Source: http://dedocz.com/doc/54369/die-grube-pdf-free---pdf-ebooks-free---page-1
Timestamp: 2016-10-26 02:13:55
Document Index: 251015148

Matched Legal Cases: ['Art.3', 'Art. 7', 'Art. 7', 'Art. 7', 'Art. 7', 'Art 4', 'Art. 2', 'Art. 18', 'Art. 18', 'Art. 18', 'Art. 7', 'Art. 2', 'Art. 16', 'Art. 4', 'Art. 1', 'Art. 8', 'Art. 2', 'Art. 7', 'Art 18', 'Art. 1', 'Art. 18', 'Art 18', 'Art. 1', 'Art. 1']

Die Grube pdf free - PDF eBooks Free | Page 1
Reintjes AGB.indd - Reintjes Printmedien GmbHKunst und Fotospdf2 978 KB
Mittags - pizzeriaKunst und Fotospdf1 516 KB
Die Grube pdf free - PDF eBooks Free | Page 1Einbettenintegration code for your site or blogWidth: (Auto)
HER – CH September 2014
Hintere Bahnhofstrasse 10, Postfach 5001 Aarau,
Telefon +41 62 825 25 25, Fax +41 62 825 25 26, info@strom.ch, www.strom.ch
Verband Schweizerischer Elektrizit&auml;tsunternehmen VSE
Telefon +41 62 825 25 25
Autoren (Ausgabe 2014)
Bruman Adrian
Frei Hans-Heiri
Lindenberger Katrin
Perret Sacha
R&ouml;thlisberger Daniel
Rufer Fritz
Sp&auml;t Denis
St&ouml;ssel Olivier
Witschi Stefan
&copy; VSE/AES / HER – CH 2014
VSE/AES
AG HKN/KEV/MFK
AG HKN/KEV/MKF
Fachstelle Energiewirtschaft
AG Datenaustausch (SDAT)
Mitglied AG Eigenverbrauch
Fachstelle Netzwirtschaft
Pr&auml;siden NeWiKo,
Leitung der AG Eigenverbrauch
Arbeitsaufnahme der Arbeitsgruppe
Stellungnahmen NeWiKo, EnDaKo und RegKom
Bereinigung aufgrund der Stellungnahmen der Kommissionen
Anpassung an Vollzugshilfe des BfE
Vernehmlassung in den betroffenen Kommissionen
Bereinigung aufgrund der Stellungnahmen der Vernehmlassung
Genehmigung durch die Gesch&auml;ftsleitung des VSE vorgesehen
Vom Vorstand des VSE zur Kentnis genommen
Das Dokument wurde unter Einbezug und Mithilfe von VSE und Branchenvertretern erarbeitet.
Der VSE verabschiedete das Dokument am 22.09.14.
Druckschrift Nr. 1031d, Ausgabe 2014
&copy; Verband Schweizerischer Elektrizit&auml;tsunternehmen VSE / AES
Alle Rechte vorbehalten. Gewerbliche Nutzung der Unterlagen ist nur mit Zustimmung vom VSE/AES und
gegen Verg&uuml;tung erlaubt. Ausser f&uuml;r den Eigengebrauch ist jedes Kopieren, Verteilen oder anderer Gebrauch dieser Dokumente als durch den bestimmungsgem&auml;ssen Empf&auml;nger untersagt. Die Autoren &uuml;bernehmen keine Haftung f&uuml;r Fehler in diesem Dokument und behalten sich das Recht vor, dieses Dokument
ohne weitere Ank&uuml;ndigungen jederzeit zu &auml;ndern.
Dieses Handbuch zur Eigenverbrauchsregelung dient als Hilfestellung zur Umsetzung der Eigenverbrauchsregelung.
Vorwort ............................................................................................................................................................. 7
Ziel des Dokumentes ............................................................................................................................. 8
Begriffe ................................................................................................................................................... 8
Ausgangslage......................................................................................................................................... 8
Parlamentarische Initiative 12.400 (UREK-N) – Eigenverbrauchsregelung .......................................... 8
Grunds&auml;tzliche Position des VSE .......................................................................................................... 9
Allgemeine Regelung ............................................................................................................................. 9
Allgemeines ............................................................................................................................................ 9
Zeitgleiche Erhebung von Produktion und Verbrauch ........................................................................... 9
Endverbraucher .................................................................................................................................... 10
Mehrere Endverbraucher am selben Netzanschlusspunkt .................................................................. 10
Alle Endverbraucher geh&ouml;ren der gleichen Kundengruppe an ............................................ 10
Die Endverbraucher geh&ouml;ren unterschiedlichen Kundengruppen an................................... 10
Befreiung der Netznutzungsentgelte des Eigenbedarfs der EEA ........................................................ 10
Anmeldung und Wechsel in den Eigenverbrauch ................................................................................ 10
Rechnungstellung ................................................................................................................................ 11
Bildung einer neuen Kundengruppe .................................................................................................... 11
Netznutzungstarife ............................................................................................................................... 12
Energietarife ......................................................................................................................................... 12
Abrechnungsrelevante Messdaten ...................................................................................................... 13
Messung ............................................................................................................................................... 13
Kostenw&auml;lzung ..................................................................................................................................... 14
Messdatenbereitstellung ...................................................................................................................... 14
HKN und KEV....................................................................................................................................... 14
Produktionsanlagen mit einer Netzanschlussleistung von 30 kVA oder weniger ................................ 14
Produktionsanlagen mit einer Netzanschlussleistung &uuml;ber 30 kVA ..................................................... 15
Energierzeugungsanlage mit Speicher und Verbrauchseinrichtung .................................................... 15
Bilanzgruppenzuordnung ..................................................................................................................... 16
Definition Netzanschluss / Festlegung des Netzanschlusspunkts ....................................................... 17
12. Umsetzungsm&ouml;glichkeiten ................................................................................................................... 18
12.1 Ein Endverbraucher mit einer Produktionsanlage................................................................................ 19
12.1.1 Ein Endverbraucher am Ort der Produktion, EEA &lt; 10 kVA ................................................ 19
12.1.2 Ein Endverbraucher am Ort der Produktion, EEA ≥ 10 kVA und ≤ 30 kVA .......................... 19
12.1.3 Ein Endverbraucher am Ort der Produktion, EEA &gt; 30 kVA ................................................ 20
12.2 Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, alle Teil der EVG ................................................... 21
12.2.1 Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, alle Teil der EVG, EEA &lt; 10 kVA ........... 22
12.2.2 Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, alle Teil der EVG, EEA ≥ 10 kVA und
≤ 30 kVA ............................................................................................................................... 23
12.2.3 Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, alle Teil der EVG, &gt; 30 kVA ................... 24
12.3 Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der EVG .......................................... 25
Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der EVG, EEA &lt; 10
kVA ....................................................................................................................................... 26
12.3.2 Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der EVG, EEA ≥ 10
kVA und ≤ 30 kVA ................................................................................................................. 28
12.3.3 Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der EVG, &gt; 30 kVA .......... 29
12.4 Mehrere Geb&auml;ude am selben Netzanschlusspunkt ............................................................................. 31
12.4.1 Mehrere Geb&auml;ude am selben Netzanschlusspunkt &lt; 10 kVA .............................................. 31
12.4.2 Mehrere Geb&auml;ude am selben Netzanschlusspunkt ≥ 10 kVA, ≤ 30 kVA ............................. 31
12.4.3 Mehrere Geb&auml;ude am selben Netzanschlusspunkt ≥ 30 kVA .............................................. 31
12.5 Spezial und Sonderf&auml;lle ....................................................................................................................... 31
12.5.1 Wohnhaus und Oekonomiegeb&auml;ude mit je einem Netzanschlusspunkt .............................. 31
12.5.2 Mehrere Mehrfamilienh&auml;user mit gemeinsamer Einstellhalle am gleichen
Netzanschlusspunkt .............................................................................................................. 32
Anhang 1: Ein Endverbraucher am Ort der Produktion, EEA ≤ 30 kVA........................................................ 33
Anhang 2: Ein Endverbraucher am Ort der Produktion, EEA &gt; 30 kVA ....................................................... 34
Anhang 3: Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, alle Teil der EVG, EEA ≤ 30 kVA .................. 39
Anhang 4: Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, alle Teil der EVG, EEA &gt; 30 kVA .................. 41
Anhang 5: Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der EVG, EEA ≤ 30 kVA ......... 43
Anhang 6: Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der EVG, EEA &gt; 30 kVA ......... 46
Anhang 7: EEA mit einem nicht festgekoppelten Stromspeicher und Verbrauchseinrichtung .................... 52
Anhang 8: EEA mit einem festgekoppelten Stromspeicher und Verbrauchseinrichtung .............................. 55
Abbildung 1: Abgabeprofile an Endverbrauchern mit und ohne Eigenverbrauch
Abbildung 2 Zuordnung einer KEV Biogasanlage und Endverbrauchern zu verschiedenen
Abbildung 3 Wohnhaus und Oekonomiegeb&auml;ude mit je einem Netzanschlusspunkt
Abbildung 4 Mehrere Mehrfamilienh&auml;user mit gemeinsamer Einstellhalle am gleichen
Abbildung 5 Messanordnung f&uuml;r einen Endverbraucher und EEA ≤ 30 kVA
Abbildung 6 Messanordnung 1 f&uuml;r einen Endverbraucher am Ort der Produktion, EEA ≥ 30 kVA
Abbildung 7 Messanordnung 2 f&uuml;r ein Endverbraucher am Ort der Produktion, EEA ≥ 30 kVA
Abbildung 8 Messanordnung f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, alle Teil der EVG,
EEA ≤ 30 kVA
Abbildung 9: Messanordnung 1 f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, alle Teil der EVG,
EEA &gt; 30 kVA
Abbildung 10 Messanordnung 2 f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, alle Teil der EVG,
Abbildung 11 Messanordnung f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der
EVG, EEA ≤ 30 kVA gem&auml;ss Variante 1
Abbildung 12: Messanordnung f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der
EVG, EEA ≤ 30 kVA gem&auml;ss Variante 2
Abbildung 13: Messanordnung 1 f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der
EVG, EEA &gt; 30 kVA gem&auml;ss Variante 1
Abbildung 14 Messanordnung 2 f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der
Abbildung 15 Messanordnung 1 f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der
EVG, EEA &gt; 30 kVA gem&auml;ss Variante 2
Abbildung 16: Messanordnung 2 f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der
Abbildung 17 Messanordnung f&uuml;r eine EEA mit einem nicht festgekoppelten Stromspeicher und
Abbildung 18 Messanordnung f&uuml;r eine EEA mit einem festgekoppelten Stromspeicher und
Das Stromversorgungsgesetz (StromVG) vom 23.03.2007 und die Stromversorgungsverordnung (StromVV)
vom 14.03.2008 und 12.12.2008 haben den Schweizer Strommarkt f&uuml;r Endkunden mit einem Jahresverbrauch von gr&ouml;sser als 100 MWh pro Verbrauchsst&auml;tte ge&ouml;ffnet.
Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch von weniger als 100 MWh pro Verbrauchst&auml;tte sollen ab der 2.
Stufe der Markt&ouml;ffnung vom diskriminierungsfreien Netzzugang Gebrauch machen k&ouml;nnen.
Im Sinne des Subsidiarit&auml;tsprinzips (StromVG Art.3 Abs. 2) wurde im Rahmen des Projekts Merkur Access
II ein umfassendes Regelwerk f&uuml;r die Elektrizit&auml;tsversorgung im offenen Strommarkt durch Fachleute der
Branche ausgearbeitet. Mit diesem Regelwerk steht der Elektrizit&auml;tswirtschaft eine branchenweit anerkannte Empfehlung zur Nutzung der Stromnetze und der Organisation des Energiegesch&auml;fts zur Verf&uuml;gung.
StromVG und StromVV verlangen die Erarbeitung von Richtlinien zu verschiedenen Sachverhalten durch
die Netzbetreiber. Diese Aufgabe wurde im Rahmen der Branchendokumente erf&uuml;llt. Die entsprechenden
Kapitel in den verschiedenen Dokumenten sind im Kapitel 7 des Marktmodells Elektrische Energie (MMEE)
Das Netznutzungsmodell f&uuml;r die Verteilnetze (NNMV – CH), das Netznutzungsmodell f&uuml;r das &Uuml;bertragungsnetz (NNM&Uuml; – CH), der Transmission Code (TC – CH), das Balancing Concept (BC – CH), der Metering
Code (MC – CH) und der Distribution Code (DC – CH) sind Schl&uuml;sseldokumente.
Abgestimmt auf diese zentralen Dokumente werden die Umsetzungsdokumente und Werkzeuge wie dieses
Dokument &laquo;Eigenverbrauchsregelung&raquo; durch die Branche erarbeitet.
(1) Das vorliegende Dokument soll
helfen, die Eigenverbrauchsregelung als Folge der parlamentarischen Initiative 12.400 und des
daraus entstandenen revidierten Energiegesetzes (EnG; SR 730.0), der revidierten Energieverordnung (EnV; SR 730.01), der Stromversorgungsverordnung (StromVV; SR 734.71) und der
Vollzugshilfe des Bundesamt f&uuml;r Energie (BFE) vom April 2014 (Version 1.0) umzusetzen.
den Akteuren der Branche, insbesondere den Verteilnetzbetreibern (VNB), einerseits einheitliche
Vorschl&auml;ge zur Umsetzung zur Verf&uuml;gung stellen.
andererseits den VNB weiterhin die M&ouml;glichkeit geben, ihre Tarifmodelle ihren individuellen Gegebenheiten anzupassen.
Zeitlicher Verlauf der aus dem Netz bezogenen Energie
Produzierte Energiemenge (kWh) der Erzeugungsanlage
Energie zur Deckung des Eigenverbrauchs einer Erzeugungseinheit
(Pumpen, L&uuml;ftung, Beleuchtung, etc.)
Elektrizit&auml;t welche f&uuml;r den eigenen Verbrauch erzeugt wurde
Energie die ein Produzent selbst produziert und am Ort der Produktion
zeitgleich ganz oder teilweise selber verbraucht oder dort einem oder
mehreren Dritten zum Verbrauch &uuml;berl&auml;sst
Verbrauch der Endverbraucher (ohne Verbrauch der Produktionsanlage)
Eigenverbrauchsgemeinschaft, dient der Abwicklung der Eigenverbrauchsregelung zwischen Produzenten, Endverbrauchern und EVU
Verbrauch der Endverbraucher und der Produktionsanlage
Bruttoproduktion abz&uuml;glich Eigenbedarf der Anlage
Die von Produzenten &uuml;ber den am Ort der Produktion bestehenden Eigenbedarf und dem Eigenverbrauch hinaus produzierte Energie
Zeitlicher Verlauf der von Endverbrauchern verbrauchten Energie
(1) Die im Dokument verwendete Notation basiert auf den Notationen im Branchendokument SDAT-CH
und wurde jeweils aus der Sicht des &ouml;ffentlichen Verteilnetzes angelehnt. Beispielsweise wird der
Bezug (Bezug aus Sicht des Verteilnetzes, Produktion der EEA) des Messpunktes a (MPa) als MPaez
und die Abgabe (Abgabe aus dem Verteilnetz, Verbrauch der Endverbraucher oder Eigenverbrauch)
als MPaAbg bezeichnet.
Parlamentarische Initiative 12.400 (UREK-N) – Eigenverbrauchsregelung
(1) Am 21. Juni 2013 hat das Parlament eine &Auml;nderung des Energiegesetzes verabschiedet, welche auf
die Parlamentarische Initiative 12.400 (UREK-N) „Freigabe der Investitionen f&uuml;r erneuerbare Energien ohne Bestrafung der Grossverbraucher“ (Parl. In. 12.400) zur&uuml;ckgeht. Diese sieht unter anderem vor, dass Produzenten die selbst produziert Energie am Ort der Produktion ganz oder teilweise
selber verbrauchen d&uuml;rfen (Eigenverbrauchsregelung).
(2) Als Folge der vorgenannten Gesetzes&auml;nderung wurden auch die EnV und die StromVV revidiert. Zur
Konkretisierung der Eigenverbrauchsregelung hat das BFE eine Vollzugshilfe f&uuml;r die Umsetzung des
Eigenverbrauchs nach Art. 7 Abs. 2 und Art. 7a Abs. 4 EnG erarbeitet und im April 2014 publiziert. Das vorliegende Branchendokument konkretisiert im Wesentlichen die Vollzugshilfe und bietet
Umsetzungshilfe f&uuml;r die Handhabung der Eigenverbrauchsregelung in der Praxis.
Grunds&auml;tzliche Position des VSE
(1) Die beschlossene Eigenverbrauchsregelung in der aktuellen Ausgestaltung f&uuml;hrt zu einer Umverteilung der Netzkosten zulasten der nicht produzierenden Endverbraucher und damit zu einer Entsolidarisierung. Dies widerspricht dem Grundgedanken der verursachergerechten Kostenzuteilung des
Stromversorgungsgesetz (StromVG; SR 734.7). Da der Endverbraucher einen Teil seines Energieverbrauchs durch seine eigene Produktion deckt, bezieht er weniger Energie aus dem Netz und zahlt
somit – da sein Netzentgelt sich zu einem grossen Anteil an der abgenommenen Energie bemisst –
weniger f&uuml;r die Netznutzung. Eigenverbrauch f&uuml;hrt nicht zu tieferen Netzkosten, da die Netzkapazit&auml;t
dennoch auf den maximal m&ouml;glichen Strombezug ausgelegt werden muss. So muss der Eigenverbraucher die gesamte Leistung, die er ben&ouml;tigt, aus dem Netz beziehen k&ouml;nnen, wenn z.B. seine Anlage nicht produziert. Seine monatliche Leistungsspitze wird sich somit nicht massgeblich von einem
Endverbraucher mit einem &auml;hnlichen Verbrauchsprofil ohne Eigenverbrauch unterscheiden. Netznutzungstarife, welche die Netzkosten prim&auml;r auf die bezogene Energiemenge umlegen, f&uuml;hren somit
dazu, dass Endverbraucher mit gleicher Leistungsspitze, aber unterschiedlicher bezogener Energiemenge einen unterschiedlich hohen Anteil an den Netzkosten tragen.
(2) Mittel- oder langfristig ist die Einf&uuml;hrung eines rein leistungsorientierten Tarifes die verursachergerechteste und transparenteste L&ouml;sung f&uuml;r die Tragung der Netzkosten. Eine Umstellung auf ein neues Netztarifmodell kann jedoch nicht kurzfristig und nicht ohne gesetzliche Anpassungen umgesetzt
(1) In diesem Dokument gilt als Bemessungsgr&ouml;sse gest&uuml;tzt auf StromVG immer die Scheinleistung kVA
und nicht wie im EnG die Wirkleistung kW.
