, en configuraciones de tipo B, cuando la longitud de su fachada accesible sea inferior a 5m. De cualquier riesgo, en segunda planta bajo rasante en configuraciones de tipo A, de tipo B y de tipo C, según anexo I. De riesgo intrínseco alto A-18, en configuraciones de tipo B, según anexo I. De riesgo intrínseco medio o alto, a menos de 15m de masa forestal, con franja perimetral permanentemente libre de vegetación baja arbustiva. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
185 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
Sectorización de los establecimientos industriales SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento) Sectorización de los establecimientos industriales Riesgo intrínseco del sector de incendio Tipo A (m2) Tipo B (m2) Tipo C (m2) Bajo (1)–(2)–(3) (2) (3) (5) (3) (4) 1 2000 6000 Sin límite 2 1000 4000 Medio (2)–(3) (2) (3) 3 500 3500 5000 4 400 3000 5 300 2500 Alto No admitido (3) 6 7 1500 8 Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
186 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
Sectorización de los establecimientos industriales SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento) La distribución de los materiales combustibles en las áreas de incendio en configuraciones de tipo D y de tipo E deberán cumplir los siguientes requisitos: 1º Superficie máxima de cada pila : 500 m2 2º Volumen máximo de cada pila : m3 3º Altura máxima de cada pila : 15m 4º Longitud de cada pila : 45 m si el pasillo entre pilas es  1,5m Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
187 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
Sectorización de los establecimientos industriales SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento) MATERIALES Las exigencias de comportamiento al fuego de los productos de construcción se definen determinando la clase que deben alcanzar, según la normativa UNE-EN para aquellos materiales para los que exista norma armonizada y ya está en vigor el marcado “CE”. Las condiciones de reacción al fuego aplicable a los elementos constructivos se justificarán : Mediante la clase que figura en cada caso, en primer lugar, conforme a la nueva clasificación europea. Mediante la clase que figura en segundo lugar entre paréntesis, conforme a la clasificación que establece la norma UNE Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
188 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
Sectorización de los establecimientos industriales SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento) Los productos de construcción cuya clasificación conforme a la norma UNE 23727:1990 sea válida para estas aplicaciones podrán seguir siendo utilizados después de que finalice su período de coexistencia, hasta que se establezca una nueva regulación de la reacción al fuego para dichas aplicaciones basada en sus escenarios de riesgo específicos. Para poder acogerse a esta posibilidad, los productos deberán acreditar su clase de reacción al fuego conforme la normativa UNE 23727:1990 mediante un sistema de evaluación de la conformidad equivalente al correspondiente al del marcado “CE” que les sea aplicable. Productos de revestimientos: los productos utilizados como revestimiento o acabado superficial deben ser : En suelos : CFL– s1 (M2) o más favorable En paredes y techos : C–s3 d0 (M2) o más favorable Los lucernarios que no sean continuos o instalaciones para eliminación de humo que se instalen en las cubiertas serán al menos de clase D-s2 d0 (M3) o más favorable. Los materiales de los lucernarios continuos en cubierta serán B-s1 d0 (M1) o más favorables. Los materiales de revestimiento exterior de fachadas serán C-s3 d0 (M2) o más favorables. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
189 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
Sectorización de los establecimientos industriales SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento) ESTABILIDAD AL FUEGO DE ELEMENTOS ESTRCUTURALES PORTANTES Nivel de riesgo intrínseco TIPO A TIPO B TIPO C Planta Sótano Planta sobre rasante Bajo R 120 (EF120) R 90 (EF-90) R 60 (EF-60) R 30 (EF-30) Medio No admitido (EF-120) Alto R 180 (EF-180) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
190 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
Sectorización de los establecimientos industriales SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento) Para la estructura principal de cubiertas ligeras y sus soportes en plantas sobre rasante, no previstas para ser utilizadas en la evacuación de los ocupantes, siempre que se justifique que se fallo no pueda ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometan la estabilidad de otras plantas inferiores o la sectorización de incendios implantada y, si su riesgo intrínseco es medio o alto, disponga de un sistema de extracción de humos, se podrán adoptar los valores siguientes: Nivel de riesgo intrínseco TIPO B TIPO C Sobre rasante Riesgo bajo R 15 (EF-15) No se exige Riesgo medio R 30 (EF-30) Riesgo alto R 60 (EF-60) Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
191 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
