Source: https://www.scribd.com/doc/161077007/Seguridad-Electrica
Timestamp: 2018-02-21 12:36:52
Document Index: 186320159

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 45', 'Artículo 45', 'Artículo 31', 'Artículo 30', 'Artículo 38', 'Artículo 40']

Uploaded by Riler Gonzalez
Hay que meter lo de arco interno en media y baja tensión.
FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela
El objeto fundamental de este Reglamento es establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. Objetivos específicos: (Se citan los que van a ser abordados en esta presentación) -Fijar las condiciones para evitar accidentes por contactos eléctricos directos e indirectos. -Establecer las condiciones para prevenir incendios causados por la electricidad. -Establecer las condiciones para evitar daños debidos a sobrecorrientes y sobretensiones. -Unificar las características esenciales de seguridad de productos eléctricos de más utilización , para asegurar mayor confiabilidad en su funcionamiento. -Establecer claramente las responsabilidades que deben cumplir los diseñadores, constructores, interventores, operadores, inspectores, propietarios y usuarios de instalaciones eléctricas, además de los fabricantes, distribuidores o importadores de materiales o equipos y las personas jurídicas relacionadas con la generación, transporte, distribución y comercialización de electricidad.
-Unificar las características esenciales de seguridad para los productos eléctricos de mayor utilización, con el fin de asegurar la mayor confiabilidad en su funcionamiento. -Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas o la omisión de datos verdaderos que no cumplen las exigencias del presente Reglamento. -Exigir confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos
Excepciones: Todas aquellas instalaciones con licencia de construcción aprobada antes de la entrada en vigencia del reglamento o con factibilidad aprobada por el OR en las mismas condiciones. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 5 .Capítulo I : Disposiciones generales Artículo 2: Campo de Aplicación Instalaciones eléctricas nuevas: Todas aquellas que entren en operación con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia del RETIE. Ampliaciones: Para ampliaciones de carga por más del 50 % de la capacidad instalada. Remodelaciones: Para cambios equivalentes por lo menos al 80 % de los equipos instalados.
supervisión . tecnólogos en electromecánica o técnicos electricistas . de distribución de redes eléctricas. construcción.Capítulo II : Requisitos técnicos esenciales Artículo 2: Requisitos técnicos esenciales -La competencia para realizar dichas actividades corresponderá a las personas calificadas . -Para toda instalación eléctrica cubierta por este reglamento será obligatorio que actividades tales como las de diseño . mantenimiento e inspección sean realizadas por personal calificado con matrícula profesional vigente que lo autorice para ejercer dicha actividad.tales como ingenieros electricistas. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 6 . electromecánicos. tecnólogos en electricidad . operación . recepción . teniendo en cuenta las leyes y las normas reglamentarias que regulan estas profesiones.
durante el periodo de transitoriedad (36 meses a partir del 2005) se deberá realizar una declaración escrita y suscrita por el instalador eléctrico y el propietario de la misma . en donde conste que la obra cumple con lo dispuesto por este reglamento. 2-Certificado de conformidad de instalaciones: Para instalaciones básicas menores a 10 KVA que no se encuentren en edificios multifamiliares o en construcciones con más de 5 subscriptores o con más de 5 sistemas de medida individual. excepto aquellos que se encuentren aún cobijados por Las disposiciones transitorias. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 7 .Capítulo IX : Disposiciones transitorias Artículo 45: Disposiciones Transitorias 1-El certificado de conformidad de productos se exigirá seis meses después de la entrada en vigencia del reglamento (O sea a partir de noviembre 1 de 2005).
seguridad. y que entre otras obliga a los usuarios a : -Cumplir con el contenido de armónicos estipulado en la IEEE 519/92 . cumplir con el factor de potencia establecido en la CREG 108/97. establecido por la CREG 070.etc. informar sobre la conexión de condensadores e inductancias en MT. usar protecciones adaptadas a la carga que garanticen confiabilidad.Capítulo IX : Disposiciones transitorias Artículo 45: Disposiciones Transitorias Las demás instalaciones de uso final deberán ser certificadas por una de las empresas habilitadas por las SIC para tal fín a partir del mes de abril del 2007. o aquellas normas o resoluciones que la modifiquen. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 8 . selectividad y rapidez de desconexión . -El OR deberá garantizar el procedimiento de condiciones de conexión .
Colombia S..A. Medidores-Técnica-Equipos S. para el proceso de uso final de electricidad.G. S.Capítulo IX : Disposiciones transitorias La superintendencia de industria y comercio ha acreditado cinco organismos de inspección de instalaciones eléctricas. EINCE Ltda. ECA.A.A.A. MTE. Interventorías y consultorías de Colombia S. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 9 .S.División de Servicios Industriales Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico.CIDET Reticertificamos S.
Capítulo IX : Disposiciones transitorias FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 10 .
