Source: http://docplayer.pl/1802588-Przepompownia-kessel-aqualift-f-lw-600-bez-atex.html
Timestamp: 2017-01-21 22:19:48+00:00
Document Index: 28422162

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art. 5', 'art. 1', 'art. 8', 'art. 28300', 'art. 8808', 'art. 8808', 'Art. 330']

⭐Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX
Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX
Download "Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX"
Zofia Edyta Jóźwiak
1 Instrukcja zabudowy, obsługi I konserwacji Przepompownia KESSEL Aqualift F LW 600 bez ATEX do ścieków zawierających fekalia do zabudowy w ziemi Zalety produktu Prosty i szybki montaż dzięki małej masie Wysokie bezpieczeństwo dzięki wodoszczelności i odporności na media agresywne Nasada teleskopowa regulowana pod względem wysokości i nachylenia LW 600 Instalację Uruchomienie Instruktaż przeprowadził zakład specjalistyczny: Nazwisko/podpis Data Miejscowość Stan 04/2012 Pieczęć firmy specjalistycznej Nr Zmiany techniczne zastrzeżone2 spis treści 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...strona 3 2. Informacje ogólne 2.1 Zakres zastosowania...strona Opis urządzenia...strona Wykonania...strona 6 3. Dane techniczne...strona 7 4. Zabudowa i montaż 4.1 Montaż systemu studzienek...strona Podłączenie przewodów rurowych...strona Pozycjonowanie sondy alarmowej...strona Zakładanie pompy (pomp)...strona Uruchomienie 5.1 Wskazówki ogólne...strona Przygotowania do uruchomienia...strona Uruchomienie...strona Zaprzestanie użytkowania/składowanie...strona Inspekcja i konserwacja...strona Części zamienne...strona Gwarancja...strona Deklaracja zgodności...strona Protokół przekazania...strona 17 Szanowny Kliencie, cieszymy się z wyboru naszego produktu. Całkowite urządzenie przed opuszczeniem fabryki zostało poddane surowej kontroli jakości. Prosimy jednak natychmiast skontrolować, czy urządzenie zostało dostarczone w stanie kompletnym i nieuszkodzonym. W razie zauważenia szkód transportowych prosimy skontaktować się z dostawcą. Przed montażem i uruchomieniem przepompowni KESSELAqualift F należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. KESSEL Sp z o.o.3 1. wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Podczas montażu, obsługi, konserwacji i napraw urządzenia należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP oraz norm DIN i VDE, jak również lokalnych przepisów dotyczących zasilania w energię elektryczną. Poza tym należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa w zakresie ochrony przed wybuchami w technicznych urządzeniach odprowadzających ścieki. W miejscach zagrożenia, np. przepompowniach i w oczyszczalniach ścieków podlegających pod ubezpieczenia od wypadków i będących pod kontrolą organów administracji publicznej należy przewidzieć urządzenia w wykonaniu zabezpieczonym przed wybuchem. Zabudowę, wykonanie instalacji elektrycznej i rozruchu może wykonać wyłącznie fachowy personel. Kwalifikacje i szkolenia personelu Personel obsługujący, wykonujący prace konserwacyjne, inspekcyjne i montażowe musi dysponować odpowiednimi kwalifikacjami do wykonywania tych prac. Użytkownik urządzenia musi uregulować kwestie odpowiedzialności, kompetencji i nadzoru personelu. Jeśli personel nie posiada koniecznych umiejętności, należy go przeszkolić i poinstruować. Może to się odbywać w razie potrzeby na zlecenie użytkownika pompy przez producenta / dostawcę. Poza tym użytkownik musi zagwarantować, aby treść instrukcji obsługi została zrozumiana przez personel. Musi się przy tym odbyć udokumentowane szkolenie. Zagrożenie porażeniem wysokim napięciem Urządzenie wykazuje napięcia elektryczne i steruje obracającymi się, mechanicznymi częściami. W przypadku - niezachowania ostrożności może dojść do poważnych szkód materialnych, obrażeń ciała lub nawet do wypadków śmiertelnych. Przed rozpoczęciem wykonywania wszelkich prac na urządzeniu należy je odłączyć od sieci! Wyłącznik główny i bezpi eczniki muszą być wyłącznone, czyli odłączone od napięcia i zabezpieczone przed ponownym załączeniem. Jeśli są tylko bezpieczniki, wówczas należy je odłączyć i umieścić na nich wskazówkę, aby żadna osoba trzecia ponownie nie włączyła bezpiecznika głównego. Do wszystkich prac elektrycznych na urządzeniu odnoszą się przepisy VDE Urządzenie należy wyposażyć w zabezpieczenie różnicowo-prądowe (RCD) o natężeniu nominalnym nie większym niż 30mA. Urządzenie sterujące oraz pływak lub sterowanie poziomem są pod napięciem i nie można ich otwierać. Prace na instalacji elektrycznej mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Pojęcie wykwalifikowanego elektryka zdefiniowane jest w VDE Należy upewnić się, że kabel elektryczny, jak również elementy elektryczne urządzenia znajdują się w nienagannym stanie. W razie stwierdzenia ich uszkodzenia, urządzenia nie wolno włączać lub, jeśli pracuje, trzeba je natychmiast wyłączyć. Niebezpieczeństwo poparzenie rąk i palców Silnik napędowy może podczas pracy powodować powstanie wysokich temperatur. Niebezpieczeństwo zranienia rąk i palców Prace na pompie można przeprowadzać tylko wtedy, gdy prąd jest odłączony a ruchome części się już nie obracają. Podczas prac konserwacyjnych i naprawczych uważać na ostre krawędzie. Niebezpieczeństwo upadku/zgniecenia/uderzenia Podczas wchodzenia do studzienki istnieje niebezpieczeństwo pośliźnięcia. Należy zapewnić odpowiedni sprzęt do tego celu. Dlatego ze względu na bezpieczeństwo wchodzenie do studzienki musi nadzorować druga osoba. 