(2) Das vorliegende Handbuch zur Eigenverbrauchsregelung erhebt nicht den Anspruch, alle m&ouml;glichen
Umsetzungsvarianten zu beinhalten. Bei der Erarbeitung von individuellen L&ouml;sungen sind die gesetzlichen Bestimmungen und die Verh&auml;ltnism&auml;ssigkeit zu beachten.
Zeitgleiche Erhebung von Produktion und Verbrauch
(1) Die Eigenverbrauchsregelung (Art. 7 Abs. 2bis und Art. 7a Abs. 4bis EnG) gilt f&uuml;r den Verbrauch zeitgleich erzeugter und (eigen-)verbrauchter elektrischer Energie, welche folglich am Netzanschluss
nicht gemessen werden kann.
(2) Die zeitgleiche Erhebung der Abgabe und des Bezugs muss mittels Messung oder Aggregatbildung
(virtueller Messpunkt) gew&auml;hrleistet sein.
(1) Unabh&auml;ngig vom Vorliegen des Eigenverbrauchs bleibt jeder einzelne Endverbraucher mit seiner
Verbrauchsst&auml;tte (wirtschaftliche und &ouml;rtliche Einheit) Netznutzer im Sinne von StromVG und
StromVV und wird weiterhin separat gemessen. Der Endverbraucher haftet weiterhin vollumf&auml;nglich
f&uuml;r die von ihm bezogene Energie, Netznutzung, Systemdienstleistungen (SDL), Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen, Bundesabgaben sowie allf&auml;llige weitere Abgaben.
(2) Die Eigenverbrauchsregelung l&auml;sst zu, dass die Erzeugung am Ort der Produktion auch auf mehrere
Endverbraucher (Verbrauchsst&auml;tten) aufgeteilt werden kann. Zu diesem Zweck bilden die Endverbraucher zusammen mit der Produktion eine &quot;Eigenverbrauchsgemeinschaft&quot; (EVG).
Die EVG dient alleine zum Zweck der Abwicklung des Eigenverbrauchs. Die EVG ist kein Endverbraucher und keine Verbrauchsst&auml;tte im Sinne des StromVG.
Mehrere Endverbraucher am selben Netzanschlusspunkt
(1) In der Vollzugshilfe zur Umsetzung des Eigenverbrauchs vom BFE vom April 2014 (Version 1.0) wird
definiert, dass der Eigenverbrauch grunds&auml;tzlich auch f&uuml;r mehrere Geb&auml;ude bzw. Stromerzeugungsanlagen m&ouml;glich ist, solange diese am gleichen Netzanschlusspunkt an das &ouml;ffentliche Verteilnetz
angeschlossen sind. Wer die Anlagen bzw. Geb&auml;ude nutzt, wie die Eigentumsverh&auml;ltnisse sind, und
ob es sich um Mieter, Besitzer oder Contractor handelt, spielt dabei keine Rolle.
4.4.1 Alle Endverbraucher geh&ouml;ren der gleichen Kundengruppe an
(1) Es kann nur jener Anteil des erzeugten Stroms f&uuml;r den Eigenverbrauch genutzt werden, welcher nicht
durch den Netzanschlusspunkt und damit &uuml;ber das &ouml;ffentliche Verteilnetz fliesst.
(2) Schliessen sich mehrere Endverbraucher zu einer EVG zusammen oder wird Eigenverbrauch f&uuml;r
mehrere Geb&auml;ude am selben Netzanschlusspunkt genutzt, liegt in aller Regel am netzseitigen Bezug- und Abgabez&auml;hler keine vergleichbare Verbrauchscharakteristik mit einem Endverbraucher vor.
4.4.2 Die Endverbraucher geh&ouml;ren unterschiedlichen Kundengruppen an
(1) Die Arbeitsgruppe konnte keine L&ouml;sung erarbeiten, welche alle gesetzlichen Vorgaben erf&uuml;llt und mit
einem verh&auml;ltnism&auml;ssigen Aufwand umsetzbar ist. Daher wird in diesem Dokument noch keine Empfehlung f&uuml;r die Nutzung des Eigenverbrauchs von Endverbrauchern mit unterschiedlichen Netznutzungsprodukten (z.B. in Arealnetzen) abgegeben.
(2) Endverbraucher mit dem gleichen Netznutzungstarif aber unterschiedlichen Energieprodukten m&uuml;ssen sich auf ein Energieprodukt einigen, um von der Eigenverbrauchsregelung zu profitieren.
Befreiung der Netznutzungsentgelte des Eigenbedarfs der EEA
(1) Der Elektrizit&auml;tsbezug f&uuml;r den Eigenbedarf eines Kraftwerkes (Hilfsaggregate, L&uuml;ftung, Pumpen, etc.)
ist gem&auml;ss Art 4 Abs. 1 Bst b StromVG vom Netznutzungsentgelt befreit. Diese Befreiung gilt auch
dann, wenn ein Produzent die Eigenverbrauchsregelung beansprucht.
Anmeldung und Wechsel in den Eigenverbrauch
(1) Wechselt ein bestehender Produzent in den Eigenverbrauch oder zu Nettoproduktion, ist dies dem
VNB schriftlich 3 Monaten im Voraus (Art. 2 Abs. 2
EnV) auf Monatsende zu melden.
(2) Bei Neuanlagen meldet der Produzent seinen Anspruch auf getrennte Messung/Abrechnung im
Rahmen seiner bereits bestehenden Anmeldungspflicht neuer, fest angeschlossener Erzeugungsanlagen. Dazu nutzt er, unter Einhaltung der geltenden Fristen, das technische Anschlussgesuch resp.
die Installationsanzeige des Verteilnetzbetreibers.
(3) Sofern ein Produzent von seinem Recht auf Eigenverbrauch Gebrauch macht, kann unter Ber&uuml;ckbis
sichtigung der Regelung gem&auml;ss Art. 18 Abs. 1 StromVV ein anderer Netznutzungstarif zur Anwendung kommen als ohne Nutzung des Eigenverbrauchs.
Bildung einer neuen Kundengruppe
(1) Endverbraucher mit vergleichbarer Verbrauchscharakteristik m&uuml;ssen gem&auml;ss Artikel Art. 18 Abs.
1 StromVV innerhalb einer Spannungsebene eine Kundengruppe bilden. Die Bildung einer separaten Kundengruppe ist nur dann zul&auml;ssig, wenn die Bezugsprofile in erheblichem Mass voneinander
abweichen. F&uuml;r Endverbraucher mit Eigenverbrauch, deren Anlage eine Anschlussleistung von unter
10 kVA hat, ist f&uuml;r die Bildung von Kundengruppen ausschliesslich die Verbrauchscharakteristik massgebend.
(2) In der Vollzugshilfe zur Umsetzung des Eigenverbrauchs vom April 2014 (Version 1.0) h&auml;lt das BFE
fest, dass Endverbraucher mit einer Produktionsanlage in der Regel ihr Verbrauchsprofil nicht ver&auml;ndern. Was sich jedoch &auml;ndert, ist das Bezugsprofil aus dem Netz, da ein Teil des verbrauchten
Stroms nicht mehr &uuml;ber das Netz bezogen, sondern vor Ort selber produziert wird. Die Abweichung
zwischen Bezugs- und Verbrauchsprofil kann so stark sein, dass die Bildung einer separaten Kundengruppe gerechtfertigt ist.
(3) Die Abgabe an die Endverbraucher mit EEA und Eigenverbrauch (siehe Abbildung 1 – gr&uuml;ne Linie)
kann sich in erheblichem Mass von der Abgabe an die Endverbraucher ohne Eigenverbrauch (siehe
Abbildung 1 – schwarze Linie) unterscheiden. Sie weisen eine tiefere Benutzungsdauer als Endverbraucher ohne Eigenproduktion und in Abh&auml;ngigkeit von der Produktion der EEA einen volatileren
Bezugscharakter auf. Sie beziehen weniger Elektrizit&auml;t aus dem Netz als Endverbraucher ohne Eigenverbrauch.
Abbildung 1: Abgabeprofile an Endverbrauchern mit und ohne Eigenverbrauch (4'000 kWh/a Verbrauch, 8kW PV)
(4) Aus diesen Gr&uuml;nden kann f&uuml;r Endverbraucher mit einer Produktionsanlage ≥ 10kVA eine eigenst&auml;ndige Kundengruppe gebildet und eigene Netznutzungstarife festgelegt werden.
(1) Um eine m&ouml;glichst verursachergerechte Kostentragung sicherzustellen, wird bei Nutzung der Eigenverbrauchsregelung empfohlen, das Netznutzungsentgelt f&uuml;r die aus dem Netz bezogene Energie
aus einer Arbeits- und einer Leistungskomponente zusammenzusetzen:
Netznutzungsentgelt = Arbeitskomponente + Leistungskomponente.
(2) Falls eine Leistungsmessung vorhanden ist, kann die Leistungskomponente auf der monatlich, quartalsweise oder j&auml;hrlich abgelesenen H&ouml;chstleistung des Verbrauchs beruhen.
(3) Falls keine Leistungsmessung vorhanden ist, kann der Leistungswert der vereinbarten Netzanschlussgr&ouml;sse des Endverbrauchers zur Festlegung der Leistungskomponente beigezogen werden,
sofern dieser Anschlusswert mit der effektiven H&ouml;chstleistung des Verbrauchs in Zusammenhang
gebracht werden kann (Einfamilienhaus, Einzelobjekt wie Halle etc.). Dabei ist Art. 18 Abs. 2
StromVV zu beachten.