Capítulo IX : Disposiciones transitorias FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 11 .
aparatos.” Productos que deben poseer certificación de cumplimiento con el RETIE al perímetro Schneider : •Clavijas eléctricas para uso general •Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias para menos de 1000 V •Interruptores automáticos para tensión <= a 260V y capacidad <= a 30 A. a los que se refiere este reglamento técnico. deben cumplir los requisitos del presente reglamento que les sean de aplicación y demostrarlo a través del certificado de conformidad de que trata el presente capitulo. previo a su comercialización. a ser utilizados en las instalaciones eléctricas en colombia. •Interruptores automáticos para tensión <= a 260V y capacidad >= a 30 A.Capítulo X :Certificación 1. •Interruptores manuales de baja tensión •Tomacorrientes para uso general •Tableros eléctricos para tensiones <= a 1000 V FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 12 .Certificación de conformidad de productos: “Los materiales. conjuntos y subconjuntos. máquinas.
tecnólogos y técnicos. comercializadores e importadores de productos eléctricos. Usuarios. constructores e interventores de las instalaciones. Diseñadores... el RETIE indica como responsables. a los siguientes agentes: Empresas de energía. Organismos de certificación de instalaciones. Fabricantes. Organismos de certificación de productos. en cuanto a las deficiencias en los productos utilizados en las instalaciones (Ley 73 de 1981 y 446 de 1998). Profesionales.. “ FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 13 . y por consiguiente sujetos al régimen sancionatorio por deficiencias en las instalaciones domiciliarias. .Capítulo XII : Responsabilidades y sanciones “En razón al comprobado alto riesgo de la electricidad.
Procesos FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 14 .
Equipo eléctrico: Todo el equipo fijo debe ser soportado y asegurado. Artículo 31º. desde el inicio de la falla hasta la extinción del arco en el interruptor de potencia.Capítulo V : Proceso de transformación Artículo 30º. Mando y Control . no debe ser mayor que 150 milisegundos. grandes consumidores y transportador. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 15 . Disposiciones Generales El tiempo máximo de despeje de falla de la protección principal en el sistema eléctrico de los distribuidores. Salas de Operaciones.
se establecen los siguientes requisitos. -Con el fín de realizar las labores de mantenimiento en las subestaciones con plena seguridad para el personal encargado. para las subestaciones de distribución tipo interior: -El encerramiento de cada unidad funcional deberá ser conectado al conductor de tierra de protección. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 16 . Subestaciones de media tensión tipo interior Para la seguridad de las personas y de los animales. -Al realizar labores de mantenimiento la posición de los elementos que realicen la puesta a tierra de la celda deben estar claramente identificados a través de un elemento que indique visualmente la maniobra de puesta a tierra de equipo. es imprescindible que el sistema permita poner a tierra las partes vivas con el fín de ejecutar una maniobra plenamente confiable.Capítulo VI : Proceso de distribución Artículo 38º. adoptados de la norma IEC 60298. Reglas Básicas de Trabajo 7.
Las puertas y tapas deben tener un seguro para permanecer cerradas. deben estar firmemente aseguradas. no debe perforar partes externas accesibles. 5. 2. 4. 3.Las celdas deben permitir controlar los efectos de un arco (sobrepresión. hacia los costados. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 17 .). esfuerzos mecánicos y térmicos). ni debe presentarse quemadura de los indicadores por gases calientes. evacuando los gases hacia arriba. hacia atrás o 2 metros por encima del frente.Capítulo VI : Proceso de distribución -Para prevenir accidentes por arcos internos.Las piezas susceptibles de desprenderse (ej. etc.Cuando se presente un arco.: chapas. se deben cumplir los siguientes criterios: 1. aislantes.Conexiones efectivas en el sistema de puesta a tierra.
-Las FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 18 . en el caso en el que sean removibles se debe garantizar que no se puedan retirar mientras el sistema opere en condiciones normales mediante la implementación de cerraduras o enclavamientos.Capítulo VI : Proceso de distribución cubiertas y puertas no deben permitir el acceso a personal no calificado. al lugar donde se alojan los barrajes energizados. a menos que esté conectado al circuito auxiliar o diseñado para abrir automáticamente sin el uso de un circuito auxiliar. no se puedan retirar sin la ayuda de herramientas manejadas por personal calificado que conoce el funcionamiento de las subestaciones. extraído o puesto a tierra. desconectado. *Operación del interruptor. a menos que este se encuentre en servicio. -Para el caso de equipos del tipo extraíble. *Cerrar el interruptor. los enclavamientos deben asegurar que las siguientes operaciones no sean posibles de realizar: *Extracción del interruptor de protección a menos que esté en posición abierto. en el caso en que sean fijas.