34 1. wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo ze względu na duży ciężar/stabilność części urządzenia Zamontowane części studzienki ważą, w zależności od wyposażenia ok kg, pokrywy studzienek kg oraz pompy 15 kg. Części mogą być montowane i podnoszone tylko przez dwie osoby przy zastosowaniu odpowiednich podnośników z zachowaniem ostrożności i przy stosowaniu wyposażenia ochronnego (np. obuwie ochronne).. Zagrożenia dla zdrowia/osobiste wyposażenie ochronne Urządzenie kanalizacyjne tłoczy ścieki niezawierające fekaliów, które zawierać mogą substancje szkodlie dla zdrowia. Podczas wszelkich prac na urządzeniu należy zwrócić uwagę na to, aby nie doszło do kontaktu pomiędzy ściekami ani zanieczyszczonymi przez nie cześciami urządznia z oczami, ustami i skórą. W przypadku bezpośredniego kontaktu ze ściekami zabrudzone fragmenty skóry oczyścić i zdezynfekować. Poza tym atmosfera w systemie studzienek może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Przed wchodzeniem do studzienki należy zadbać, aby istniała dostateczna wymiana powietrza lub podczas wchodzenia miała miejsce odpowiednia wentylacja wymuszona. Zalecamy używanie przenośnego urządzenia ostrzegania o występowaniu gazów z alarmem optycznym i akustycznym. Ochrona przed hałasem Podczas pracy pomp(y) należy się liczyć z powstawaniem hałasów, które w zależności od sytuacji zabudowy mogą stanowić zakłócenia. Jeśli stawiane są wymagania co do dopuszczalnych hałasów, należy w tym celu przewidzieć odpowiednie środki. Należy przestrzegać zasad budowlanej ochrony przed hałasem DIN Dotyczy to między innymi izolacji akustycznej zbiornika oraz kompletnej istalacji przewodów rurowych (przewód dopływowy, odpowietrzający, pusta rura na kable, przewód tłoczny). Włączanie/rozruch pompy Przed zastosowaniem na miejscu należy przeprowadzić kontrolę. Użytkowanie pompy zgodne z przeznaczeniem jest podstawowym warunkiem bezpieczeństwa eksploatacji. Należy wykluczyć pracę na sucho lub prawie sucho! Należy przestrzegać minimalnych głębokości zanurzenia! Pompy nie wolno używać, jeśli ktoś przebywa w wodzie. Pompa tworzy nadciśnienie tłoczące. Zawarte w niniejszej instrukcji obsługi obowiązujące wskazówki bezpieczeństwa dotyczące zabudowy, eksploatacji, konserwacji i uruchomienia agregatu oznakowane są następującymi symbolami: Ogólny symbol zagrożenia według ISO 3864-B-3-1 do oznaczania zagrożenia dla ludzi. Symbol zagrożenia według ISO 3864-B-3-6 w celu ostrzegania przez napięciem elektrycznym. Uwaga! To słowo oznacza wskazówki bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może być źródłem zagrożenia dla maszyny i jej działania. Niniejsza instrukcja obsługi musi być stale dostępna w pobliżu urządzenia. 45 2. Informacje ogólne 2.1 Zakres zastosowania Przepompownie tłoczą automatycznie napływające poniżej poziomu kanału i zalewania ścieki zawierające fekalia zgodnie z przepisami normy EN do kanału. Zasadniczo przeznaczone są one tylko do ścieków domowych, przykładowo do domów jedno- i wielorodzinnych, zakładów rzemieślniczych, hoteli i restauracji, domów towarowych, szpitali i szkół. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w przypadku, gdzie nie występują wymagania ATEX. Jeśli dopływ ścieków do przepompowni podczas normalnej pracy nie może zostać przerwany, wówczas musi być ona dodatkowo wyposażona w drugie urządzenie tłoczące o takiej samej wydajności i jeśli to konieczne musi się ono włączać samoczynnie (urządzenie dwupompowe zamiast jednopompowego). LW Przepompownia KESSEL Aqualift F jest przeznaczona do zabudowy w ziemi poza budynkiem. Urządzenia są przeznaczone do pracy przy temperaturach ścieków do 35º. Zabudowę wewnątrz budynków zaleca się tylko wtedy, gdy uwzględnione zostaną przy tym wymogi co do stosowania wodoszczelnych płyt podłogowych. Poza tym należy zwrócić uwagę na wystarczającą wysokość stropu umożliwiającą wyjmowania pompy. 1 8 Rys Opis urządzenia Przepompownie KESSEL Aqualift F jako urządzenie jedno- lub dwupompowe składa się z nast ępując ych głównych podzespołów: 1. jedna lub dwie pompy 2. KESSEL LW Klapa zwrotna (klapy zwrotne) 4. króciec przewodu tłocznego DA 40 mm do połączenia klejonego PVC 5. przyłącze przewodu odpowietrzającego DN przyłącze rury ochronnej na kable DN rura dopływowa DN warianty sterowania: - pływak (bez zgłaszania alarmu) - dzwon zanurzeniowy + sonda alarmowa (wersje Tronic Mono i Duo) Pompy, pozostałe podzespoły studzienki i elektryczne urządzenie sterujące są dostarczane jako osobne części. Pompy są dostarczane w nasadzie. Należy je założyć dopiero po kompletnym montażu. Uwaga! Należy zadbać o wystarczające odpowietrzanie i napowietrzanie. 56 2. Informacje ogólne 2.3. Wykonania Rysunek wymiarowy przepompowni LW 600 (T1, T2, T3) Zawsze układać wznosząco Układać bez skręcania/ zginania. Rys. 2 przedstawia art. nr B **Ciężar: ok. 130 kg Rys. 3 przedstawia art. nr B **Ciężar: ok. 145 kg Rys. 4 przedstawia art. nr B **Ciężar: ok. 160 kg KTP pompa z pływakiem 1 pompa z urządz. sterowniczym z funkcją samodiagnozy SDS 2 pompy z urządz. sterowniczym z funkcją samodiagnozy SDS Głęb. zabudowy T* w mm Nr art. klasa A/B klasa D Nr art. klasa A/B klasa D Nr art. klasa A/B klasa D T B D B D B D T B D B D B D T B D B D B D * minimalna głębokość zabudowy dzięki możliwości skrócenia nasady **pokrywa w klasie D: do tego 30 kg pokrywa klasa B 67 3. dane techniczne Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Przepompownia służy jako urządzenie jednopompowe lub dwupompowe do odwadniania posesji i budynków. Dzwon zanurzeniowy umożliwia ustalanie stanu wody (pomiar ciśnienia spiętrzeniowego). Medium eksploatacyjne należy umieścić poza strefą zagrożoną wybuchem. Wskazówki dotyczące zabudowy/montażu Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych. Przestrzegać wskazówek dotyczących montażu. Szczególne wymagania zapewniające bezpieczną pracę patrz głębokość nieprzemarzająca Utrzymanie/konserwacja W urządzeniu nie wolno wprowadzać żadnych zmian. Naprawy wykonywać może jedynie serwis KESSEL. Długości podłączeniowe dzwonu zanurzeniowego Rys. 6 Wykresy wydajności [m] KTP 1000 z kołem tnącym KTP [Qm 3 /h] Masa Moc P1 / P2 Liczba obrotów Napięcie robocze Prąd znamionowy Maks. wyd. tłoczenia Maks. wys. podnosz. Temp. medium tłocz. Rodzaj ochrony Klasa bezpieczeństwa Ochrona silnika Typ przyłącza Długość kabla Konieczny bezpiecznik Tryb pracy Wys. przełącz.pływaka włącz/wyłącz KTP ,5 kg 1080 W / 620 W 2800 min V; 50 Hz 4,9 A 11,5 m 3 /h 10 m 35º IP68 I zintegrowane Schuko 5 m; 3 x 1 mm 2 10 A S3-30 % z kołem tnącym 200 mm / 85 mm Rys. 7 78 4. zabudowa i montaż Uwaga! - Zagrożenie ze względu na duży ciężar - Zmontowana wstępnie część dolna studzienki, pokrywa studzienki oraz pompa/pompy ważą ponad 190 kg w zależności od wykonania. Części muszą być montowane i podnoszone tylko w odpowiedni sposób z zachowaniem ostrożności i przy stosowaniu odpowiedniego wyposażenia. - Niebezpieczeństwo przewrócenia się - Przed napełnianiem wykopu istnieje niebezpieczeństwo przewrócenia się studzienki. Dlatego wchodzenie do studzienki może nastapić dopiero po całkowitym jej podsypaniu. Bruk betonowy Tłuczeń 4-6 cm 30 cm beton mineralny (tłuczeń) zabudowa bez wody gruntowej Bruk granitowy Bruk betonowy Tłuczeń 4-6 cm 30 cm beton