Source: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-225
Timestamp: 2013-12-20 07:35:34+00:00
Document Index: 15628408

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§ 14', '§ 1', '§ 13', '§ 1', '§ 1', '§ 4', '§ 5', '§ 12', '§ 21', '§ 28', '§ 33', '§ 35', '§ 35', '§ 40', '§ 41', '§ 44', '§ 42', '§ 42', '§ 44', '§ 45', '§ 47', '§ 47', '§ 47', '§ 52', '§ 53', '§ 54', '§ 54', '§ 60', '§ 60', '§ 62', '§ 1', '§ 65', '§ 65', '§ 65', '§ 72', '§ 79', '§ 82', '§ 83', '§ 87', '§ 88', '§ 88', '§ 88', '§ 89', '§ 89', '§ 90', '§ 91', '§ 92', '§ 94', '§ 94', '§ 94', '§ 99', '§ 99', '§ 6', '§ 102', '§ 102', '§ 1', '§ 8', '§ 9', '§ 42', '§ 47', '§ 60', '§ 90', '§ 91', '§ 102', '§ 102', '§ 102', '§ 102', '§ 51', '§ 51']

Predpis č. 225/2012 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnú... - Konsolidované znenie
Ste tu:Zákony pre ľudí>Zbierka zákonov SR>Ročník 2012>Predpis č. 225/2012 Z. z.
Predpis č. 225/2012 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.
Zo dňa25.07.2012
Čiastka057/2012
Platnosť od07.08.2012
Účinnosť od15.08.2012
(aktualizované 04.07.2013)Aktuálne znenie
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. k) a § 14 písm. a) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 307/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až p), ktoré znejú:
„l) sklad v jednopodlažnej stavbe je jednopodlažná stavba alebo časť jednopodlažnej stavby, ktorá má samostatný konštrukčný celok podľa § 13 ods. 5 a je určená na skladovanie,
p) zhotoviteľ požiarnej konštrukcie je právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá zhotovila alebo zabudovala do stavby požiarnu konštrukciu.“.
„2) STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami.“.
„(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na
11. stavby na spracovanie a stavby na ukladanie vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu.“.
4. Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
(3) Požiadavky na hasičské stanice určuje technická norma.3c)“.
„3a) STN 92 0204 Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu.
3c) STN 73 5710 Požiarne stanice, požiarne zbrojnice a požiarne bunky.“.
„(1) Dovolenú plochu požiarneho úseku určuje technická norma.4)“.
6. V § 4 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak pôdorysná plocha požiarneho úseku je najviac 300 m2“.
7. V § 5 ods. 2 písm. a) sa slovo „technologické“ nahrádza slovom „technické“.
a) počiatočnej skúšky typu7) alebo
(5) Zhotoviteľ osvedčuje vlastnosti požiarnej konštrukcie písomnou formou.“.
„8) STN EN 1992-1-2 Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru.
STN 92 0205 Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti elektrických káblových systémov. Požiadavky a skúšky.“.
(1) Reakcia na oheň stavebných výrobkov sa vyjadruje triedou,9) ktorá sa určuje podľa osobitného predpisu.7)
(2) Spôsob osvedčovania požiarnych konštrukcií s reakciou na oheň je uvedený v prílohe č. 3.“.
„9) STN 13 501-1+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň.“.
10. V § 12 ods.1 sa odkaz 8 nad slovom „D3“ nahrádza odkazom 9.
11. V § 21 ods. 3 písm. b) sa nad slovo „rovnováhy“ umiestňuje odkaz 4.
12. § 28 znie:
Požiarne riziko požiarneho úseku skladu v jednopodlažnej stavbe sa vyjadruje indexom skladovaných materiálov a indexom ekonomického rizika.“.
13. V § 33 sa vypúšťa odsek 2.
14. V § 35 ods. 1 sa za slovami „pôdorysnej plochy“ vypúšťa čiarka a slová „výšky požiarneho úseku“.
15. § 35 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Súčiniteľ odvetrania v nevýrobnej stavbe možno určiť aj presnejšie riešením rovnice energetickej rovnováhy podľa technickej normy.4)“.
16. V § 40 odseky 1 až 5 znejú:
„(1) Požiarne deliace konštrukcie4) musia v celej ploche spĺňať kritériá požiarnej odolnosti vrátane lineárnych stykov stavebných prvkov. Požiarna odolnosť požiarnych deliacich konštrukcií nesmie byť ich zoslabením ani neuzatvárateľnými otvormi a prestupmi rozvodov, prestupmi inštalácií, prestupmi technických zariadení ani prestupmi technologických zariadení nižšia ako určená požiarna odolnosť.
e) názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie.“.