(4) F&uuml;r jeden Endverbraucher und f&uuml;r die EVG kann jeweils eine Grundgeb&uuml;hr/Grundpreis verrechnet
werden. Dabei muss die Verursachergerechtigkeit ber&uuml;cksichtigt werden.
(1) Bestehende Energietarife und Liefervertr&auml;ge behalten ihre G&uuml;ltigkeit sowohl f&uuml;r die Ausspeisung
(Abgabe) aus dem Verteilnetz als auch f&uuml;r die Einspeisung (Bezug) durch den Produzenten.
(2) Schliessen sich mehrere Endverbraucher zu einer EVG zusammen, m&uuml;ssen sie sich auf ein einheitliches Stromprodukt einigen und k&ouml;nnen keine individuellen Stromprodukte mehr bestellen.
(3) Die B&uuml;ndelung mehrerer Endverbraucher &uuml;ber eine EVG zur Erlangung des Netzzugangs ist nicht zul&auml;ssig.
Abrechnungsrelevante Messdaten
(1) Die Abrechnungen f&uuml;r Energie- und Netznutzungstarife sowie f&uuml;r Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen k&ouml;nnen auf gemessenen oder berechneten (virtuelle Messpunkte) Daten erhoben werden.
(2) Zur Abrechnung der Energie und der Netznutzung wird die aus dem Netz an den Endverbraucher
ausgespeiste Energiemenge und je nach Netznutzungstarif auch die Leistung (beides Abgabe) ber&uuml;cksichtigt. Dabei handelt es sich um die Anteile verbrauchter Energie vom Endverbrauch und Eigenbedarf, welche messtechnisch oder rechnerisch ermittelt werden. Die vom Produzenten (resp.
Endverbraucher) in das Netz eingespeiste Energie wird verg&uuml;tet. Dabei sind u.a. die Bestimmungen
des Art. 7 Abs. 1 EnG zu ber&uuml;cksichtigen.
(3) Der Ablese- und Verrechnungszyklus richtet sich nach der g&auml;ngigen Praxis des jeweiligen Verteilnetzbetreibers. Bei der Teilnahme am Einspeiseverg&uuml;tungssystem oder wenn HKN ausgestellt werden m&uuml;ssen gelten zus&auml;tzlich die Fristen nach HKN/KEV-Meldeverfahren.
(4) Die gesetzlichen Bundesabgaben zur F&ouml;rderung erneuerbarer Energie (z.B. KEV) und Abgaben zum
Schutz der Gew&auml;sser und Fische die SDL und ggf. Abgaben an das Gemeinwesen werden auf die
aus dem Netz an den Endverbraucher ausgespeiste Energiemenge erhoben. Bei EVG werden diese
Abgaben auf die an die EVG abgegebene Energiemenge erhoben.
(1) Die Netzbetreiber sind f&uuml;r das Messwesen und die Informationsprozesse verantwortlich. Sie bestimmen die Messapparate und Messkonzepte.
(2) Es wird empfohlen, in jedem Fall den Anschluss der Erzeugungsanlage bis zum Messplatz zu ziehen
und einen Reservez&auml;hlerplatz gem&auml;ss Werkvorschriften vorzusehen.
(3) Aufgrund der Vollzugshilfe f&uuml;r die Umsetzung des Eigenverbrauchs vom April 2014 (Version 1.0)
resp. der darin enthaltenen Empfehlungen des BFE wird empfohlen die Nettoproduktion mit einem
separaten Z&auml;hler zu erfassen.
(4) Falls die EEA mit einer Speicherung (Batterie, etc.) ausger&uuml;stet wird, muss Verbrauch (Abgabe aus
dem Verteilnetz) und Produktion (Bezug in das Verteilnetz) zwingend mittels separaten Messapparaten (Z&auml;hler) erfasst werden. Andernfalls kann nicht mehr festgestellt werden, ob die R&uuml;ckspeisung in
das Verteilnetz aus der Produktion oder aus dem Speicher erfolgt ist. Beispielsweise darf bei einer
PV-Anlage die in der Nacht bezogene, gespeicherten und am Tag zur&uuml;ckgespeiste Energie nicht im
HKN/KEV System erfasst werden (siehe Kapitel 9).
(5) Je nach Gr&ouml;sse und Anordnung der Produktionsanlage entstehen, bedingt durch die zu erf&uuml;llenden
Anforderungen oder der Anwendung der Eigenverbrauchsregelung, unterschiedliche Kosten zur Erhebung der Produktions- und Verbrauchsdaten. Dabei gehen s&auml;mtliche Mess- und Kommunikationskosten inkl. der Kosten f&uuml;r virtuelle Messpunkte zu Lasten des Produzenten (Art. 2 Abs. 3 EnV).
Jegliche f&uuml;r die Umsetzung der Eigenverbrauchsregelung vorzunehmende Ver&auml;nderungen der Messeinrichtungen und Messdaten (Umverdrahtung, Einbau und Wechsel von Z&auml;hlern, Konfiguration von
ZFA und EDM Systemen, etc. von Produktions- und Verbrauchsz&auml;hlern) m&uuml;ssen vollst&auml;ndig durch
den Produzenten getragen werden.
Kostenw&auml;lzung
(1) Die Kostenzuweisung in der Kostenw&auml;lzung ergibt sich zu 30 % aus der Bruttoenergie und zu 70 %
aus der Nettoleistung (Art. 16 Abs. 1 StromVV). Bei den Bruttoenergiewerten, die der Zuweisung der
Netzkosten an die Kostentr&auml;ger zugrunde liegen, handelt es sich um die Summe der Energieabgabe
an die Endverbraucher bzw. EVG einer Netzebene und aller nachgelagerten Netzebenen.
(2) F&uuml;r weitere Informationen wird auf das Branchendokument NNMV-CH verwiesen.
(1) Die Messdatenbereitstellung erfolgt nach den Vorgaben von SDAT – CH.
(2) Die gemessenen oder virtuellen Messpunkte der Produzenten mit Eigenverbrauch liefern die Einspeise- und Lastgangzeitreihen f&uuml;r die Messdatenbereitstellung und Aggregatbildung (LGS, EGS, BLS).
(3) F&uuml;r die Meldung der Produktions- und Verbrauchsmengen wird auf die abgelesenen oder berechneten Energiewerte zur&uuml;ckgegriffen.
(4) Die Umsetzung (Bildung und Versand der Daten) ist im Branchendokument SDAT-CH beschrieben.
(5) Ist eine monatliche Ablesung aus gesetzlichen Gr&uuml;nden erforderlich, kann der VNB die zus&auml;tzlichen
Aufwendungen dem Produzenten belasten.
(6) Wird eine Lastgangmessung erforderlich, kann der VNB die zus&auml;tzlichen Aufwendungen dem Produzenten belasten.
HKN und KEV
(1) Dieses Kapitel fasst nur die wichtigsten Punkte zusammen. Die Details werden in den Dokumenten
der Swissgrid geregelt.
Produktionsanlagen mit einer Netzanschlussleistung von 30 kVA oder weniger
(1) F&uuml;r Anlagen mit einer Netzanschlussleistung von 30 kVA oder weniger, welche nicht durch die KEV
gef&ouml;rdert werden, gilt die Herkunftsnachweiserfassungspflicht nicht. Bei einer freiwilligen Registrierung ist es f&uuml;r solche Anlagen zul&auml;ssig, anstelle der Nettoproduktion nur die physikalisch ins Netz
eingespeiste Elektrizit&auml;t (&Uuml;berschussenergie) im Herkunftsnachweissystem (HKN System) zu erfassen (Art. 4 Abs. 2bis HKNV).
(2) Bei einer freiwilligen Erfassung der Nettoproduktion im HKN System m&uuml;ssen Herkunftsnachweise
(HKN), f&uuml;r den vor Ort selber verbraucht Strom (Eigenverbrauch), entwertet werden. Wird lediglich
die &Uuml;berschussproduktion erfasst, ist der Eigenverbrauch bereits messtechnisch abgezogen.
(3) Bei Anlagen, welche durch die KEV Einspeiseverg&uuml;tung gef&ouml;rdert werden, reicht es ebenfalls den
&Uuml;berschuss zu erfassen. Eine separate Produktionsmessung ist nicht erforderlich.
(4) Die Meldung der Energiewerte erfolgt bei KEV Anlagen monatlich oder quartalsweise, bei HKN Anlagen monatlich, quartalsweise oder j&auml;hrlich.
(5) Beim Einsatz von Speichern muss abweichend von dieser Regelung gem&auml;ss Kapitel 95.5 Abs. (4)
zwingend die Nettoproduktion und der Endverbrauch separat erfasst werden.
Produktionsanlagen mit einer Netzanschlussleistung &uuml;ber 30 kVA
(1) Bei EEA mit einer Anschlussleistung &gt; 30 kVA sind das Erfassen der Anlage und der produzierten
Elektrizit&auml;t sowie der HKN obligatorisch (Art. 1d Abs. 2 EnV). Eine Lastgangmessung mit automatischer Daten&uuml;bermittlung ist f&uuml;r diese Anlagen vorgeschrieben (Art. 8 Abs. 5 StromVV). Die Nettoproduktion (Bruttoproduktion abz&uuml;glich Eigenbedarf der Anlage) ist monatlich zu melden (Art. 2 Abs. 2
HKNV).