-Debe haber una indicación ligada directamente a la posición de los contactos de los elementos de interrupción y seccionamiento. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 19 .Capítulo VI : Proceso de distribución -Para el caso de equipos fijos estos deben poseer los enclavamientos necesarios para evitar maniobras erróneas. Pueden ser mímicos que muestren el estado real de la operación que se está ejecutando con el fin de entender la operación y garantizar el estado del sistema por alguna persona ajena a la subestación.
impedirán los efectos de sobrecorrientes y sobretensiones y resguardarán a sus usuarios de los contactos directos y anularán los efectos de los indirectos. que esta basada en la norma técnica NFPA 70. los primeros siete capítulos de la norma NTC 2050 del 25 de noviembre de 1998 ( Código Eléctrico Colombiano ) Lineamientos generales para instalaciones domiciliarias “ Los sistemas de protección de las instalaciones para baja tensión .” FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 20 . en caja dentro del enfoque que deben tener los reglamentos técnicos y considerando que tiene plena aplicación en el proceso de utilización de la energía eléctrica.Capitulo VII: Requisitos específicos para el proceso de utilización Artículo 40: Requisitos de Instalaciones para Uso Final de la Electricidad “ Debido a que el contenido de la NTC 2050 del 25 de noviembre de 1998. se declaran de obligatorio cumplimiento.
Fallas eléctricas cortocircuitos sobrecargas corrientes de fuga sobretensiones transitorias Falla mecánica con serias implicaciones eléctricas Conexiones flojas. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 21 .
Daño de los cables. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 22 . Destrucción de los receptores.Riesgos asociados al cortocircuito y la sobrecarga Cortocircuito y Sobrecarga Causas : Unión directa de dos conductores con diferente potencial Conexiones flojas o cargas trabajando por encima de su corriente nominal Consecuencias : Incendios.
altamente limitadores de corriente y con aptitud para el seccionamiento ) FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela E62649 23 . -Seleccionar y calibrar adecuadamente los interruptores (Según el punto de la instalación. adecuados para brindar altos niveles de selectividad .Solución: Interruptores termomagnéticos Estructura de Distribución BT Nivel 1 Llegada Nivel 2 Alimentadores Distribution Switchboard or motor control Final switchboards General LV Switchboard Nivel 3 Distribución de Potencia Nivel 4 Distribución Terminal Loads -Evitar los puntos calientes y cargas funcionando encima de la corriente nominal. tipo de carga .
Destrucción de los receptores. polvo ). Corrientes superficiales (humedad. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 24 . Contactos directos o indirectos accidentales. Consecuencias : Electrocución de las personas Incendios.Riesgos asociados a las corrientes de fuga Corrientes de Fuga Causas : Deterioro de los aislantes de partes conductoras.
duración) Tipo de contacto (directo. indirecto) Modo de puesta a tierra (regímenes de neutro) FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 25 .Riesgo de electrocución Límites fisiológicos (corriente.
Los daños sufridos por las personas que son atravesadas por una corriente eléctrica dependen esencialmente de su intensidad y del tiempo de paso. quemaduras externas. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 26 . Esta corriente depende de la tensión de contacto que se aplica sobre la persona . internas. por ejemplo) y también las características de la corriente que atraviesa el cuerpo.Riesgo de electrocución Riesgos de electrocución: Los efectos fisiopatológicos de la corriente eléctrica en las personas (tetanización. el entorno (húmedo o seco.así como de la resistencia que encuentra durante su recorrido a través del cuerpo humano. fibrilación ventricular y paro cardiaco) dependen de diferentes factores: las características fisiológicas del ser humano afectado.
Riesgo de electrocución Sensación de hormigueo Contracción muscular Asfixia (diafragma) < 2 mA < 10 mA 20 a 30 mA Fibrilación ventricular Riesgo de quemadura Tiempos altos de exposición De 5 a 10 seg. ~ = 85 mA FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 27 .
Riesgo de electrocución FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 28 .
la tensión limite de seguridad Ul es en alterna de: 50 V para zonas secos 24 V para zonas húmedas 12 V para zonas mojadas (por ejemplo obras en el exterior) Para valores por debajo de las anteriores tensiones no se requiere ninguna protección contra riesgos de electrocución. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 29 . particularmente en presencia o no de agua.Riesgo de electrocución Tensión límite de seguridad definida por el RETIE (UI) Según las condiciones del entorno.
Riesgo de electrocución Contacto Directo Este tipo de situación se produce cuando una persona entra en contacto directamente con elementos normalmente en tensión. Sin embargo y debido a que la gran mayoría de la gente convive con la electricidad sin ser personal calificado para el manejo de la misma . FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 30 . son peligrosos para tensiones de contacto superiores a Ul y las principales protecciones a considerar son el distanciamiento y el aislamiento. se recomienda el uso de protecciones diferenciales con umbral de funcionamiento menor o igual a 30 mA como protección complementaria para evitar los riesgos de electrocución.
-Empleo de muy baja tensión (<= 50 V para áreas secas . <= 24 V para áreas húmedas. -Empleo de circuitos aislados galvanicamente .Soluciones asociadas a los contactos directos El RETIE aconseja: -Alejamiento de las partes bajo tensión. que protejan a las personas frente a las corrientes de fuga. -Conexiones equipotenciales. -Sistemas de puesta a tierra -Regimenes de conexión a tierra . -Dispositivos de corte automático de la alimentación. con transformadores de seguridad. -Equipos de protección contra corrientes de fuga. -Colocación de obstáculos que impidan el acceso a las zonas energizadas. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 31 .