17. V § 41 odsek 7 znie:
„(7) Požiarna stena sa musí stýkať s
b) obvodovou stenou alebo s požiarnym pásom, ak sa požiarny pás požaduje podľa § 44.“.
18. V § 42 odsek 5 znie:
„(5) Požadovanú požiarnu odolnosť požiarneho stropu možno dosiahnuť aj použitím vodorovnej membrány.13a) V stropnej dutine medzi vodorovnou membránou a konštrukciou stropu nesmú byť vedené inštalácie okrem
b) inštalácií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení a elektrickej požiarnej signalizácie.“.
„13a) STN EN 13 501-2+A1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb: Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti.“.
19. § 42 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Požiarny strop môže tvoriť podhľad s nezávislou požiarnou odolnosťou a kritériom EI.
20. V § 44 ods. 6 písm. c) sa za slovo „ubytovanie“ pripájajú tieto slová: „a na stavby zdravotníckych zariadení“.
21. V § 45 sa vypúšťa odsek 9.
22. Nadpis pod § 47 znie: „Výťahová šachta“.
23. Za § 47 sa vkladajú § 47a a 47b, ktoré znejú:
(1) Inštalačný kanál a inštalačná šachta, ktoré tvoria samostatný požiarny úsek, musia byť vyhotovené zo stavebných výrobkov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2-s1,d0; konštrukcie inštalačného kanála a inštalačnej šachty sú požiarnymi deliacimi konštrukciami.
Ochranu stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením určuje technická norma.13b)“.
„13b) STN 73 0872 Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením.“.
24. V § 52 odsek 3 znie:
„(3) Požiarny strop nad chránenou únikovou cestou musí byť vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou najmenej REI 30.“.
25. § 53 znie:
V chránených únikových cestách môžu požiarne zaťaženie tvoriť horľavé látky v konštrukciách dverí, podláh, držadiel a okenných rámov, zariaďovacie predmety v priestoroch vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m-2.“.
26. V § 54 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo nechránenú únikovú cestu“.
27. § 54 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Súčasťou požiarneho úseku spoločnej komunikácie môžu byť priestory vrátnice, recepcie, informačnej služby, umyvární a toaliet. Náhodné požiarne zaťaženie v týchto priestoroch nemôže byť väčšie ako 15 kg.m-2.“.
28. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16) Príloha č. 4 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.“.
29. V § 60 odsek 2 znie:
„(2) Použitie náhradnej únikovej možnosti určuje technická norma.4)“.
30. V § 60 ods. 4 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a) otvárateľný otvor v obvodovej konštrukcii so svetlou výškou najmenej 0,8 m a šírkou najmenej 0,6 m a s výškou parapetu najviac 1,2 m nad úrovňou podlahy,“.
31. § 62 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Požiadavky na únikové cesty výrobnej stavby sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na sklad v jednopodlažnej stavbe podľa § 1 ods. 1 písm. l).“.
32. V § 65 ods. 5 písm. c) druhom bode sa vypúšťa slovo „rýchlosti“.
33. V § 65 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) na osi východu z bytu.“.
34. V § 65 odseky 12 a 13 znejú:
„(12) Čiastočne chránená úniková cesta z obytných buniek a priestorov domového vybavenia môže mať dĺžku najviac
(13) Čiastočne chránená úniková cesta v nevýrobnej stavbe sa môže použiť na evakuáciu osôb z nadzemných podlaží a najviac z druhého podzemného podlažia. Čiastočne chránenú únikovú cestu v nevýrobnej stavbe možno použiť na evakuáciu osôb aj z druhého podzemného podlažia len vtedy, ak vedie k samostatnému východu zo stavby na voľné priestranstvo.“.
35. V § 72 odsek 2 znie:
„(2) Najmenšia šírka kosých stupňov, ktoré sú v započítateľnej šírke únikovej cesty, musí byť vo vzdialenosti 0,30 m od vnútorného okraja ramena aspoň 0,23 m, a to vo všetkých prípadoch, ak schodisko slúži pre viac ako desať osôb.“.
36. V § 79 ods. 2 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „požiarnych úsekov bez požiarneho rizika,“.
37. § 82 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Každá neprejazdná jednopruhová prístupová komunikácia dlhšia ako 50 m musí mať na konci slučkový objazd alebo plochu umožňujúcu otáčanie vozidla.“.