(2) Macht der Produzent von der Eigenverbrauchsregelung Gebrauch, so muss der &Uuml;berschuss der Verbrauchsst&auml;tte mit EEA (&ouml;rtliche Einheit) der Swissgrid separat gemeldet werden. Die Ausstellerin
l&ouml;scht die eigenverbrauchten HKN, da der Produzent den Mehrwert der erzeugten und selbst verbrauchten Energie durch die Anwendung der Eigenverbrauchsregelung selber nutzt.
(3) Dazu muss der &Uuml;berschuss als zweite Lastgangzeitreihe gemessen oder berechnet werden, damit
die HKN der selber verbrauchten Energie im HKN/KEV System gel&ouml;scht werden k&ouml;nnen.
Energierzeugungsanlage mit Speicher und Verbrauchseinrichtung
(1) Grunds&auml;tzlich ist bei Energieerzeugungsanlagen, welche mit einer Batteriespeicherung ausger&uuml;stet
werden, die Verbrauchseinrichtungen (Abgabe) und die Produktion (Bezug) zwingend mittels separaten Messapparaten (Z&auml;hler) zu erfassen. Nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass ausschliesslich die von der Produktionsanlage produzierte Energie im HKN System erfasst wird. Mit einer
vereinfachten Messeinrichtung k&ouml;nnten f&uuml;r aus dem Netz bezogene und im Speicher zwischengespeicherte Energie HKN Zertifikate ausgestellt werden.
(2) In den Anh&auml;ngen 7 und 8 wird die messtechnische Umsetzung von EEA in Verbindung mit Speichersystemen und Eigenverbrauch erl&auml;utert.
(3) Auf Grund der hohen Komplexit&auml;t an die Messanordnung und vielfallt an verschiedenen Anwendungen ist in jedem Fall vor der Anwendung eines Speichersystems eine Abstimmung mit dem Netzbetreiber notwendig.
Bilanzgruppenzuordnung
(1) Bei KEV-Anlagen gr&ouml;sser 30 kVA kann es notwendig werden, dass eine Zuordnung der Datenreihen
auf verschiedene Bilanzgruppen vorgenommen werden muss:
‒ Bilanzgruppe Erneuerbare Energien f&uuml;r den &Uuml;berschuss und den Eigenbedarf und
‒ Bilanzgruppe des Lieferanten f&uuml;r den Endverbrauch.
(2) Zur Sicherstellung der ordnungsgem&auml;ssen Erfassung der HKN sowie der korrekten Bilanzgruppenzuordnung sind unterschiedliche Datenerhebungen und -&uuml;bermittlungen erforderlich.
Abbildung 2 Zuordnung einer KEV Biogasanlage und Endverbrauchern zu verschiedenen Bilanzgruppen
(3) Folgende gemessene oder virtuell gebildete Messpunkte k&ouml;nnen je nach Konstellation notwendig
Eigenbedarf- / Produktionsmesspunkt:
Erfassung HKN (Nettoproduktion)
(Virtueller) Messpunkt Endverbrauch:
Entwertung von HKN aufgrund Nettoproduktion bei Eigenverbrauch;
Abrechnung Netznutzung Verbrauchstelle;
Zuweisung Verbrauchstelle Bilanzgruppe Lieferanten
Messpunkt Eigenbedarf:
Zuweisung Eigenbedarf der EEA zu Bilanzgruppe Lieferant, bzw. BG-EE; befreit von Netznutzungsentgelt. Bei PV-Anlagen kann auf diesen Messpunkt bei einem Eigenbedarf ≤ 2%
verzichtet werden (BFE, Richtlinie kostendeckende Einspeiseverg&uuml;tung (KEV) Art. 7a EnG,
Photovoltaik Anhang 1.2 EnV).
(Virtueller) Messpunkt &Uuml;berschuss:
Zuweisung &Uuml;berschuss zu Bilanzgruppe Lieferant, bzw. BG-EE f&uuml;r Verg&uuml;tung
Definition Netzanschluss / Festlegung des Netzanschlusspunkts
Gem&auml;ss dem VSE-Branchendokument Netzanschluss (f&uuml;r alle Netzanschlussnehmer an das Verteilnetz)
(1) Definition Netzanschluss
Artikel 3.2.4. Anschl&uuml;sse an das lokale Verteilnetz (NE 7):
(2) Netzanschlusspunkt ist je nach Typ und Ausmass der bestehenden Erschliessung die Abgangsklemmen der NS-Verteilung in der Transformatorenstation, die Abgangsklemmen in der Verteilkabine
oder die Abzweigklemmen auf Frei- oder Kabelleitungen. Netzanschlusspunkt, Eigentumsverh&auml;ltnisse und Kostentragung des Anschlusses werden hier sinnvollerweise in allgemeinen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers festgelegt.
(2) Festlegung des Netzanschlusspunkts
Artikel 3.5 Festlegung des Netzanschlusspunkts
(1) Der Netzanschlusspunkt ist der Ort, an dem die Anbindung an das Netz des Netzbetreibers erfolgt. Es ist der technisch und gesamtwirtschaftlich g&uuml;nstigste Netzanschlusspunkt unter Einbezug
der Interessen des Netzanschlussnehmers festzulegen.
(3) F&uuml;r weitere Informationen wird auf das Branchendokument Netzanschluss NA / RR verwiesen.
Umsetzungsm&ouml;glichkeiten
Ein Endverbraucher am Ort der Produktion
Anlagengr&ouml;sse
&lt;10 kVA
≥ 10 kVA, ≤ 30 kVA
&gt; 30 kVA
Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion,
alle Teil der EVG
nicht alle Teil der EVG
Mehrere Geb&auml;ude am selben Netzanschlusspunkt
Ein Endverbraucher mit einer Produktionsanlage
(1) Das Kapitel 12.1 beschreibt im Rahmen der Eigenverbrauchsregelung die einfache Relation zwischen einem Endverbraucher und einer EEA. Hierbei handelt es sich um eine 1:1 Beziehung.
12.1.1 Ein Endverbraucher am Ort der Produktion, EEA &lt; 10 kVA
(1) Ist die installierte Gesamtleistung der Produktionsanlage kleiner 10 kVA wird ein bidirektionaler Z&auml;hler installiert mit welchem die gesamte Ein- und Ausspeisung sowie optional Leistungswerte zeitgleich
erfasst werden k&ouml;nnen. Ein separater Produktionsz&auml;hler wird empfohlen. F&uuml;r Details zur Messanordnung siehe Anhang 1.
(2) F&uuml;r Endverbraucher mit einer EEA von kleiner 10kVA gelten gem&auml;ss Art 18 Abs. 1 StromVV dieselben Tarife wie f&uuml;r Kunden ohne Eigenverbrauch, die ein vergleichbares Verbrauchsverhalten ausweisen.
Abrechnungsmodalit&auml;ten:
(3) Die &Uuml;berschussproduktion wird verg&uuml;tet.
(4) Die aus dem Netz abgegebene Energie, die Netznutzung (Arbeit und ggf. Leistung), die allgemeine
SDL der Swissgrid, die Abgaben zur F&ouml;rderung der erneuerbaren Energien (z.B. KEV) und zum
Schutz der Gew&auml;sser und Fische sowie ggf. Leistungen und Abgaben an das Gemeinwesen werden
vom VNB auf Basis der gemessenen Leistungs- und/oder Energiewerte berechnet.
Ein Produktionsz&auml;hler ist zwingend f&uuml;r:
‒ Anlagen, deren Eigenbedarf vom Netznutzungsentgelt befreit werden soll.
‒ Anlagen, deren Eigenbedarf von einer anderen Bilanzgruppe bezogen wird als die vom
Endverbraucher bezogene Energie.
‒ Anlagen, die mit einer Speicherung (Batterie etc.) ausger&uuml;stet werden.
Diese Messanordnung entspricht der Messanordnung B2 aus der Vollzugshilfe f&uuml;r die Umsetzung des Eigenverbrauchs des BFE vom April 2014 (Version 1.0).
Bei KEV und HKN Anlagen mit Eigenverbrauch reicht es, den &Uuml;berschuss im HKN System zu
12.1.2 Ein Endverbraucher am Ort der Produktion, EEA ≥ 10 kVA und ≤ 30 kVA
(1) Ist die installierte Gesamtleistung der Produktionsanlage gr&ouml;sser gleich 10 kVA und kleiner gleich
30 kVA wird ein bidirektionaler Z&auml;hler installiert, mit welchem die gesamte Ein- und Ausspeisung sowie optional Leistungswerte zeitgleich erfasst werden k&ouml;nnen. Ein separater Produktionsz&auml;hler wird
empfohlen. F&uuml;r Details zur Messanordnung siehe Anhang 1.
(2) Das Bezugsverhalten von Endverbrauchern mit EEA ≥ 10 kVA und ≤ 30 kVA und Eigenverbrauch
kann sich im erheblichem Mass vom Bezugsverhalten von Endverbrauchern ohne Eigenverbrauch
unterscheiden. Es wird daher empfohlen, innerhalb einer Spannungsebene eine eigene Kundengruppe „Eigenverbraucher“ zu bilden.
(3) Um eine m&ouml;glichst verursachergerechte Kostentragung sicherzustellen, wird empfohlen, das Netznutzungsentgelt f&uuml;r die aus dem Netz bezogene Energie aus einer Arbeits- und einer Leistungskomponente zusammenzusetzen.
(4) Die &Uuml;berschussproduktion wird verg&uuml;tet.
(5) Die aus dem Netz abgegebene Energie, die Netznutzung (Arbeit und ggf. Leistung), die allgemeine
Diese Messanordnung entspricht der Messanordnung B2 aus der Vollzugshilfe f&uuml;r die Umsetzung des Eigenverbrauchs des BFE vom April 2014 (Version 1.0) .