Solución: Barreras físicas CCM Panel de tomas Tablero de distribución FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 32 .
+ dispa ro FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 33 .Solución: Protección diferencial <=30 mA Si no se pueden obtener barreras físicas. se debe instalar protección diferencial.
Tipo SGR: Sensor ubicado en la unión de neutro y tierra Tipo Secuencia cero (ZS): Para detectar bajas corrientes Mediante la suma vectorial de Corrientes en el primario del CT L1 L2 L3 N L1 L2 L3 N E56899 E56900 L1 L2 L3 N FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 34 .Solución: Protección diferencial <=30 mA + Barreras físicas Tipos de protección diferencial E56898 Tipo residual: Realiza la suma vectorial de corrientes en los secundarios de los Ct’s.
Solución: Protección diferencial <=30 mA + Barreras físicas ID 2P C60N Vigi + 25 A 63 A Residual ITM + Vigi ITM + Vigi Relé + toroide FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 35 .
Riesgo de electrocución SISTEMA TNS (Neutro conectado a tierra y masa conectada a la misma tierra) “Solo se aceptan como regimenes de conexión del neutro en baja tensión. dicho puente debe ubicarse lo más cerca posible de la acometida o de el transformador. deben ir aislados entre sí.” FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 36 . el de conexión sólida o el de impedancia limitadora. el conductor neutro y el conductor de puesta a tierra de un circuito .” “En toda instalación domiciliaria interna. y solo deben unirse con un puente equipotencial en el origen de la instalación y antes de los dispositivos de corte.
CONTACTOS INDIRECTOS : Cuando se produce un contacto con una masa puesta accidentalmente en tensión, el umbral de peligro viene determinado por la tensión límite de seguridad Ul. Para que no exista peligro cuando la tensión de red es superior a Ul, la tensión de contacto Uc debe ser inferior a Ul. Protección contra contactos indirectos en sistema TNS: En este sistema la intensidad del defecto producida por una falla a tierra es por lo general lo bastante fuerte para garantizar el disparo magnético del interruptor automático, pero esto debe comprobarse siempre mediante cálculos de la corriente de falla en el bucle de defecto pues para grandes longitudes de cable puede que el umbral de la protección magnética sea muy alto para detectar esta corriente. Si la corriente de disparo magnética del interruptor (Im) es superior a la corriente de defecto (Id), deben usarse protecciones diferenciales. Una forma de evitar hacer los cálculos anteriores es la de instalar protecciones diferenciales por defecto en cada uno de los circuitos ramales en donde las tensiones de contacto Uc, sean tensiones peligrosas Uc > Ul.
Cálculos en sistema TNS
Soluciones asociadas a los contactos indirectos
Vigi +
ITM + Vigi
Relé + toroide
ITA con opción Residual, ZS o SGR
Riesgo de incendio: El defecto más habitual es aquel que es causado por el deterioro de los aislamientos de los cables de la instalación, debido entre otras a estas causas: Ruptura brusca y accidental del aislamiento del conductor. Envejecimiento y ruptura final del aislamiento del conductor. Cables mal dimensionados, sometidos periódicamente a sobrecargas de corriente que recalientan excesivamente los cables en los que se acelera su proceso de envejecimiento. Cortocircuitos. Una corriente de fuga a tierra superior tan sólo a 300 mA, superpuesta a la corriente normal del cable, puede efectivamente generar una sobreintensidad suficiente para que el aislante justo en el punto donde se produce la fuga se caliente, se vaya fundiendo dejando poco a poco el conductor desnudo hasta provocar un accidente: la corriente de fuga que atraviesa el aislante deteriorado crea un arco eléctrico cuyo calor intenso inflama al aislante, y a cualquier material inflamable en contacto con el mismo, provocando así un incendio. ...
Riesgo de incendio 300 mA bastan para iniciar un fuego FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 41 .
-Para fallas a tierra de más de 3000 Amp el disparo debe ser menor a 1 seg. en ese punto de la instalación. -Tensión fase neutro >= 150 V y <= 600 V -Para protecciones con I nominal >= 1000 Amp -La protección debe ser calibrada máximo a 1200 Amp.Soluciones asociadas a los riesgos de incendio La NTC 2050 exige la protección diferencial contra riesgos de incendio bajo las siguientes condiciones: -Sistemas solidamente aterrizados. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 42 . pero se recomiendan umbrales entre 300 y 400 Amp. Tomar al pie de la letra la NTC 2050 puede ser peligroso pues una corriente de defecto puede generar la salida de toda la instalación . por tal razón se recomienda proteger los circuitos ramales prioritarios de acuerdo con las siguientes premisas: -Umbrales de calibración: 300 mA -Se deberá garantizar la coordinación de las protecciones con ajustes en tiempo y corriente adecuados a nivel vertical de manera que podamos saber el sitio de origen de la falla y restituir el servicio de energía lo más pronto posible.