38. V § 83 ods. 2 písm. a) sa slová „3,5 m“ nahrádzajú slovami „4 m“.
39. Nadpis tretej hlavy znie: „POŽIARNE ZARIADENIA“.
40. V § 87 odsek 3 znie:
„(3) Stabilným hasiacim zariadením musí byť vybavené javisko
b) bez povraziska určené pre vnútorný zhromažďovací priestor hľadiska s viac ako 800 osobami.2)“.
41. V § 88 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) v ktorej je vnútorný zhromažďovací priestor.“.
42. V § 88 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
43. V § 88 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Zariadením elektrickej požiarnej signalizácie musí byť vybavená podzemná časť stavby, ak sa v podzemných podlažiach trvale zdržuje viac ako 20 osôb.“.
44. Za § 89 sa vkladá § 89a, ktorý znie:
Požiadavky na zabezpečenie stavby vodou na hasenie požiarov ustanovuje osobitný predpis.20a)“.
„20a) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.“.
45. § 90 vrátane nadpisu znie:
(3) Ak sa v stavbách uvedených v odseku 1 predpokladá prítomnosť osôb s poruchou sluchu, musia byť priestory, v ktorých sa osoby pohybujú, okrem vonkajších zhromažďovacích priestorov, vybavené zariadením na vizuálnu signalizáciu požiaru.20d)“.
„20b) STN EN 54-16 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 16: Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru.
20d) STN EN 54-23 Elektrická požiarna signalizácia. Časť 23: Zariadenia signalizácie požiaru. Vizuálne signalizačné zariadenia.“.
46. § 91 vrátane nadpisu znie:
Elektrické zariadenia, ktoré sú v prevádzke počas požiaru, musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie. Trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari a vlastnosti káblových rozvodov určuje technická norma.21)“.
„21) STN 92 0203 Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari.“.
47. V § 92 ods. 1 sa slová „najmenej 0,4 m2 a najviac 4 m2“ nahrádzajú slovami „pôdorysná plocha menšia ako 4 m2“.
48. V § 94 ods. 1 sa pred prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Stavby na bývanie alebo ubytovanie sú stavby alebo ich časti určené na bývanie alebo ubytovanie.“.
49. V § 94 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie: „Stavbou na bývanie skupiny A je aj stavba rodinného domu.1)“.
50. V § 94 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Požiadavky pre stavby na bývanie a ubytovanie platia aj pre obytné bunky v stavbe iného účelu.“.
51. Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
52. Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25) Napríklad STN 73 0834 Požiarna bezpečnosť stavieb. Zmeny stavieb, STN 730802 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia, STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné stavby.“.
53. V § 99 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo zariadeniami elektrickej požiarnej signalizácie“.
54. § 99 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) rozhodnúť o spojení prvého nadzemného požiarneho podlažia a prvého podzemného požiarneho podlažia do spoločného požiarneho úseku odchylne od ustanovenia § 6 ods. 9.“.
55. Za § 102 sa vkladá § 102aa, ktorý znie:
Požiadavky ustanovené v § 1a, § 8, § 9, § 42, § 47b, § 60, § 90, § 91, prílohe č. 1 a prílohe č. 3 k tejto vyhláške sa neuplatňujú na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh v niektorom členskom štáte Európskej únie alebo v Turecku, alebo boli uvedené na trh v súlade s právom niektorého zo štátov Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú súčasne zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.
56. § 102b znie:
Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.28)“.
„28) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1988 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.“.
57. Za § 102b sa vkladá § 102ba, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 102ba
Stavebné povolenie podľa projektovej dokumentácie, ktorá bola vypracovaná podľa predpisov účinných do 14. augusta 2012, možno vydať do 31. marca 2013.“.
58. V prílohe č. 1 prvom bode písm. c) sa vypúšťajú slová „káblové šachty a kanály“.
59. V prílohe č. 1 druhom bode písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súčasťou požiarneho úseku vnútorného zhromažďovacieho priestoru môžu byť aj priestory s náhodným požiarnym zaťažením najviac 5,0 kg.m-2,“.
60. V prílohe č. 1 treťom bode sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou požiarneho úseku rodinného domu môže byť aj jednotlivá garáž s najviac dvoma státiami.29)“.
„29) STN 73 6057 Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenia.“.