mineralny (tłuczeń) Ziemia 4.1 Montaż systemów studzienek ogólnie Ziemia Podłoże należy wyrównać i wypoziomować za pomocą warstwy tłucznia o grubości 30 cm. Na to położyć ok. 10 cm grysu. Teraz można umieścić studzienkę w taki sposób, aby dobrze przylegała do podłoża. Należy przy tym zwrócic uwagę na położenie dopływu, przewody odpowietrzajace i rury ochronne na kable a także na położenie przewodu tłocznego (patrz rozdział 4.2). Studzienkę należy wypełnić tłuczniem (grupa G1 według ATV-A127) warstwami 30 cm i zagęścić. Przy osiągnięciu wysokości dla przyłączy rur (dopływ i przewód tłoczny) należy je odpowiednio podłączyć (por. rozdział Podłączanie przyłączy rurowych ). Podczas zabudowy systemu studzienek należy zwrócić uwagę na odpowiednią klasę obciążeń. Przy zabudowie na terenie o ruchu pieszym (klasa A/B) i powierzchniach pod lekki ruch kołowy (klasa (A/B) nasadę należy nałożyć wibracyjnie w podłoże (patrz rys. 9). Przy zabudowie na terenach pod ruch kołowy (klasa D) należy wokół nasady zabetonować płytę nośną (wysokość = 180 mm ok. 2,3 x 2,3 m. Na życzenie udostępniamy schemat szalunku i zbrojeń. Przy zabudowie na terenach zagrożonych wodą gruntową system studzienek należy zabezpieczyć przed spychaniem. Studzienka LW 600 jest odporna na wodę gruntową (do 2,5 m), musi posiadać jednak betonowe zabezpieczenie przed spychaniem (wysokość ok. 30 cm, szerokość ok. 30 cm) dookoła studzienki (powżej pierścienia do przyłożenia poziomnicy). Sprawdzić szczelność wszystkich przyłączy. System studzienek LW 600 jest gotowy do zabudowy i wystarczy tylko jeszcze zamontowanie nasady. W tym celu należy założyć uszczelkę na studzienkę, nasmarować ją i nasadę dopasować do poziomu podłoża. Należy zwrócić uwagę na to, aby nasada nie przylegała bezpośrednio przewodu tłocznego, tylko została odpowiednio skrócona lub wycięta. Załączoną rurę tłoczną należy nakręcić na pompę (pompy) i razem z nimi założyć do studzienki. Pompę podłącza się do przewodu tłocznego za pomocą czerwonej dźwigni blokującej. Montaż przewodu pionowego Ziemia Naciągnąć pierścień uszczelniający na przewód i dokręcić go za pomocą 2 śrub na pompie (rys. 9). Rys Montaż systemu studzienek LW 600 Przed zabudową należy koniecznie zwrócić uwagę na to, żeby rury tłoczne po zabudowie leżały na głębokości nieprzemarzającej. Poza tym głębokość zabudowy należy dobrać w taki sposób, aby pobieranie pompy (przyłącze rury ciśnieniowej) było dostępne tylko z góry, ponieważ studzienka LW 600 nie jest studzienką, do której można by wchodzić. Nie można dlatego używać elementów przedłużających. 89 4. zabudowa i montaż Dopasowanie do poziomu podłoża Podczas ustawiania teleskopowej nasady na podłożu należy zwrócić uwagę na następujące punkty: Zabudowa w bruku Jeśli powierzchnia zostanie ostatecznie wybrukowana, nasadę należy wyniwelować 2 cm wyżej niż warstwa końcowa. Przy dobijaniu bruku za pomocą płyty należy dobić także nasadę. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby płyta pokrywy była założona (patrz rys. 8+14), aby zapobiec odkształceniu nasady przy nakładaniu wibracyjnym. Zabudowa w powierzchniach pod ruch kołowy Teleskopową nasadę należy podeprzeć zbrojoną płytą nośną z betonu. Konkretne wykonanie płyty betonowej musi być oblilczone pod względem statycznym odpowiednio do warunków lokalnych. Standardowy plan oszalowania i zbrojenia jest dostępny w firmie KESSEL (grubość płyty betonowej ok. 18 cm, wielkość ok. 2,3 x 2,3 m). Pozostałe W celu dopasowania do istniejącego poziomu podłoża może okazać się konieczne odpowiednie skrócenie nasady. Należy to wykonać w miarę możliwości prosto. Następnie należy usunąć zadziory i opiłki. Załączony klucz do wyjmowania należy przechowywać w łatwo dostępnym i suchym miejscu, np. w pobliżu elektrycznego urządzenia sterowniczego. 4.2 Podłączenie przewodów rurowych Rura na kable (przyłącze DN 100) Przewód odpowietrzający (przyłącze DN 100) Uwaga! Wszystkie przewody przyłączeniowe należy układać ze spadkiem do studzienki. Przewód dopływowy (króćce przyłączeniowe DN 150) Urządzenie sterownicze (opcjonalnie) Przewód tłoczny (króciec przyłączeniowy DA 40 mm) musi być prowadzony według PN EN ponad poziom zalewania! Rys. 15 Wszystkie przewody rurowe należy ułożyć w taki sposób, aby mogły się samoczynnie opróżniać. Wszystkie przyłącza przewodów w budynku muszą być wykonane w sposób elastyczny z tłumieniem (DIN 4109). Przyłącza rur DN 150 dla przewodu doprowadzającego, przewodu odpowietrzającego i rury ochronnej na kable można wykonać za pomocą zwykłej rury KG DN 100 lub DN 150. Przewód doprowadzający należy ułożyć ze spadkiem (1-2 %) odpowiednio do EN do studzienki KESSEL, należy to wykonać możliwie prosto. Unikać zagięć itp. Przyłącze do króćca na systemie studzienek można wykonać za pomocą złączki podwójnej. Przez rurę ochronną na kable (DN 100) należy poprowadzić wszystkie konieczne kable elektryczne od i do przepompowni. Nie można ich używać do żadnego innego celu. W przypadku rury ochronnej na kable można używać wyłącznie kolanek 30 lub 45, by ułatwić wciąganie koniecznych kabli (np. wciąganie za pomocą drutu). Rura ochronna na kable po wykonaniu podłączenia do prądu - musi koniecznie zostać zamknięta w sposób hermetyczny i wodoszczelny (np. za pomocą pianki lub zatyczek skręcanych PG). Unika się w ten sposób rozprzestrzeniania się nieprzyjemnych zapachów w budynku, a w sytuacjach ekstremalnych wystąpienia w wody w piwnicy przy ekstremalnie silnym przepływie zwrotnym. Przewód odpowietrzający(dn 100) zapewnia wyrównanie ciśnień w stosunku do ciśnienia powietrza zewnętrznego poprzez napełnianie lub opróżnianie urządzenia powietrzem napływającym lub odpływającym. System studzienek KESSEL powinien być z reguły instalowany w pobliżu budynku. Przewód odpowietrzający musi być prowadzony w miarę możliwości prosto na dach, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów. 910 4. zabudowa i montaż Przy podłączaniu przewodu dopływowego i odpowietrzającego należy nasmarować i założyć załączone uszczelki w otworach w przejściówce a następnie wsunąć rury KG lub kształtki KG. Przewód tłoczny (DA 40 mm) do odprowadzania napływającej wody brudnej do kanalizacji należy podłączyć bezpośrednio do odpowiedniego przyłącza PN 100 z PVC. Przyłacze do rur PVC może zostać wykonane za pomocą fachowego sklejenia lub do rur innych materiałów za pomocą odpowiednich odpornych na nacisk i siły