Soluciones asociadas a los riesgos de incendio Protecciones Diferenciales ID 2P C60N Vigi + 25 A 63 A Residual ITM + Vigi ITM + Vigi Relé + toroide ITA con opción Residual o SGR FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 43 .
Estos daños pueden ser considerablemente limitados con la utilización de diferenciales instantáneos de baja sensibilidad (3 A por ejemplo).Desgaste del material y pérdidas de estanqueidad en los receptores. lo que conduce a la necesidad de cambiar el motor en lugar de ser rebobinado. los defectos de aislamiento son el origen de fuertes corrientes de defecto equivalentes a las corrientes de cortocircuito.Sobrecargas periódicas o ocasionales a las que puede estar sometido. como por ejemplo el daño total del circuito magnético de un motor. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 44 .Calor generado por el propio funcionamiento del aparato.Agresiones del entorno donde está funcionando el aparato. . El paso de estas corrientes tiene como consecuencia importantes daños. . .Riesgo de destrucción de los receptores El aislamiento de los receptores pueden dañarse debido a: . que son capaces de reaccionar antes de que la corriente alcance un valor importante. En el sistema TNS. Hay que resaltar que esta protección es tanto más importante a medida que aumenta la tensión de servicio pues la energía disipada en el punto de defecto es proporcional al cuadrado de la tensión.
Soluciones asociadas al riesgo de daño de los receptores PROTECCIONES DIFERENCIALES Y VIGILANTES DE AISLAMIENTO ID 2P C60N Vigi + 25 A 63 A Residual ITM + Vigi ITM + Vigi Relé + toroide Vigilohm -Las protecciones diferenciales podrán ser ajustadas según la su valor de setting oscilará entre 3 y 30 Amp. carga y FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 45 .
FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 46 .
Consecuencias : Incendios.Riesgos asociados a las sobretensiones transitorias Sobretensiones transitorias Causas : Descargas atmosféricas Conmutaciones en la Red. Destrucción de los receptores. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 47 .
ventilación. inductivas o por la operación de equipos interrumpiendo altas corrientes en media o baja tensión.compresores de refrigeración. sistemas de bombeo. aires acondicionados . FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 48 . de aparición aleatoria y bipolar. etc.Riesgos asociados a las sobretensiones transitorias Los transitorios son picos de tensión seguidos de alta corriente con magnitud típica de 20 kV y 10 kA. soldadoras. generadores de rayos x . Son generados entre otras por: •Arranque y paro de motores . Estos eventos de alta energía se conducen con la red eléctrica y dañan los equipos mas sensibles de la instalación. calefacción . con duración de nano o micro segundos. bancos de condensadores automáticos . robots. Son los de mayor recurrencia pero con magnitud pequeña que no dañan a los equipos de forma instantánea pues los degrada con el tiempo y produce lo que se conoce como oxidación electrónica. Transitorios Internos Son aquellos generados dentro de la instalación eléctrica por el switcheo de cargas capacitivas .
Riesgos asociados a las sobretensiones transitorias El Fenómeno y sus Causas Conmutación de corrientes inductivas Sobretensiones originadas por maniobras en la red Conmutación de corrientes capacitivas 2000 V Tensión Interrupción de una gran corriente con un órgano de corte 220 VCA Tiempo en µs FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 49 .
fluctuaciones en la red de distribución. sin razón aparente y normalmente atribuyendo la causa a problemas de software. discos duros aterrizados o con defectos. estructuras altas en comparación con los vecinos y localización rural o abierta entre otros. Los factores que incrementan el riesgo de transitorios externos son: Regiones de alto nivel ceráunico (Alta incidencia de rayos) . tarjetas electrónicas y conmutadores telefónicos quemados con frecuencia. cliente final de un alimentador radial. memorias borradas o con funcionamiento erróneo. caídas de enlaces de comunicación por saturación del ancho de banda. por ejemplo descargas atmosféricas. falla de fase (la cual daña la tarjeta de filtrado) o falla de sobretensión en las barras colectoras de corriente directa en los variadores de velocidad. monitores quemados. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 50 .Riesgos asociados a las sobretensiones transitorias Transitorios Externos Son los que se originan fuera de la instalación eléctrica. equipo digital operando erróneamente. Los “síntomas más visibles” de la existencia de transitorios y ruido de alta frecuencia son los siguientes: Alto nivel de equipo dañado. PLC’s en las líneas de producción quemados. etc. Son los menos frecuentes pero los de mayor potencia destructiva. campos magnéticos.
Sin embargo frecuentemente se detectan rayos que descargan más de 200 kA. Tensión 220 VCA Tiempo en µs FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 51 .Riesgos asociados a las sobretensiones transitorias EL FENOMENO Y SUS CAUSAS 7000 V Sobretensiones Atmosféricas La intensidad de los rayos en Colombia es de más de 45 kA con una probabilidad del 50 %.