61. V prílohe č. 1 šiestom bode písm. e) sa vypúšťa štvrtý bod a v poslednej vete sa číslo „4“ nahrádza číslom „3“.
62. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3 k vyhláške č. 94/2004 Z. z.
PoložkaPožiarne konštrukciePožadované
kritériáKlasifikácia na základe skúšok podľa technickej normy1.Nosné prvky bez požiarnej deliacej funkcie (steny, stropy, strechy, nosníky, stľpy, balkóny, lávky a schodištia)RSTN EN 13501-22.Nosné prvky s požiarnou deliacou funkciou (steny, stropy, strechy a zdvojené podlahy)RE, REI, REW, REI-MSTN EN 13501-23.Nosné obvodové stenyREI, REWSTN EN 13501-24.Ochrana konštrukcií, obkladmi, nátermi, nástrekmi, vodorovnými membránami a zvislými membránamiRSTN EN 13501-25.Nenosné steny (priečky)EISTN EN 13501-26.Fasády (závesové steny)
a nenosné vonkajšie stenyEI, EW, orientácia o, iSTN EN 13501-27.Požiarne pásyREI, REW, EI, EWSTN EN 13501-28.Podhľady s nezávislou
požiarnou odolnosťouEI, orientácia a, bSTN EN 13501-29.Požiarne dvere a uzáveryEI, EI1, EI2, EW,
C0 až C5STN EN 13501-210.Dvere tesné proti prieniku dymuSm, C0 až C5STN EN 13501-211.Uzávery dopravníkových systémovEI, EI1, EI2, EW,
C0 až C5, TSTN EN 13501-212.Požiarne tesnenia prestupovEI, U/U, U/C, C/U, C/CSTN EN 13501-213.Požiarne tesnenia lineárnych stykovEI, H, V, T, X, M, F, B, WSTN EN 13501-214.Inštalačné kanály a šachtyEI, orientácia o, i, ve, hoSTN EN 13501-215.Vzduchotechnické potrubia
s požiarnou odolnosťouEI, orientácia o, i, ve, hoSTN EN 13501-316.Požiarne klapkyEI, EI-S, E-SSTN EN 13501-317.Potrubia na odvod tepla a splodín horenia v jednom požiarnom úsekuE300, E600-SINGLESTN EN 13501-418.Potrubia na odvod tepla a splodín horenia, ktoré vedú cez iný požiarny úsekEI (tlak)-S-MULTISTN EN 13501-419.Kombinované vzduchotechnické potrubia s požiarnou odolnosťou a súčasne na odvod tepla a splodín horeniaEI (tlak)-S-MULTISTN EN 13501-420.Dymové klapkyE, E-S, EI, EI-SSTN EN 13 501-421.Dymové zábranyD, DHSTN EN 12101-122.Strešný plášťCroof (t4)STN EN 13501-523.Zariadenia pre trvalú dodávku elektrickej energie pri požiariPx *)STN 92 0205
63. Príloha č. 8 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 8 k vyhláške č. 94/2004 Z. z.
Úniková cestaDovolený čas evakuácie osôb *) tu max v min.jediná úniková cestaviacúnikových ciestNechránená úniková cesta v požiarnom úseku so súčiniteľom horľavých látokdo 0,6 **)2,54,00,72,33,70,82,03,30,91,73,01,01,32,71,11,02,0nad 1,1 1,0***)1,3Nechránená úniková cesta v požiarnom úseku s pravdepodobnosťou vzniku a rozšírenia požiarudo 0,55 **)3,05,01,22,54,02,71,52,5nad 2,7 0,751,5Čiastočne chránená úniková cesta v požiarnom úsekupodľa § 51 ods. 4 písm. a) a c)4,06,0podľa § 51 ods. 4 písm. b)3,04,0Chránená úniková cestatypu A6,010,0typu B15,0 20,0typu C30,0 30,0
*) Dovolený čas evakuácie osôb sa znižuje pri použití únikového rebríka, a to o 0,5 min. na každých začatých osem metrov prekonávaného výškového rozdielu; pri použití sklzných tyčí a sklzných žľabov sa dovolený čas evakuácie neznižuje.
**) Pre medziľahlé hodnoty sa dovolený čas evakuácie osôb môže určiť lineárnou interpoláciou.
***) Jedna úniková cesta sa dovoľuje, len ak počet osôb nie je väčší ako desať, podľa technickej normy.“.
46. Príloha č. 14 sa vypúšťa.