wzdłużne połączeń rurowych (np. opaski łączące). Przewód tłoczny należy poprowadzić zgodnie z normą EN powyżej lokalnego poziomu zalewania i podłączyć do napowietrzanego przewodu głównego lub zbiorczego. Może to mieć miejsce przez poprowadzenie przewodu z powrotem do budynku i tam zainstalowanie pętli ponad poziomem zalewania lub wykonanie pętli przeciwzalewowej poza budynkiem wzglednie w terenie przy użyciu odpowiednich materiałów chroniących przed mrozem (np. obrośnięty roślinnością wał ziemny, izolowana donica z roślinami, ogrzewana zewnętrzna szafka przyłączowa ). Przewód tłoczny należy umieścić w taki sposób, aby nie były prze - noszone żadne siły na urządzenie i nie istniał bezpośredni kontakt z budynkiem (dźwięki materiałowe). Należy zapewnić szczelność i trwałość także w przypadku obciążenia naciskiem. Należy to sprawdzić przy rozruchu. Do przewodu tłocznego nie można podłączać żadnych innych punktów odwadnianych. Od geodezyjnej wysokości tłoczenia wynoszącej 3 m należy przewidzieć w celu zmniejszenia uderzeń ciśnienia dodatkową klapę zwrotną wyrównującą ciśnienie. Dzwon zanurzeniowy (urządzenie Tronic-/Duo) służy do ustalania poziomu przełączania. Ze względu na sterowanie pneumatyczne wąż powietrza należy zawsze układać wznosząco do urządzenia sterowniczego i w razie potrzeby go skrócić. W przypadku długości przewodu powyżej 10 m zaleca się w celu sperlenia powietrza użycie małej sprężarki. Przy zakładaniu pomp należy zwrócić uwagę na właściwe pozycjonowanie w dnie dnie studzienki. W tym celu pompy muszą stać swobodnie na podłożu a przewód tłoczny musi być wolny od naprężeń. Długość kabla pomp musi być ustalona w taki sposób, aby możliwe było wyjęcie pompy wraz z rurami, jeśli długość kabla sond alarmowym nie wystarczy, można na podstawie przedłużki zgodnej z przepisami VDE zwiększyć całkowitą długośc do 30 m. 4.3 Pozycjonowanie sondy alarmowej Sondę alarmową można zamocować zaciskami na głębokości zabudowy T1 na poziomym uchwycie (patrz rys. 16). Przy głębokościach zabudowy T2 i T3 sondę mocuje się zaciskiem na przewodzie pionowym (patrz rysunki wymiarowe pod 2.3.1). Uwaga! 4.3 Zakładanie pompy (pomp) Rys. 16 Części muszą być montowane i ponoszone tylko w odpowiedni sposób z zachowaniem ostrożności i przy stosowaniu odpowiedniego wyposażenia. Najpierw należy skontrolować, czy studzienka i jej przewody przyłączeniowe są wolne od zanieczyszczeń, materiałów stałych i gruzu budowlanego. W razie potrzeby należy ją wyczyścić. Następnie pompę/pompy można umieścić w studzience. Spuszczać powoli pompę (pompy) na zamontowanym przewodzie tłocznym do studzienki. Należy zwrócić uwagę na to, aby pompa była umieszczona we właściwym miejscu na dnie studzienki. Mocowanie pompy odbywa się za pomocą szybkozłącza na przewodzie tłoczonym DA 40 mm. Przyłącze przewodu tłocznego b Otwarte/Zamknięte a Otwarte/Zamknięte a b d d c a Wyjmowanie pompy z przewodem pionowym b Szybkozłącze (czerwone) na przewodzie tłocznym c Pałąk służący do wyjmowania w celu wykonania konserwacji klapy zwrotnej d Klapa zwrotna e Przyłącze tłoczne PVC DA 40 mm f Uchwyt dzwonu zanurzeniowego (wykonanie Tronic/Duo) f Otwarte/Zamknięte f Otwarte/Zamknięte e Rys. 17 e Rys11 5. uruchomienie 5.1 Ogólne wskazówki Przy rozruchu przepompowni ścieków przestrzegać przepisów normy EN Po prawidłowym zakończeniu montażu całego urządzenia i wszystkich elementów dodatkowych oraz poprawnym podłączeniu rur i instalacji elektrycznej można dokonać rozruchu urządzenia. Uwaga! Rozruch może zostać wykonany wyłącznie przez personel fachowy. Urządzenia nie wolno uruchamiać, jeśli widoczne są uszkodzenia silnika, urządzenia sterowniczego lub kabli. Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa podanych w rozdziale 1 niniejszej instrukcji. Pompy nie używać do mediów, w przypadku których nie wykazuje ona odporności. Należy się przed rozruchem upewniż, że podane dla urządzenia napięcie znamionowe i rozdzaj prądu na miejscu zgadzają się. Przed uruchomieniem urządzenia należy także jeszcze raz sprawdzić instalację i okablowanie. Czy przewód ochronny działa? Czy zachowano obowiązujące normy/dyrektywy, szczególnie, jeśli chodzi o strefy zagrożone wybuchem? 5.3 Uruchomienie Urządzenie jest gotowe do pracy po podłączeniu do sieci. W przypadku urządzeń z przełącznikiem pływakowym odbywa się to przez podłączenie wtyczki. W przypadku wersji z urządzeniem sterowniczym należy przedstrzegać instrukcji zabudowy i obsługi urządzenia sterowniczego. Teraz może nastąpić rozruch! 5.4 Zaprzestanie użytkowania/składowanie Składowanie nowych pomp Pompa musi być przechowywana prosto w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu Pompa pozostaje zabudowana z kontrolą gotowości do pracy Aby zapewnić stałą gotowość do pracy, w przypadku wersji bez urządzenia sterowniczego SDS agregat pompy powinien być poddawany co kwartał rozruchowi na krótki czas (ok. 1 min.). Wymagany jest wystarczający poziom wody. Pompa jest wymontowana i składowana Przed składowaniem pompy należy przeprowadzić kontrole i konserwację. 5.2 Przygotowania do uruchomienia Przy uruchamianiu należy sprawdzić następujące punkty: - Poprawna zabudowa pompy - Zamocowanie wszystkich wyjmowanych elementów - Szczelność urządzenia - Napięcie w sieci (maks. odchylenie ± 10 %) - Szczelność mechanizmu tłoczącego ~ 1,1 kg/l przy wyższych wartościach należy skontaktować się z producentem) - Poprawne osadzenie elementów do ustalania poziomu Uwaga! Pompa może być używana tylko wtedy, jeśli nie jest możliwy dostęp powietrza do obudowy pompy. Praca pomp bez wody prowadzi do zwiększonego zużycia. Uwaga! W przypadku przepompowni Aqualift F z przełącznikiem pływakowym należy zapewnić, aby stan cieczy nie spadł poniżej poziomu wyłączania przełącznika pływakowego. 