Riesgos asociados a las sobretensiones transitorias Sobretensiones Transitorias de Origen Atmosférico U U P1 BT N P1 P2 P1 P1 Sobretensiones inducidas Sobretensiones conducidas Sobretensiones debidas al aumento del potencial de tierra FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 52 .
Peligrosas para aparatos donde la masa está conectada a la tierra N Aislante UMC Toma de tierra FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 53 . microondas L Sobretensión en modo común: aparece entre las partes activas y la tierra: fase / tierra o neutro / tierra. ej.Riesgos asociados a las sobretensiones transitorias Sobretensiones Transitorias en Modo Común Receptor: p. Cuando la tensión supera el “aguante” del aislamiento. se genera el arco y el material se quema.
ej. microondas L Sobretensión en modo diferencial: UMD N aparece entre dos conductores activos: fase / neutro o fase / fase. Aislante Toma de tierra FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 54 . Posible destrucción de materiales de tipo informático y equipos electrónicos.Riesgos asociados a las sobretensiones transitorias Sobretensiones Transitoriales en Modo Diferencial Receptor: p.
parques de diversión. la necesidad de DPS dependerá de una evaluación técnica objetiva del nivel de riesgo por sobretensiones transitorias a que pueda estar sometida dicha instalación. oficinas .Riesgos asociados a las sobretensiones transitorias Capitulo II : Requisitos Técnicos Esenciales Articulo 17 Requisitos de productos. prisiones o aeropuertos. Tal evaluación técnica. hoteles. hospitales. las condiciones topográficas de la zona. La protección se debe basar en un sistema integral de protección.” FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 55 .” Capitulo VII : Requisitos Específicos para el Proceso de utilización Articulo 42 (Requisitos de protección contra rayos): “A partir de la entrada en vigencia del presente reglamento técnico. supermercados. adoptados de la NTC 4552. deberá tener en cuenta entre otros factores. tales como. deben cumplirse los requisitos aquí establecidos para la protección contra rayos. en instalaciones donde se tenga concentración de personas. viviendas multifamiliares. centros educativos. siempre y cuando la evaluación de riesgo así lo determine. conducente a mitigar los riesgos asociados con la exposición directa o indirecta a los rayos. numeral 6 (Dispositivos de protección contra sobretensiones): “En las redes de baja tensión o uso final. las personas que podrían someterse a una sobretensión y los equipos a proteger. centros comerciales. la densidad de rayos a tierra. el uso de la instalación. industrias. la coordinación de aislamiento.
● Tensión nominal.Riesgos asociados a las sobretensiones transitorias Requisitos de Producto ● Bajo ninguna condición los materiales constitutivos de la envolvente del DPS deben entrar en ignición. que debe ser menor que el nivel básico de aislamiento. ● Los parámetros básicos que debe cumplir un DPS de baja tensión y que deben estar a disposición del usuario. son: ● Corriente nominal de descarga.1 veces la tensión máxima del sistema en régimen permanente. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 56 . que en ningún caso será menor a 5 kA por módulo. según la red eléctrica en que se instalará. para DPS instalados en el inicio de la red interna. ● Máxima tensión de operación continua. ● El nivel de protección en tensión. en el equipo o en catálogo. que debe ser mayor o igual a 1.
Riesgos asociados a las sobretensiones transitorias Sistema Integral de Protección Contra Rayos Según NTC 4552 FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 57 .
Riesgos asociados a las sobretensiones transitorias Evaluación del Nivel de Riesgo Según NTC 4552 FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 58 .
Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias Limitadores de Sobretensión: Los supresores de transitorios de voltaje TVSS son equipos que cortan los impulsos de tensión y desvían la corriente del transitorio para evitar que se produzca daño en las cargas. modifica su estructura molecular y se convierte en un camino de baja impedancia que permite desviar la corriente transitoria a tierra . Después del transitorio se restablece la condición de alta impedancia y el equipo queda listo para proteger ante un nuevo evento.están conformados por discos de material cerámico llamados varistores de óxidos metálicos (MOV’s) . En condiciones de tensión nominal. entre línea y neutro. cortando además el pico de tensión protegiendo así la carga. Internamente. mientras que presentan una alta resistencia a la energía de 60Hz. por descargadores de gas . entre línea y tierra. Cuando se presenta el transitorio de tensión. o soluciones mixtas. Los MOV’s le presentan a los transitorios una trayectoria de baja impedancia entre línea y línea. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 59 . los varistores son equipos pasivos que no conducen corriente.
y sucesivas descargas Tiempo (µs) FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 60 .Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias Tecnología Varistor Resistencia infinita en condiciones normales de tensión Resistencia ínfima al producirse una sobretensión F N V •Tiempo de reacción rápido(10-9 s) U (V) Sobretensión Varistor • Limita la sobretensión a una tensión residual que será función del varistor •Corriente de fuga despreciable pero que aumenta con un impulso de tensión • Envejecimiento con el tiempo.
Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias Tecnología de Descargador de Gas Sobretensión F N Descargador de Gas Ionización del gas a 700 V Derivación a tierra • Fuerte poder de disipación de energía • Corriente de fuga nula a tensiones normales •Tiempo de respuesta menos rápido pues ha de ionizarse antes de derivar U (V) Sobretensión Descargador Tiempo (µs) FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 61 .
Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias Nueva tecnología de Varistores + Descargadores -Respuesta rápida a una onda transitoria -Limita la tensión residual a un Varistores valor inferior -Disipación energética superior Descargadores -Envejecimiento limitado .Protección en modo común y diferencial 3P + N P+N FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 62 .
el limitador es capaz de aguantarla hasta 20 veces. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 63 . • Uc: tensión máxima admisible en régimen permanente en bornes del limitador.Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias CARACTERISTICAS ELECTRICAS DE LOS LIMITADORES Tensión residual ( V ) Up Uc Intensidad que circula por el PRD ( kA ) Ic ( permanente ) • Un: tensión nominal de utilización. • In: intensidad nominal de descarga . el limitador es capaz de aguantarla una única vez. • Up: nivel de protección. tensión residual en bornes del limitador cuando por él circula la intensidad nominal In. In ( 20 veces ) Imax ( 1 vez ) • Imax: intensidad máxima de descarga con una onda 8/20.
8/20 ms ) test clase 1 test clase 2 test clase 3 FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 64 . Ensayos realizados con una onda combinada ( 1.Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias NORMATIVA: IEC 61643-1 Norma aplicable para los dispositivos de protección contra las sobretensiones Transitorias Describe los ensayos de funcionamiento para los limitadores CEI 61643-1 Ensayos realizados con una corriente de choque máxima Iimp en onda 10/350 ms. Ensayos realizados con una corriente de descarga máxima Imax en onda 8/20 ms.2/50 ms .
Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias Protección en Cascada Estrategia de protección en cascada Nivel de protección basta: (Test clase I) Nivel de protección media: (Test clase II) Nivel de protección fina: (Test clase III) FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 65 .
Es preferible también que el supresor de esta zona sea modular. Los equipos colocados en este nivel deben ser de alta capacidad de supresión. subestaciones y tableros generales en baja tensión.Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias Niveles de Exposición de Acuerdo con la IEEE C62. por lo general se utilizan equipos que van de 160kA a 480kA de supresión. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 66 . porque al haber mas transitorios externos es común que alguna fase se vea mas afectada que las otras. alimentadores aéreos.1 1991 Nivel C: Es el nivel de mayor exposición a transitorios externos. ya que están expuestos a transitorios destructivos. por lo general es el área de acometida.
soldadoras. computadoras. NIVEL A: Es el nivel de exposición mas bajo. servidores. etc. por lo general van de 120kA a 240kA. también se encuentran los circuitos derivados que alimentan cargas criticas como PLC’s. El supresor instalado en esta área es de construcción modular.Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias NIVELES DE EXPOSICION DE ACUERDO CON LA IEEE C62. aunque ya no de tan altas capacidades de supresión. Es el área de tableros subgenerales. CCM. Son los tableros de distribución terminales que alimentan a las cargas finales. así como las cargas finales de gran potencia dentro de la instalación. alimentadores. transformadores de alumbrado. FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 67 . UPS.1 1991 NIVEL B: Es el nivel de exposición media. el rizo del transitorio llega minimizado. los supresores son del orden de 40 a 120kA . En este nivel se cuida mas el filtrado que la supresión debido a que si se cuenta con equipos supresores en los niveles anteriores. Se cuenta con cableado y equipos de distribución. En este punto de la instalación. así como nuevas fuentes de transitorios internos como compresores. cargas criticas altamente electrónicas.
2k V PEN Interruptor auto. magnetotérmico Interruptor auto.Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias CUANDO REALIZAR EL CASCADING? L1 L2 L3 N Cuadro primario Cuadro secundario Receptor Uchoc=1. magnetotérmico L<50cm Toma tierra del neutro L>10 m P1(3P+N) Up=1.5kV L>30 m P2 (3P+N) Up=1.2kV Cuando la distancia entre el limitador y el receptor es superior a 30 m Cuando los receptores son muy sensibles Es necesaria una separación mínima de 10 m entre los dos limitadores FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 68 .
automático general Aguas abajo del interruptor automático general Aguas arriba del diferencial diferencial ….. automático de desconexión PRD FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 69 . int..Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias PUNTO DE CONEXION ICP int. . automáticos int.
Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias UNIFILAR DE CONEXION FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 70 .
Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias REGLA DE LOS 50 CMS U1 = L1 di/dt Up : característica del limitador de sobretensiones transitorias F O -O F F O -O F U1 U3 = L3 di/dt O -O F F O -O F F F O -O F O .O FF Ucarga = U1 + Up + U3 UP U3 d1 + d2 + d3 < 50 cm FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 71 .
Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias CONTINUIDAD DE SERVICIO Intensidad de descarga > Imax 55 kA Se cortocircuita el varistor 15 kA 15 kA Imáx Dispositivo de desconexión 8 a 40 kA 65 kA Curva C C Calibre 20 A 50 A FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 72 .