Sectorización de los establecimientos industriales SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento) La resistencia al fuego de toda medianería o muro colindante con otro establecimiento será, como mínimo: Sin función portante Con función portante Riesgo bajo E 120 REI 120 (RF-120) Riesgo medio E 180 REI 180 (RF-180) Riesgo alto E 240 REI 240 (RF-240) Cuando una medianería, un forjado o una pared que compartimente sectores de incendio acometa a una fachada, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad exigida a aquel elemento constructivo, en un franja cuya anchura será, como mínimo, de 1m. Cuando el elemento constructivo acometa en un quiebro de la fachada y el ángulo formado por los dos planos exteriores de aquella sea menor de 135º, la anchura de la franja será, como mínimo, de 2 m. La anchura de esta franja debe medirse sobre el plano de la fachada y, en caso de que en ella existan salientes que impidan el paso de las llamas, la anchura podrá reducirse en la dimensión del citado saliente. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
192 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
Sectorización de los establecimientos industriales SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento) Cuando una medianería o un elemento constructivo de compartimentación en sectores de incendio acometa a la cubierta, la resistencia al fuego de esta será, al menos, igual a la mitad exigida a aquel elemento constructivo, en una franja cuya anchura sea igual a 1m. esta franja podrá encontrarse: Integrada en la propia cubierta, siempre que se justifique la permanencia de la franja tras el colapso de las partes de la cubierta no resistente. Fijada en la estructura de la cubierta, cuando ésta tenga al menos la misma estabilidad al fuego que la resistencia exigida a la franja. Formada por una barrera de 1 m de ancho que justifique la resistencia al fuego requerida y se sitúe por debajo de la cubierta fijada a la medianería. La barrera no se instalará en ningún caso a una distancia mayor de 40 cm de la parte inferior de la cubierta. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
193 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
Sectorización de los establecimientos industriales SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento) EVACUACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES Ara la aplicación de las exigencias relativas a la evacuación de los establecimientos industriales, se determinará su ocupación, P, deducida de las siguientes expresiones: P = 1,10 p, cuando p < 100 P = ,05 (p-100), cuando 100 < p < 200 P = ,03 (p-200), cuando 200 < p < 500 P = ,01 (p-500), cuando 500 < p Donde p representa el número de personas que ocupa el sector de incendio, de acuerdo con la documentación laboral que legalice el funcionamiento de la actividad. Los valores obtenidos para P, según las anteriores expresiones, se redondearán al entero inmediatamente superior. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
194 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
Sectorización de los establecimientos industriales SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento) Longitud del recorrido de evacuación según el número de salidas Riesgo 1 salida, recorrido único 2 salidas alternativas Bajo (*) 35 m (**) 50 m Medio 25 m (***) Alto - 25 m (*) Para actividades de producción o almacenamiento clasificada como riesgo bajo nivel 1, en las que se justifique que los materiales implicados sean exclusivamente de clase A y los productos de construcción, incluidos los revestimientos, sean igualmente de clase A, podrá aumentarse la distancia máxima de recorridos de evacuación hasta 100 m (**)	La distancia podrá aumentarse a 50 m si la ocupación es inferior a 25 personas (***)	La distancia podrá aumentarse a 35 m si la ocupación es inferior a 25 personas Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
195 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
Sectorización de los establecimientos industriales SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento) Las escaleras que se prevean para evacuación descendente serán protegidas cuando se utilicen para la evacuación de establecimientos industriales que, en función de su nivel de riesgo intrínseco, superen la altura de evacuación siguiente: - Riesgo alto:	10 m - Riesgo medio:	15 m Riesgo alto: 20 m Las escaleras para evacuación ascendente serán siempre protegidas. Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
196 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento)
Sectorización de los establecimientos industriales SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS Establecimientos industriales (Reglamento) VENTILACIÓN Y ELIMINACIÓN DE HUMOS Y GASES DE LA COMBUSTIÓN EN LOS EDIFICIOS INDUSTRIALES Dispondrá de sistema de evacuación de humos: a) Los sectores con actividades de producción: 1º De riesgo intrínseco medio y superficie construida  m2 2º De riesgo intrínseco alto y superficie construida  m2 Los sectores con actividad de almacenamiento: 1º De riesgo intrínseco medio y superficie construida  m2 2º De riesgo intrínseco alto y superficie construida  800 m2 Oficina Consultora Tècnica Febrero 2007
Descargar ppt "SI Seguridad en caso de incendio CTE Documento Básico"