1112 6. Inspekcja i konserwacja Inspekcja Urządzenie musi być co miesiąc kontrolowane przez użytkownika pod kątem przełączania, gotowości do pracy i szczelności. Uwaga! Przed wykonywaniem wszelkich prac konserwacyjnych urządzenie należy odłączyć od sieci! Przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa! Wszystkie opisane prace inspekcyjne i konserwacyjne może przeprowadzać wyłącznie personel fachowy. Naprawy może przeprowadzić tylko producent. Konserwacja Przy konserwacji przepompowni należy przestrzegać przepisów normy EN Prace konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez autoryzowany personel fachowy. Należy przy tym przeprowadzać następujące czynności: Kontrola wizualna pomp i elementów armatury Sprawdzenie pracy pompy, zużycia i osadów Sprawdzenie, czy przewody przyłączeniowe nie są uszkodzone Sprawdzenie systemu studzienek pod kątem silnych zanieczyszczeń. W razie potrzeby wyczyścić. Ostre narzędzia (np. szpiczaste łopaty) nie są odpowiednie ze względu na niebezpieczeństwo uszkodzenia. Konserwację przeprowadzać zgodnie z normą EN przynajmniej w następujących odstępach czasu: co kwartał w przypadku urządzeń w zakładach co pół roku w przypadku urządzeń w domach wielorodzinnych raz w roku w przypadku urządzeń w domach jednorodzinnych Duo. Punkty przełączania dzwonu zanurzeniowego mogą być sprawdzane przez długość podłączenia (rysunek wymiarowy rozdział 2.3.1) Sonda alarmowa musi zostać sprawdzona także pod kątem poprawnego osadzenia i wysokości zamocowania (patrz rysunek wymiarowy rozdział ). W przypadku wersji z pływakiem długość podłączonego kabla pływaka musi wynosić 80 mm. Zbyt długi kabel pływaka uniemożliwia wyłączenie, ponieważ w ten sposób pływak leży na dnie. Pompa Uwaga! Wskazówki dotyczące masy / ostrożnie przy podnoszeniu pompy! Podczas wszelkich prac przy pompie zaleca się (po odłączeniu od sieci) wyjęcie pompy ze studzienki, poddanie jej czyszczeniu (np. za pomocą węża z wodą) oraz wykonanie prac kontrolnych na czystym podłożu. Na pompie nie wolno przeprowadzać innych prac niż opisane. Specjalne wskazówki ostrzegawcze w przypadku systemu studzienek LW 600 Wszystkie czynności przeprowadzać poza studzienką. Wchodzenie do studzienki LW 600 jest niedopuszczalne. W wyniku wchodzenia uszkodzone mogą zostać na przykład uchwyty pomp. Wyjmowanie pompy odbywa się poprzez otwarcie czerwonego zamykania jednoręcznego. Pompa wybierana jest ze studzienki łącznie z rurą tłoczną. Klapa zwrotna może być wyjmowana za pomocą czarnej dźwigni. Ostrożnie: Opróżnia się przy tym cały przewód tłoczny. Zalecenie: Przy konserwacji klapy zwrotnej, klapa jest w całości rozmontowywana, w ten sposób możliwe jest opróżnianie przewodu tłocznego. Przy konserwacji pompy należy otworzyć wyłącznie szybkozłącze, w ten sposób opróżnia się przewód tłoczny. Przy konserwacji pompy z klapą zwrotną należy otworzyć jedynie czarne szybkozłącze (rys ). Należy sprawdzić, czy na dnie studzienki nie ma osadów i w razie potrzeby wyczyścić od góry. Należy przy tym uważać, aby nie uszkodzić studzienki ani elementów zabudowanych. Specjalne wskazówki dotyczące konserwacji w wykonaniu Tronic i 1213 7. części zamienne FS LW 600 Mono z pływakiem bez Atex 1a 1b 2a 2b 2c 2d 2e 2f a 3a 3b (s. Kasten) 5 8 6a Poz. Oznaczenie Nr art. 1 Pokrywa 1a Klasa B b Klasa D Przewód pionowy 2d KTP 1000 (T1 = mm) e KTP 1000 (T2 = mm) f KTP 1000 (T3 = mm) Pompa KTP 1000 z kołem tnącym Wirnik do KTP 1000 bez obudowy spiralnej Poz. Oznaczenie Nr art. 5 Obudowa spiralna dla KTP Nóżka pomocy Uszczelka przelotu rury DN Uszczelka Uchwyt klapy z klapą zwrotną Klapa zwrotna Element łączący Dźwignia ryglująca Przyłącze gwintowane Mono14 7. części zamienne Aqualift F LW 600 Mono/Duo z urządzeniem sterowniczym SDS Atex 1a 1b 20 19a 19b 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3a 3b a 5b (s. Kasten) 6a 7 8a 10 Poz. Oznaczenie Nr art. 1 Pokrywa 1a Klasa B b Klasa D Przewód pionowy 2d KTP 1000 (T1 = mm) e KTP 1000 (T2 = mm) f KTP 1000 (T3 = mm) Urządzenie sterownicze 3a Mono (urządzenie jednopompowe) b Duo (urządzenie dwupompowe) Bateria Pompa zanurzeniowa KTP 1000 z kołem tnącym Wirnik do KTP 1000 bez obudowy spiralnej Obudowa spiralna dla KTP Poz. Oznaczenie Nr art. 8 Nóżka pomocy Uszczelka przelotu rury DN Dzwon zanurzewniowy bez węża Wąż ciśnieniowy z PE (dostarczany z metra) Optyczna sonda alarmowa (15 m) Uchwyt sondy Uchwyt klapy z klapą zwrotną Klapa zwrotna Element łączący Dźwignia ryglująca Przyłącze gwintowane 19a Mono (urządzenie jednopompowe) b Duo (urządzenie dwupompowe) Uszczelka15 8. gwarancja 1516 1617 10. Protokół przekazania dla użytkownika Oznaczenie Data/godzina Oznaczenie obiektu Adres / telefon / faks Inwestor Adres / telefon / faks Projektant Adres / telefon / faks Firma wykonująca Adres / telefon / faks Nr kom. KESSEL: Uprawniony do odbioru Adres / telefon / faks Użytkownik urządzenia Adres / telefon / faks Osoba przekazująca Inne osoby obecne / inne uwagi Wymienione uruchomienie i poinstruowanie przeprowadzono w obecności osoby upoważnionej do odbioru i użytkownika urządzenia. Kopię prosimy wysłać do fabryki! Miejscowość, data Podpis Uprawniony do odbioru Podpis Użytkownik urządzenia Podpis firma wykonująca zabudowę,_ 1718 1819 11. Protokół przekazania dla firmy wykonującej zabudowę Wymienione uruchomienie i poinstruowanie przeprowadzono w obecności osoby upoważnionej do odbioru i użytkownika urządzenia. Użytkownik urządzenia/osoba upoważniona do odbioru została poinstruowana odnośnie obowiązku konserwacji produktu zgodnie z załączoną instrukcją obsługi. Rozruchu i poinstruowania nie dokonano Zleceniodawcy / wykonawcy rozruchu zostały przekazane następujące podzespoły i/lub komponenety produktu: Uruchomienie i poinstruowanie zostały przeprowadzone przez firmę (firma, adres, osoba kontaktowa, telefon) Dokładny termin rozruchu/poinstruowania zostanie ustalony przez użytkownika i firmę przeprowadzającą rozruch. Miejscowość, data Podpis Uprawniony do odbioru Podpis Użytkownik urządzenia Podpis firma wykonująca zabudowę,_ 1920 Rückstauverschlüsse Zawory zwrotne Hebeanlagen Przepompownie Abläufe / Duschrinnen Wpusty Abscheider z tworzywa Ecoguss z tworzywa sztucznego ze stali nierdzewnej odwodnienia liniowe ze stali -Fettabscheider -Öl-/Benzin-/ Koaleszenzabscheider nierdzewnej -Stärkeabscheider -Sinkstoffabscheider Kleinkläranlagen Separatory separatory Schächte tłuszczu Regenwassernutzung separatory substancji ropopochodnych separatory skrobi separatory zawiesin przydomowe oczyszczalnie ścieków Studzienki Urządzenia do wykorzystywania wody deszczowej Pokazać jeszcze
Przepompownia Aqualift S KESSEL LW 600/LW 1000
INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Przepompownia Aqualift S KESSEL LW 600/LW 1000 do ścieków bez fekaliów do zabudowy w ziemi Zalety produktu Prosty i szybki montaż dzięki małej masie Wysokie bezpieczeństwo Bardziej szczegółowo Urządzenie przeciwzalewowe Kessel. Szkolenie dla instalatorów Grast- Kessel