Bei KEV und HKN Anlagen mit Eigenverbrauch reicht es, den &Uuml;berschuss zu erfassen und bei
der Ausstellerin (Swissgrid) zu registrieren.
12.1.3 Ein Endverbraucher am Ort der Produktion, EEA &gt; 30 kVA
(1) Erzeugungsanlagen &gt; 30 kVA sind mit einer Lastgangmessung mit Fernauslesung f&uuml;r die Erzeugungsanlage und einer zus&auml;tzlichen Lastgangmesseinrichtung f&uuml;r die Verbrauchsstelle auszustatten.
F&uuml;r die Erfassung der HKN sind der Swissgrid die Nettoproduktion und der &Uuml;berschuss als Lastg&auml;nge zu melden. F&uuml;r Details zu den Messanordnungen siehe Anhang 2.
(2) Das Bezugsverhalten von Endverbrauchern mit EEA &gt; 30 kVA und Eigenverbrauch kann sich im erheblichem Mass vom Bezugsverhalten von Endverbrauchern ohne Eigenverbrauch unterscheiden.
Es wird daher empfohlen, innerhalb einer Spannungsebene eine eigene Kundengruppe „Eigenverbraucher“ zu bilden.
(3) Um eine m&ouml;glichst verursachergerechte Kostentragung sicherzustellen, kann sich in diesem Fall das
Netznutzungsentgelt f&uuml;r die aus dem Netz bezogene Energie und Leistung aus einer Arbeits- und einer Leistungskomponente zusammenzusetzen.
Die Messanordnungen entsprechen der Messanordnung B1 und der erw&auml;hnten Alternative aus
der Vollzugshilfe f&uuml;r die Umsetzung des Eigenverbrauchs des BFE vom April 2014 (Version 1.0).
Ab 01.01.2015 gilt gem&auml;ss Art. 1d Abs. 4 lit. d EnV, dass HKN f&uuml;r selbst verbrauchte Elektrizit&auml;t
entwertet werden m&uuml;ssen. Dazu muss der &Uuml;berschuss als Lastgang gemessen oder berechnet
12.2 Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, alle Teil der EVG
(1) Das Kapitel 12.2 beschreibt im Rahmen der Eigenverbrauchsregelung den Sachverhalt, wenn mehrere Endverbraucher am Ort der EEA von der Eigenverbrauchsregelung Gebrauch machen. In diesem
Kapitel werden nur die F&auml;lle beschrieben, in denen alle Endverbraucher Teil der EVG sind.
(2) Die Variante, wenn nicht alle Endverbraucher Teil der EVG sind, wird im Kapitel 12.3 beschrieben.
(3) Die Bildung einer EVG ist nur dann m&ouml;glich, wenn die Endverbraucher der gleichen Kundengruppe
angeh&ouml;ren. Nicht zul&auml;ssig ist die Bildung einer EVG, in der die Endverbraucher eine unterschiedliche
Verbrauchscharakteristik aufweisen und demzufolge einer anderen Kundengruppe angeh&ouml;ren (z.B.
grosse und kleine Endverbraucher in einem Arealnetz).
(4) F&uuml;r die Abrechnungsmodalit&auml;ten sind zum Beispiel folgende Varianten m&ouml;glich:
Variante A: Abrechnung gem&auml;ss Einspeise- und Verbrauchsz&auml;hler der EVG:
(5) Mit Umsetzung der Variante A wird der Ansprechpartner der EVG neu Rechnungsempf&auml;nger gegen&uuml;ber dem VNB f&uuml;r die gesamte Abrechnung der Netznutzung, Energie und Abgaben sowie des Eigenverbrauches aller Endverbraucher in der EVG. Zu diesem Zwecke muss ein rechtsg&uuml;ltiger
Rahmenvertrag zwischen der EVG und dem VNB vorliegen, in welchem insbesondere die Rechte
und Pflichten der Teilnehmer der EVG und des VNB geregelt werden. In diesem ist der Ansprechpartner der EVG zu definieren, die Abrechnungsmodalit&auml;ten sowie die Regelungen zum Ein- und
Austritt in die EVG festzulegen. Insbesondere m&uuml;ssen die Endverbraucher der EVG den Netzbetreiber erm&auml;chtigen, die Messdaten an den Ansprechpartner der EVG weiterzugeben. Zudem m&uuml;ssen
alle Endverbraucher der EVG dasselbe Stromprodukt beziehen. Die EVG rechnet mit den vom Netzbetreiber erhobenen Verbrauchsdaten selbst&auml;ndig die Anteile an Netznutzung, Energie und Abgaben
und Eigenverbrauch mit den Mitgliedern der EVG ab. Eine Grundgeb&uuml;hr kann den einzelnen Verbrauchsstellen in einer EVG sowie dem Produzenten separat und direkt in Rechnung gestellt werden.
Die genauen Messanordnungen je nach Anlagengr&ouml;sse werden in den Kapiteln 12.2.1 bis 12.2.3 genauer umschrieben. Der Fall, dass nicht alle Endverbraucher Teil der EVG sind wird f&uuml;r diese Abrechnungsvariante im Kapitel 12.3 beschrieben.
Variante B: Getrennte Abrechnung pro Verbrauchsst&auml;tte und Produzent/EVG :
(6) Mit Umsetzung der Variante B bleiben die einzelnen Verbrauchsst&auml;tten Vertragspartner gegen&uuml;ber
dem VNB betreffend Netznutzung, Energie und Abgaben. Der Produzent oder die EVG wird zum Vertragspartner f&uuml;r die Abrechnung des Eigenverbrauchs. Zu diesem Zwecke muss ein rechtsg&uuml;ltiger
Rahmenvertrag zwischen dem Produzent/EVG und dem VNB vorliegen, in welchem insbesondere
die Rechte und Pflichten des Produzent/ EVG und des VNB geregelt werden. In diesem sind die Abrechnungsmodalit&auml;ten des Eigenverbrauchs an den Produzent/EVG festzulegen. Der Produzent/EVG
rechnet danach die Anteile des Eigenverbrauchs selbst&auml;ndig mit den Mitgliedern der EVG ab. Die Abrechnung des Eigenverbrauchs erfolgt aus der Berechnung der Differenz zwischen der Nettoproduktion und der &Uuml;berschussenergie auf Basis des entsprechenden Eigenverbrauchstarifs des VNB.
Daf&uuml;r ist die Installation eines Einspeise- und Verbrauchz&auml;hlers sowie eines Produktionsz&auml;hlers f&uuml;r
die Nettoproduktion vorzusehen (Messanordnung gem&auml;ss Abbildung 9). Die dadurch verursachten
Kosten sind durch den Produzenten/EVG zu tragen.
(7) Im Gegensatz zur Variante A setzt Variante B keine vertragliche Regelung zwischen den Endverbrauchern und dem VNB voraus. Die Abrechnung des Eigenverbrauchs innerhalb der EVG ist Sache
(8) In den Kapiteln 12.3.1-12.3.3 gelten bei der Umsetzung der Variante B die Verweise auf eine EVG
sinngem&auml;ss und nur insofern, als dass die EVG als Vertragspartner des VNB f&uuml;r die Abrechnung der
Gesamtabgabe aus dem Netz und die &Uuml;berschussproduktion fungiert.
12.2.1 Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, alle Teil der EVG, EEA &lt; 10 kVA
(1) Die Bildung einer EVG ist nur dann m&ouml;glich, wenn die Endverbraucher der gleichen Kundengruppe
(2) Ist die installierte Gesamtleistung der Produktionsanlage kleiner 10 kVA, wird ein bidirektionaler Z&auml;hler installiert, mit welchem die gesamte Ein- und Ausspeisung sowie optional Leistungswerte der EVG
zeitgleich erfasst werden k&ouml;nnen. Ein separater Produktionsz&auml;hler wird empfohlen. F&uuml;r Details zur
Messanordnung siehe Anhang 3.
(3) Jeder Endverbraucher einer EVG wird mit einem Z&auml;hler des VNB separat gemessen.
(4) F&uuml;r EVG mit einer EEA von kleiner 10 kVA gelten gem&auml;ss Art. 18 StromVV dieselben Tarife wie f&uuml;r
Kunden ohne Eigenverbrauch, die ein vergleichbares Verbrauchsverhalten aufweisen.
(5) Eine allf&auml;llige Grundgeb&uuml;hr wird von jedem Endverbraucher geschuldet.
(6) Die &Uuml;berschussproduktion wird dem Produzent verg&uuml;tet.
(7) Die aus dem Netz abgegebene Energie, die Netznutzung (Arbeit und ggf-. Leistung), die allgemeine
vom VNB auf Basis der gemessenen Leistungs- und/oder Energiewerte berechnet
(8) Die Abrechnung innerhalb der EVG obliegt der EVG. Das Energieversorgungsunternehmen (EVU)
kann diese Abrechnung als (kostenpflichtige) Dienstleistung anbieten.
Alle Endverbraucher in einer EVG m&uuml;ssen dasselbe Stromprodukt beziehen.