Consecuencia: calentamiento y envejecimiento prematuro del Limitador. Señalización a distancia Desconexión térmica Señalización visual FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 73 . Este sistema está conectado a una señalización visual y a distancia. Esta corriente aumenta a cada descarga inferior a Imax.Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias CONTINUIDAD DE SERVICIO Por los varistores en tensión circula siempre una corriente débil ( < 0.1 mA ). Un sistema de desconexión pone fuera de servicio el limitador antes de un calentamiento máximo.
Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias ESQUEMA TIPICO DE UNA INSTALACION generator GE transformer Main switchboard Building 1 NC 100 PRD65 50 cm rule Guard house office building (4) Production (3) Main switchboard building 2 C60 PRD65 50 cm rule 10 m rule Sub distribution board building 1 building 1 Sub distribution board building 1 C60 C60 PRD8 PRD8 50 cm rule To building 4 To guard house FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 74 .
Cuál es la probabilidad de caída de rayos? -en función de la zona geográfica -en función del entorno: rural o urbano 2.Cuales son lo receptores que queremos proteger ? 6.Cuál es el costo de inoperatividad del equipo? FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 75 . se deben considerar los siguientes aspectos: 1.Que tipo de red eléctrica se tiene ?( Aérea .Hay o no pararrayos ? 5.Cuál es el costo de los equipos ? 7.Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias COMO SELECCIONAR EL LIMITADOR MAS APROPIADO? Para seleccionar el equipo más apropiado.Como es la estructura del sitio a proteger y como la de los vecinos ? 3. subterránea ) 4.
Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias 1. Ubicación geográfica de la aplicación. Días de Tormentas al Año Alto Medio Bajo 30 ó más 15 a 30 0 a 15 Nivel Isoceráunico Alto Medio Bajo Puntos 18 10 2 FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 76 .
El má más Alto Mediano El mas Pequeñ Pequeño Acometida 4. Ubicación respecto a otras construcciones.Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias Ambiente Puntos 11 6 1 2. Ubicación respecto a otras actividades. Rural SubSub.Urbano Urbano Construcción Puntos 11 6 1 Puntos 11 6 1 3. Tipo de Acometida Ultimo Cliente Clientes Mú Múltiples Independiente FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 77 .
Importancia del Equipo que va a ser Protegido Indispensable Medios Pueden Detenerse Reparación Puntos 19 11 3 7. Histórico de Disturbios Frecuentes Ocasionales Escasos Equipos 6. Costo de Reparación del Equipo que se Daña Costosa Moderada Econó Económica FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 78 .Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias Disturbios Puntos 11 6 1 Puntos 19 11 3 5.
Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias IEEE C 62.41 Categorí Categoría C Categorí Categoría B Categorí Categoría A INDICE DE EXPOSICIÓ EXPOSICIÓN CALCULADO De 12 a 24 120 kA 120 kA 50 kA 36 kA De 25 a 38 160 kA 120 kA 80 kA 50 kA 36 kA De 39 a 55 240 kA 160 kA 120 kA 80 kA 50 kA 36 kA De 56 a 75 320 kA 240 kA 160 kA 120 kA 80 kA 50 kA De 76 a 100 480 kA 320 kA 240 kA 160 kA 120 kA 80kA Categoría de Aplicación según IEEE C 62.41 FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 79 .
) = 0. módems.5 KV •Equipos Industriales UMC (máx.) = 4 KV FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 80 .) = 2.5 KV •Electrodomésticos UMC (máx. domótica UMC (máx.Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias NIVEL DE SOPORTABILIDAD DE LAS CARGAS •Informática Profesional UMC (máx.5 KV •PC’s.) = 1.)= 1KV •Aparatos electrónicos UMC (máx.
Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias ALGUNOS CRITERIOS DE ELECCION FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 81 .
Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias Protección Línea eléctrica Clase I. PRF1 Protección Línea de comunicación Clase II. PRD PRC // PRC serie PRI PRI FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 82 .
Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias Protección Línea eléctrica XR LC Multi 9 SPD Multi 9 SPD EMA Y EBA HWA FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 83 .
Soluciones asociadas a las sobretensiones transitorias SEÑALIZACION DE ESTADO Contacto seco de señalización a distancia de fin de vida ( PRDr ) Auxiliares de señalización a distancia Señalización del estado del limitador ( PRD ) Cartuchos desenchufables En servicio Fin de vida Cambio de del limitador cartucho recomendado FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 84 .
Make the most of your energy FORUM CONSTRUCCION 2008/ Juan Orjuela 85 .
riesgo electrico 5 pasos
peguimon
Trabajo Escrito Final Guzman
Tierras, Soporte de La Seguridad Eléctrica
TIERRAS Soporte de La Seguridad Eléctrica
Riesgo Eléctrico CCS 1
Formulario-de-Electricidad-y-Magnetismo.pdf
Domingo Javier Basoa Diaz
iberdrola Tarifas2015_Triptico_r1.pdf
Chat Riesgo Electrico