Urządzenie przeciwzalewowe Kessel Szkolenie dla instalatorów Grast- Kessel Datum: Datum: 13/14 Referent: października 2011 Z jednego źródła wszystko do odprowadzania ścieków Ochrona przed wodą w piwnicach Bardziej szczegółowo Wpust podłogowy/podwórzowy KESSEL System 400 Odpływ boczny DN 100 / DN 150
INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Wpust podłogowy/podwórzowy KESSEL System 400 Odpływ boczny DN 100 / DN 150 Zalety produktu Płynna głębokość zabudowy - korpus obniża się wraz z osiadaniem gleby Bardziej szczegółowo Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny NS 3 - NS 6 według PN EN 858 klasa I
Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny NS - NS według PN EN 858 klasa I min / max Opis Separator koalescencyjny klasa I, W 0 według PN EN 858, z tworzywa sztucznego,, Ze zintegrowanym osadnikiem Bardziej szczegółowo Opis serii: Wilo-Drain STS 40
Opis serii: Wilo-Drain STS 4 H[m] Wilo-Drain STS 4 1 8 6 4 2 2 4 6 8 1 12 14 16 Q[m³/h] Budowa Pompa zatapialna do ścieków Zastosowanie Tłoczenie mediów zawierających duże zanieczyszczenia w następujących Bardziej szczegółowo Przepompownia KESSEL Aqualift F do zabudowy w płycie podłogowej do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliów
INSTRUKCJA ZABUDOWY, OBSŁUGI I KONSERWACJI Przepompownia KESSEL Aqualift F do zabudowy w płycie podłogowej do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliów Nr art. 28300 / 28330 / 28350 Zalety produktu Bardziej szczegółowo Oczyszczalnie ścieków
Oczyszczalnie ścieków Inno-Clean +... Zbiorniki bezodpływowe... O 2 - O7 O8 O 1 ZAETY y KESSE to zawsze najlepsze Urządzenie jednozbiornikowe Inno-Clean + Urządzenie dwuzbiornikowe Inno-Clean + Idealne Bardziej szczegółowo Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E
Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe Bardziej szczegółowo Odwadnianie hybrydowe przy naturalnym spadku
Führend in Entwässerung Odwadnianie hybrydowe przy naturalnym spadku Ecolift XL www.kessel.pl Nowa seria urządzeń Ecolift Najkrótsza droga odwadniania Innowacja w przypadku istnienia naturalnego spadku Bardziej szczegółowo Separatory substancji ropopochodnych
według PN EN 858 4.1 S 23 Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny NS 3 - NS 15 według PN EN 858 i DIN 1999-, klasa I do zabudowy w ziemi Cechy nasady: nachylana regulowana wysokość pod ciężki Bardziej szczegółowo Przepompownie z tworzywa sztucznego PKS-B 800 z pompami do ścieków. Zastosowanie. Opis
PKS-B 800 z pompami do ścieków Zastosowanie Zabezpieczona przed działaniem siły wyporu studzienka, stosowana jest jako gotowa przepompownia w systemach kanalizacji ciśnieniowej oraz jako kolektorowa studzienka Bardziej szczegółowo PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA
I N S T RU KC JA O B S Ł U G I PRZETOCZKA DŹWIGNIOWA PD-3500 TYP MANTA Zakład Sprzętu Nurkowego MANTA 45-054 OPOLE, ul. Grunwaldzka 38a E-mail: info@manta-tech.eu www.manta-tech.eu Tel./fax: +48 77 454 Bardziej szczegółowo do RLM 6 RLM 8 RLM 10 RLM 12 RLM 14 RLM 16 RLM 18
Przydomowe oczyszczalnie ścieków INNO-CEAN Przegląd produktów jednozbiornikowe strona O 4444 jednozbiornikowe strona O 4444 INNO-CEAN l l iczba mieszkańców do RM 6 RM 8 INNO-CEAN big Seria KESSE INNO-CEAN Bardziej szczegółowo TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych Bardziej szczegółowo 7 747 006 528 08/2006 PL
7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie................................................. Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM
Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe. Bardziej szczegółowo Manometry różnicowe Model A2G-10/15
Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10 Bardziej szczegółowo Pompa zasilająca do central deszczowych AQUAMATIC INDUSTRIAL 50 i 100
Pompa zasilająca do central deszczowych AQUAMATIC INDUSTRIAL 50 i 100 Instrukcja montażu oraz obsługi Przed instalacją urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją! Należy przestrzegać wszystkich Bardziej szczegółowo Odkurzacz piorący do tapicerki. Art. Nr 160 125
Odkurzacz piorący do tapicerki Art. Nr 160 125 Prosimy i przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Zasady bezpieczeństwa Nie wolno ciągnąć urządzenia za przewód Bardziej szczegółowo GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru
Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie Bardziej szczegółowo Pompy do fekalii (PFA)
Pompy do fekalii (PFA) Pompy typu PFA, są zanurzeniowymi, jednostopniowymi pompami wirowymi z wirnikiem odśrodkowym jednostronnie otwartym. Pampy te są przeznaczone do pompowania wody, cieczy zanieczyszczonych, Bardziej szczegółowo Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2
Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja Bardziej szczegółowo Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo. Bardziej szczegółowo INSTUKCJA UŻYTKOWANIA
Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować Bardziej szczegółowo 5. Oczyszczalnie. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Inno-Clean PLUS Zbiorniki bezodpływowe
5. Oczyszczalnie InnoClean PUS Zbiorniki bezodpływowe 174 179 180 173 y KESSE to zawsze najlepsze Przydomowa oczyszczalnia ścieków InnoClean PUS Idealne dla gospodarstw domowych i pensjonatów Idealne dla Bardziej szczegółowo GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi
GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać Bardziej szczegółowo TTW 25000 S / TTW 35000 S
WAŻNE INFORMACJE OSTRZEŻENIE OSTRZEŻENIE Przed przystąpieniem do konserwacji produktów do instalacji rurowych firmy Victaulic należy przeczytać wszystkie zamieszczone w tym podręczniku instrukcje. Należy Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 6. Oferta HAWLE wyposażenie i narzędzia
SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Zestawienie podstawowych wariantów przyłączy domowych do rurociągów z rur żeliwnych i stalowych nawiercanie pod ciśnieniem z boku ROZDZIAŁ 1A. Zestawienie uzupełniających wariantów Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek
INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie, Bardziej szczegółowo Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu
Pompy zębate z zazębieniem zewnętrznym Instrukcja montażu WIELKOŚĆ 0 PGE100-25 PGE100-30 PGE100-50 PGE100-75 PGE100-100 PGE100-125 PGE100-150 PGE100-175 PGE100-200 WIELKOŚĆ 1 PGE101-100 PGE101-125 PGE101-10 Bardziej szczegółowo GARDENA. Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816. Instrukcja obsługi
GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000S Pompa do brudnej wody 6000SP nr art. 8808, 8816 Instrukcja obsługi PL GARDENA Pompa zanurzeniowa 6000 S/ Pompa do brudnej wody 6000 SP Witamy w ogrodzie GARDENA... Proszę Bardziej szczegółowo Ecolift zalety produktu
Przepompownie Strona P info 2 - P info 3 Nowość Ecolift Strona P info 4 Strona P info 5 Strona P info 6 - P info 15 Strona P info 6 - P info 13 Strona P info 14 - P info 15 Informacje ogólne Zalety produktu Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi. Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c. Model 232.50.100 wg ATEX
Instrukcja obsługi Manometr model 2 zgodnie z dyrektywą 94/9/EC (ATEX) II 2 GD c Model 232.50.100 wg ATEX Instrukcja obsługi model 2 wg ATEX Strony 3-9 Spis treści Spis treści 1. Instrukcja bezpieczeństwa Bardziej szczegółowo Nazwa firmy: Autor: Telefon: Fax: Dane: Klient: Numer klienta: Kontakt:
Pozycja Ilość Opis Cena jednostkowa 1 SEG.40.12.2.50B,00 EUR Nr katalogowy: 96075905 Pompy zatapialne SEG z poziomym króćcem tłocznym są przeznaczone do tłoczenia wody zanieczyszczonej z toalet. Pompy Bardziej szczegółowo VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH
Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de Bardziej szczegółowo Pompy do wody zanieczyszczonej US 73-253 Wolny przelot 30/40 mm. Charakterystyka Dopuszczalna praca na sucho
Zastosowanie Pompy zatapialne US 73-253 stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pompowania wody silnie zanieczyszczonej z domieszkami o ziarnistości 30 i 40 mm, bez kamieni. Za pomocą tych pomp Bardziej szczegółowo Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Karta katalogowa Przetworniki ciśnienia do zastosowań ogólnych typu MBS 1700 i MBS 1750 Kompaktowe przetworniki ciśnienia typu MBS 1700 i MBS 1750 przeznaczone są do pracy Bardziej szczegółowo Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line
Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość Bardziej szczegółowo Arkusz danych technicznych
Lanca ssąca dla silnikowych pomp dozujących z czujnikiem poziomu i funkcją zwrotną Bezpieczeństwo Informacje ogólne PRZESTROGA! Przestrzegać karty charakterystyki dozowanego medium! Zagrożenie personelu Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400
Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol Bardziej szczegółowo Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W
Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne Bardziej szczegółowo Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających
4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl Bardziej szczegółowo 1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza
2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania Bardziej szczegółowo Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32
Zawory za- i odpowietrzające 1.12 i 1.32-1 - 1. Zasada działania Za- i odpowietrzniki odprowadzają powietrze lub gazy z urządzeń lub rurociągów. Za- i odpowietrzniki należą do armatur sterowanych pływakiem. Bardziej szczegółowo ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA
DRENA PRO EKO Pompy zatapialne ZASTOSOWANIE Tłoczenie wody czystej, spienionej, zaszlamionej, wolnej od zanieczyszczeń włóknistych pochodzenia roślinnego, zawierającej części stałe i ścierające o małych Bardziej szczegółowo Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line
Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2009 04.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość Bardziej szczegółowo DEKLARACJA ZGODNOŚCI
DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury Bardziej szczegółowo DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:
DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA Bardziej szczegółowo SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.
SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z Bardziej szczegółowo Siłowniki elektryczne
4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny Bardziej szczegółowo Arkusz danych technicznych
Lanca ssąca dla silnikowych pomp dozujących z czujnikiem poziomu i funkcją zwrotną Bezpieczeństwo Informacje ogólne PRZESTROGA! Przestrzegać karty charakterystyki dozowanego medium! Zagrożenie personelu Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9
INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie: Bardziej szczegółowo Przepompownie ścieków
ZASTOSOWANIE Przepompowywanie ścieków bytowo - gospodarczych w systemach kanalizacji grawitacyjno - ciśnieniowej i ciśnieniowej. Przepompowywanie wód deszczowych. Przepompowywanie wód drenażowych. KONCEPCJA Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.
Informacja o urządzeniu SIW 8TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa uniwersalna - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy Bardziej szczegółowo PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi
INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy Bardziej szczegółowo Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120
Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie Bardziej szczegółowo Oczyszczalnie ścieków
Oczyszczalnie ścieków Inno-Clean +... Zbiorniki bezodpływowe... O 2 - O7 O8 O 1 y KESSEL to zawsze najlepsze Przydomowa oczyszczalnia ścieków Inno-Clean + Idealne dla gospodarstw domowych i pensjonatów Bardziej szczegółowo Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500
MSD K / MSRD K Spis treści Strona 1. Bezpieczeństwo 2 2. Ogólny opis 2 3. MontaŜ i podłączenie 3 4. Konserwacja 5 5. Adres producenta 6 Niniejsza instrukcja zawiera waŝne informacje techniczne i wskazówki Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Wydawca / producent Vaillant GmbH
Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi Zasobnik buforowy allstor PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de Bardziej szczegółowo mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.
8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia Bardziej szczegółowo Schemat systemu 52. Szerokość w świetle
ACO Schemat systemu 52 Szerokość w świetle 52 Główne elementy systemu 52 Zalety systemu 52 TYPOWE ZASTOSOWANIA 53 Przykładowe instrukcje zabudowy i realizacje 54 Karty katalogowe 56 Szerokość w świetle Bardziej szczegółowo mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.