Die EVG schliesst mit dem EVU einen Vertrag ab. Im Vertrag sind insbesondere die Rechte und
Pflichten der Teilnehmer der EVG und des EVU zu regeln, der Ansprechpartner der EVG ist zu
definieren, die Abrechnungsmodalit&auml;ten sowie Regelungen zum Ein- und Austritt in die EVG
12.2.2 Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion,
alle Teil der EVG, EEA ≥ 10 kVA und ≤ 30 kVA
(2) Ist die installierte Gesamtleistung der Produktionsanlage gr&ouml;sser gleich 10 kVA und kleiner gleich 30
kVA wird ein bidirektionaler Z&auml;hler installiert mit welchem die gesamte Ein- und Ausspeisung sowie
optional Leistungswerte der EVG zeitgleich erfasst werden k&ouml;nnen. Ein separater Produktionsz&auml;hler
wird empfohlen. F&uuml;r Details zur Messanordnung siehe Anhang 3.
(4) F&uuml;r EVG wird empfohlen, innerhalb einer Spannungsebene eine eigene Kundengruppe „Eigenverbraucher“ zu bilden.
(5) Um eine m&ouml;glichst verursachergerechte Kostentragung sicherzustellen, wird empfohlen, das Netznutzungsentgelt f&uuml;r die aus dem Netz bezogene Energie aus einer Arbeits- und einer Leistungskomponente zusammenzusetzen.
(6) Eine allf&auml;llige Grundgeb&uuml;hr wird von jedem Endverbraucher geschuldet.
(7) Die &Uuml;berschussproduktion wird dem Produzenten verg&uuml;tet.
(8) Die aus dem Netz abgegebene Energie, die Netznutzung (Arbeit und ggf-. Leistung), die allgemeine
(9) Die Abrechnung innerhalb der EVG obliegt der EVG. Das EVU kann diese Abrechnung als (kostenpflichtige) Dienstleistung anbieten.
Alle Endverbraucher einer EVG m&uuml;ssen dasselbe Stromprodukt beziehen.
12.2.3 Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, alle Teil der EVG, &gt; 30 kVA
(2) Erzeugungsanlagen &gt; 30 kVA sind mit einer Lastgangmessung mit Fernauslesung f&uuml;r die Erzeugungsanlage und einer zus&auml;tzlichen Lastgangmesseinrichtung f&uuml;r die EVG, auszustatten. F&uuml;r die Erfassung der HKN sind der Swissgrid die Nettoproduktion und der &Uuml;berschuss als Lastg&auml;nge zu
(3) Zudem muss jeder Endverbraucher der EVG mit einem Z&auml;hler des VNB separat gemessen werden.
Details zu den Messanordnungen siehe Anhang 4.
(7) Die &Uuml;berschussproduktion wird dem Produzent verg&uuml;tet.
der Vollzugshilfe f&uuml;r die Umsetzung des Eigenverbrauchs des BFE vom April 2014 (Version 1.0)
definieren, die Abrechnungsmodalit&auml;ten sowie Regelungen zum Ein- und Austritt in die EVG festzulegen.
12.3 Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der EVG
(2) Das Kapitel 12.3. beschreibt im Rahmen der Eigenverbrauchsregelung den Sachverhalt, wenn mehrere aber nicht alle Endverbraucher am Ort der EEA von der Eigenverbrauchsregelung Gebrauch
(3) Mit Umsetzung der Variante A wird der Ansprechpartner der EVG neu Rechnungsempf&auml;nger gegen&uuml;ber dem VNB f&uuml;r die gesamte Abrechnung der Netznutzung, Energie und Abgaben sowie des Ei-
genverbrauches aller Endverbraucher in der EVG. Zu diesem Zwecke muss ein rechtsg&uuml;ltiger Rahmenvertrag zwischen der EVG und dem VNB vorliegen, in welchem insbesondere die Rechte und
Pflichten der Teilnehmer der EVG und des VNB geregelt werden. In diesem ist der Ansprechpartner
der EVG zu definieren, die Abrechnungsmodalit&auml;ten sowie die Regelungen zum Ein- und Austritt in
die EVG festzulegen. Insbesondere m&uuml;ssen die Endverbraucher der EVG den Netzbetreiber erm&auml;chtigen, die Messdaten an den Ansprechpartner der EVG weiterzugeben. Zudem m&uuml;ssen alle Endverbraucher der EVG dasselbe Stromprodukt beziehen. Die EVG rechnet mit den vom Netzbetreiber
erhobenen Verbrauchsdaten selbst&auml;ndig die Anteile an Netznutzung, Energie und Abgaben und Eigenverbrauch mit den Mitgliedern der EVG ab. Eine Grundgeb&uuml;hr kann den einzelnen Verbrauchsstellen in einer EVG sowie dem Produzenten separat und direkt in Rechnung gestellt werden. Die
genauen Messanordnungen je nach Anlagengr&ouml;sse werden in den Kapiteln 12.2.1 bis 12.2.3 genauer
umschrieben. Der Fall, dass nicht alle Endverbraucher Teil der EVG sind wird f&uuml;r diese Abrechnungsvariante im Kapitel 12.3 beschrieben.
(4) Mit Umsetzung der Variante B bleiben die einzelnen Verbrauchsst&auml;tten Vertragspartner gegen&uuml;ber
dem VNB betreffend Netznutzung, Energie und Abgaben. Der Produzent/EVG wird zum Vertragspartner f&uuml;r die Abrechnung des Eigenverbrauchs. Zu diesem Zwecke muss ein rechtsg&uuml;ltiger Rahmenvertrag zwischen dem Produzent/EVG und dem VNB vorliegen, in welchem insbesondere die
Rechte und Pflichten des Produzent/ EVG und des VNB geregelt werden. In diesem sind die Abrechnungsmodalit&auml;ten des Eigenverbrauchs an den Produzent/EVG festzulegen. Der Produzent/EVG
rechnet danach die Anteile des Eigenverbrauchs selbst&auml;ndig mit den Mitgliedern der EVG ab. Die
Abrechnung des Eigenverbrauchs erfolgt aus der Berechnung der Differenz zwischen dem Bezug der
EVG ohne Eigenverbrauch und dem Bezug der EVG mit Eigenverbrauch auf Basis des entsprechenden Eigenverbrauchstarifs des VNB. Daf&uuml;r ist die Installation eines Lastgangz&auml;hlers f&uuml;r den Gesamtbezug der EVG sowie f&uuml;r die Nettoproduktion vor zu sehen (Messanordnung gem&auml;ss Abbildung 9).
Die dadurch verursachten Kosten f&uuml;r die Lastgangmessungen sind durch die EVG zu tragen.
12.3.1 Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der EVG, EEA &lt; 10 kVA
(2) Ist die installierte Gesamtleistung der Produktionsanlage kleiner 10 kVA wird ein bidirektionaler Z&auml;hler installiert mit welchem die gesamte Ein- und Ausspeisung sowie optional Leistungswerte zeitgleich
erfasst werden k&ouml;nnen. Ein separater Produktionsz&auml;hler wird empfohlen. F&uuml;r Details zur Messanordnung siehe Anhang 5.
(3) F&uuml;r die Behandlung des oder der Endverbraucher welcher nicht Teil der EVG ist, gibt es zwei M&ouml;glichkeiten. Der VSE empfiehlt Variante 1.
Variante 1: Der Z&auml;hler wird so verdrahtet, dass nur die Mitglieder der EVG am Z&auml;hler der EVG
Variante 2: Der Z&auml;hler des Endverbrauchers, welcher nicht in der EVG ist, wird im EDM oder Abrechnungssystem herausgerechnet. Diese Variante bedingt den Einsatz von zwei Lastgangmessungen um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Nur mit zwei Lastgangmessungen k&ouml;nnen
die einzelnen Verbr&auml;uche genau gemessen und die Gleichzeitigkeit der Produktion und des Ei1
genverbrauchs sichergestellt werden .
(4) Jeder Endverbraucher einer EVG wird mit einem Z&auml;hler des VNB separat gemessen.
Tarifierung Eigenverbrauchsgemeinschaft:
(5) F&uuml;r Endverbraucher mit einer EEA von kleiner 10 kVA gelten gem&auml;ss Art 18 Abs. 1 StromVV dieselben Tarife wie f&uuml;r Kunden ohne Eigenverbrauch, die ein vergleichbares Verbrauchsverhalten aufweisen.
Tarifierung Endverbraucher welche nicht Teil der Eigenverbrauchsgemeinschaft sind:
(7) F&uuml;r Endverbraucher, welche nicht Teil der EVG sind, kommen die gleichen Tarife wie f&uuml;r Endverbraucher ohne Eigenverbrauchsregelung zur Anwendung.
(8) Die &Uuml;berschussproduktion wird dem Produzent verg&uuml;tet.
(9) Die aus dem Netz abgegebene Energie, die Netznutzung (Arbeit und ggf-. Leistung), die allgemeine
(10) Die Abrechnung innerhalb der EVG obliegt der EVG. Das EVU kann diese Abrechnung als (kostenpflichtige) Dienstleistung anbieten.
Alle Endverbraucher innerhalb der EVG m&uuml;ssen dasselbe Stromprodukt beziehen.
Die vom BFE in der Vollzugshilfe f&uuml;r die Umsetzung des Eigenverbrauchs beschriebene Variante ohne Lastgangz&auml;hler erf&uuml;llt nach Auffassung des VSE
die gesetzlichen Vorgaben (z.B. Gleichzeitigkeit von Produktion und Verbrauch, pr&auml;zise Messung aller Verbr&auml;uche) nicht.
12.3.2 Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion,
nicht alle Teil der EVG, EEA ≥ 10 kVA und ≤ 30 kVA
(1) Ist die installierte Gesamtleistung der Produktionsanlage gr&ouml;sser gleich 10 kVA und kleiner gleich 30
kVA wird ein bidirektionaler Z&auml;hler installiert, mit welchem die gesamte Ein- und Ausspeisung sowie
wird empfohlen. F&uuml;r Details zur Messanordnung siehe Anhang 5.