7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia Bardziej szczegółowo Przepompownia ścieków z systemem tnącym MultiCut. Zastosowanie. Charakterystyka. Gotowa do podłączenia. Odporna na zalanie. Zaciskowe przyłącze
Zastosowanie Przepompownia compli 100, compli 500 i compli 1000 z zabudowaną pompą posiadającą narzędzie tnące jest przeznaczona do przepompowywania ścieków z obiektów specjalnych takich jak: przewoźne Bardziej szczegółowo Dane techniczne SIW 11TU
Informacja o urządzeniu SIW 11TU Konstrukcja - źródło ciepła Solanka - Wykonanie Budowa kompaktowa - Regulacja - Obliczanie ilości ciepła Zintegrow. - Miejsce ustawienia Kryty - Stopnie mocy 1 Limity pracy Bardziej szczegółowo Pompy do wody zanieczyszczonej US 62-251. Zastosowanie. Charakterystyka. Dopuszczalna praca na sucho. Łatwa konserwacja dzięki zabudowie na stopie
Zastosowanie Zatapialne pompy US -251 stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba pompowania wody zanieczyszczonej z domieszkami o ziarnistości do 10 mm, np. w zbiornikach zbierających wodę gruntową, Bardziej szczegółowo Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!
Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana Bardziej szczegółowo 1. INSTRUKCJA MONTAŻU
1. INSTRUKCJA MONTAŻU 1.1. JEDNOSTKA UWAGA! Rys. 1. Uchwyt montażowy Dodatkowo można użyć płyty ze sklejki (40cm x 25cm x 2cm); WAŻNE! Zawsze należy używać właściwych śrub/kołków przeznaczonych specjalnie Bardziej szczegółowo OPIS TECHNICZNY. Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany. istniejącej studni wierconej znajdującej się na terenie posesji inwestora.
2 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY - Zlecenie inwestora - Warunki Techniczne Przyłączenia - Normy i normatywy techniczne 2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany - Przyłącza Bardziej szczegółowo NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK
NITOWNICA DO NITONAKRĘTEK Air Power 4 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Praca z narzędziem... 6 3. Bardziej szczegółowo Przetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne
rzetworniki ciśnienia typu MBS - informacje ogólne rzetworniki ciśnienia - zasada działania Zadaniem przetworników ciśnienia jest przekształcanie wielkości mechanicznej jaką jest ciśnienie w sygnał elektryczny. Bardziej szczegółowo Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu
D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego, Bardziej szczegółowo NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN
NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich Bardziej szczegółowo Instrukcja obsługi i konserwacji automatycznego odstojnika kondensatu typ 20000
Instrukcja obsługi i konserwacji automatycznego odstojnika kondensatu typ 20000 Nr art. D 605 030 Wydanie z dnia 2003/10/moe-08 Bardzo dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo nas i nasze produkty. Bardziej szczegółowo Instrukcje obchodzenia się z produktem
[fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące Bardziej szczegółowo ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII
ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE Bardziej szczegółowo Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09
Zespół sterowania jedną dźwignią Instrukcja montażu A874 PL Stoll I-No: 3484800 C Stan: 09.04.09 Montaż Dźwignia obsługowa: Dźwignię obsługową należy zamontować w kabinie ciągnika w miejscu wygodnym dla Bardziej szczegółowo IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURA DO PŁUKANIA KANAŁÓW DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI NR KAT 9832/9833/9834
IINSTRUKCJA MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ARMATURA DO PŁUKANIA KANAŁÓW DO BEZPOŚREDNIEJ ZABUDOWY W ZIEMI NR KAT 9832/9833/9834 1 Spis treści : 1. PRZEZNACZENIE 2. OPIS PRODUKTU 3. MAGAZYNOWANIE Bardziej szczegółowo KESSEL Odpływ ścienny Scada
Instrukcja zabudowy, obsługi i konserwacji KESSEL Odpływ ścienny Scada Instalację Uruchomienie Poinstruowanie przeprowadził zakład specjalistyczny: Nazwisko/podpis Data Miejscowość Pieczęć firmy specjalistycznej Bardziej szczegółowo DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1
DOKUMENTACJA TECHNICZNA ZAWORU PRZECIWPRZEPEŁNIENIOWEGO ZPP-1 SPIS TREŚCI: Numer Tytuł działu Strona 1 Opis oraz zastosowanie 2 2 Dane techniczne 3 3 Wymiary oraz rysunek 3 4 Objaśnienie oznaczeń na tabliczce Bardziej szczegółowo Klapy odcinające PN6, PN10, PN16
4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY
INSTRUKCJA MONTAŻU CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY LIEBHERR MODEL CBNes 6256 Dystrybutor w Polsce: "AGED" Sp. z o.o. Millennium Logistic Park 05-800 Pruszków, ul. 3-go Maja 8, tel. (022) 738-31-111 Bardziej szczegółowo 2 Projektowanie i zabudowa
2 Projektowanie i zabudowa Strona P info 2 Strona P info 3 Strona P info 4 - P info 13 Informacje ogólne Zalety produktu Instalacja i zabudowa Strona P info 4 - P info 11 Przepompownie wewnątrz budynków Bardziej szczegółowo Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM
Instrukcja montażu termoizolacyjnej obudowy studni głębinowej ETO-TERM Opis produktu Termoizolacyjna obudowa studni głębinowej ETO-term produkcji EOTECH stanowi innowacyjne rozwiązanie w swojej kategorii. Bardziej szczegółowo NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121
INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e Bardziej szczegółowo Separatory tłuszczu KESSEL G, D, D + S według normy europejskiej EN 1825 do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających
INStruKcja zabudowy, obsługi I KoNSErwacjI Separatory tłuszczu KESSEL G, D, D + S według normy europejskiej EN 1825 do swobodnego ustawienia w pomieszczeniach nieprzemarzających Separatory tłuszczu KESSEL Bardziej szczegółowo Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers
Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw Bardziej szczegółowo STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598
KARTA KATALOGOWA ELPLAST+ nr 073/010711/01 strona 1/6 STUDNIE KANALIZACYJNE DN 1000 Z POLIETYLENU normatyw: AT /2007-03-2237; PN-EN 13598 Opis techniczny ELPLAST+ Sp. z o.o. produkuje z polietylenu metodą Bardziej szczegółowo E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de
-sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76 Bardziej szczegółowo Pompa zanurzeniowa CECHY
Pompa zanurzeniowa CECHY Napięcie : 230V~50Hz Moc :750 W Maks. przepływ. : 13000l/h Maksymalna wysokość przepływu : 9m Maksymalna głębokość zanurzenia : 8m Maksymalne ciała obce : ø 25 mm IPX8 2013 1- Bardziej szczegółowo DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS
DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie Bardziej szczegółowo ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi
-Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary: Bardziej szczegółowo Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM
Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku Bardziej szczegółowo ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI
ZAŁOŻENIA TECHNICZNE MONTAŻU UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS I CASTELLINI Montaż unitów stomatologicznych sprzedawanych przez firmę Stern Weber Polska przeprowadza autoryzowany serwis firmy STERN WEBER POLSKA. Bardziej szczegółowo Wysokowydajna pompa do wody pitnej. Calio-Therm S. Zeszyt typoszeregu
Wysokowydajna pompa do wody pitnej Calio-Therm S Zeszyt typoszeregu Nota wydawnicza Zeszyt typoszeregu Calio-Therm S Wszelkie prawa zastrzeżone. Bez pisemnej zgody producenta zawartość nie może być rozpowszechniana, Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)