(2) F&uuml;r die Behandlung des oder der Endverbraucher, welche nicht Teil der EVG ist, gibt es zwei M&ouml;glichkeiten. Der VSE empfiehlt Variante 1:
die einzelnen Verbr&auml;uche genau gemessen und die Gleichzeitigkeit der Produktion und des Ei2
Tarifierung Endverbraucher, welche nicht Teil der Eigenverbrauchsgemeinschaft sind:
(7) F&uuml;r Endverbraucher, welche nicht Teil der EVG sind, kommen die gleichen Tarife wie f&uuml;r Endverbraucher ohne Eigenverbrauchsregelung zu Anwendung.
(8) Die &Uuml;berschussproduktion wird dem Produzenten verg&uuml;tet.
Die EVG schliesst mit dem EVU einen Vertrag ab. Im Vertrag sind insbesondere die Rechte
und Pflichten der Teilnehmer der EVG und des EVU zu regeln, der Ansprechpartner der EVG
ist zu definieren, die Abrechnungsmodalit&auml;ten sowie Regelungen zum Ein- und Austritt in die
EVG festzulegen.
Bei KEV und HKN Anlagen mit Eigenverbrauch reicht es, den &Uuml;berschuss zu erfassen und
bei der Ausstellerin (Swissgrid) zu registrieren.
12.3.3 Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der EVG, &gt; 30 kVA
(2) Erzeugungsanlagen &gt; 30 kVA sind mit einer Lastgangmessung mit Fernauslesung f&uuml;r die Erzeugungsanlage und einer zus&auml;tzlichen Lastgangmesseinrichtung f&uuml;r die EVG auszustatten, da der
Swissgrid f&uuml;r die Erfassung der HKN die Nettoproduktion und der &Uuml;berschuss als Lastg&auml;nge gemeldet werden m&uuml;ssen. Zudem muss jeder Endverbraucher gemessen werden. Details zu den Messanordnungen siehe Anhang 6.
(3) Auch die Messinfrastruktur f&uuml;r Abgabe und Bezug (VNB-Z&auml;hler EVG, Abbildung 10 und 11) ist mit einer Lastgangmessung mit Fernauslesung auszustatten. (Siehe Kapitel 3.6)
(5) F&uuml;r die Behandlung des oder der Endverbraucher welcher nicht Teil der EVG ist, gibt es zwei M&ouml;glichkeiten. Der VSE empfiehlt Variante 1:
die einzelnen Verbr&auml;uche genau gemessen und die Gleichzeitigkeit der Produktion und des Ei3
(6) F&uuml;r EVG wird daher empfohlen, innerhalb einer Spannungsebene eine eigene Kundengruppe „Eigenverbraucher“ zu bilden.
(7) Um eine m&ouml;glichst verursachergerechte Kostentragung sicherzustellen, wird empfohlen, das Netznutzungsentgelt f&uuml;r die aus dem Netz bezogene Energie aus einer Arbeits- und einer Leistungskomponente zusammenzusetzen.
(8) Eine allf&auml;llige Grundgeb&uuml;hr wird von jedem Endverbraucher geschuldet.
(9) F&uuml;r Endverbraucher welche nicht Teil der EVG sind, kommen die gleichen Tarife wie f&uuml;r Endverbraucher ohne Eigenverbrauchsregelung zu Anwendung.
(10) Die &Uuml;berschussproduktion wird dem Produzenten verg&uuml;tet.
(11) Die aus dem Netz abgegebene Energie, die Netznutzung (Arbeit und ggf. Leistung), die allgemeine
(12) Die Abrechnung innerhalb der EVG obliegt der EVG. Das EVU kann diese Abrechnung als (kostenpflichtige) Dienstleistung anbieten.
Die Messanordnungen entsprechen der Messanordnung B1 oder der erw&auml;hnten Alternative aus
Ab 01.01.2015 gilt gem&auml;ss Art. 1d Abs. 4b EnG, dass HKN f&uuml;r selbst verbrauchte Elektrizit&auml;t
12.4 Mehrere Geb&auml;ude am selben Netzanschlusspunkt
(1) Eine EVG kann sich auch &uuml;ber mehrere Geb&auml;ude erstrecken, sofern alle Verbraucher und die Produktionsanlage am gleichen Netzanschlusspunkt angeschlossen sind.
12.4.1 Mehrere Geb&auml;ude am selben Netzanschlusspunkt &lt; 10 kVA
(1) Sind alle Messpunkte Teil der EVG, wird die Situation analog Kapitel 12.2.1 resp. Anhang 3 geregelt,
falls nicht alle Endverbraucher Teil der EVG sind analog Kapitel 12.3.1 resp. Anhang 5.
12.4.2 Mehrere Geb&auml;ude am selben Netzanschlusspunkt ≥ 10 kVA, ≤ 30 kVA
(1) Sind alle Messpunkte Teil der EVG, wird die Situation analog Kapitel 12.2.2 resp. Anhang 3 geregelt,
falls nicht alle Endverbraucher Teil der EVG sind analog Kapitel 12.3.2 resp. Anhang 5.
12.4.3 Mehrere Geb&auml;ude am selben Netzanschlusspunkt ≥ 30 kVA
(1) Sind alle Messpunkte Teil der EVG, wird die Situation analog Kapitel 12.2.3 resp. Anhang 4 geregelt,
falls nicht alle Endverbraucher Teil der EVG sind analog Kapitel 12.3.3 resp. Anhang 6.
12.5 Spezial und Sonderf&auml;lle
(1) In diesem Kapitel sollen anhand einiger Beispiele m&ouml;gliche L&ouml;sungen f&uuml;r spezielle Situationen aufgezeigt werden.
12.5.1 Wohnhaus und Oekonomiegeb&auml;ude mit je einem Netzanschlusspunkt
(1) Ein virtueller Eigenverbrauch des &quot;Wohnhaus&quot; mit der Produktionsanlage &quot;Oekonomiegeb&auml;ude&quot; ist
nicht zul&auml;ssig (Abbildung 3), da die beiden Verbraucher nicht hinter einem gemeinsamen Netzanschlusspunkt sind und somit f&uuml;r die Lieferung der Elektrizit&auml;t das &ouml;ffentliche Netz des VNB zwischen
der Produktionsanlage und dem Verbrauch in Anspruch genommen wird (Bericht der Kommission f&uuml;r
Umwelt, Raumplanung, Energie und Verkehr des Nationalrats (Bundesblatt 2013 Seiten 1669ff, BFEVollzugshilfe vom April 2014 (Version 1.0) Seite 4).
12.5.2 Mehrere Mehrfamilienh&auml;user mit gemeinsamer Einstellhalle am gleichen Netzanschlusspunkt
(1) Eigenverbrauch ist gem&auml;ss Vollzugshilfe BFE vom April 2014 (Version 1.0) f&uuml;r alle Wohneinheiten
hinter einem gemeinsamen Netzanschlusspunkt m&ouml;glich (Abbildung 4).
(2) Es wird empfohlen Endverbraucher, welche nicht in der EVG sind, netzseitig vor dem EVG-Z&auml;hler
anzuschliessen oder mit einer Lastgangmessung mit Fernauslesung auszustatten, damit f&uuml;r den Eigenverbrauch eine Summe unter Ber&uuml;cksichtigung der Gleichzeitigkeit gebildet werden kann.
Abbildung 4 Mehrere Mehrfamilienh&auml;user mit gemeinsamer Einstellhalle am gleichen Netzanschlusspunkt
Ein Endverbraucher am Ort der Produktion, EEA ≤ 30 kVA
(1) Die im Folgenden verwendeten Notationen wurden den jeweils zugrunde liegenden Abbildungen aus
Sicht des &ouml;ffentlichen Verteilnetzes angelehnt. Beispielsweise wird der Bezug (Bezug aus Sicht des
Verteilnetzes, Produktion der EEA) des Messpunktes a (MPa) als MPaBez und die Abgabe (Abgabe
aus dem Verteilnetz, Verbrauch der Endverbraucher oder Eigenverbrauch) als MPaAbg bezeichnet.
MPa / Z1: Produktionsz&auml;hler: empfohlen, aber nicht vorgeschrieben. Um sp&auml;tere teure Umbauten zu
vermeiden, sollte zumindest ein Messplatz f&uuml;r diesen Z&auml;hler vorbereitet werden.
MPb / Z2: Einspeise/Verbrauchsmesspunkt: Zweiwegmessung (mit optionaler Leistungserfassung
des Verbrauchs) oder entsprechend der Verbrauchscharakteristik notwendige Messeinrichtung.
(3) Die tats&auml;chlich vom Netz bezogene/abgegebene Energie wird beim Messpunkt MPb gemessen.
(4) Die Abgabe bei Messpunkt MPb ist vom Endverbraucher geschuldet, der Bezug bei Messpunkt MPb
wird dem Produzenten verg&uuml;tet.
(5) Falls f&uuml;r die Anlage Herkunftsnachweise ausgestellt werden sollen, muss der &Uuml;berschuss (MPb / Z2)
im HKN System erfasst werden.
Ein Endverbraucher am Ort der Produktion, EEA &gt; 30 kVA
(1) F&uuml;r EEA &gt; 30 kVA sind zwei Messanordnungen m&ouml;glich.
(2) Die im Folgenden verwendeten Notationen wurden den jeweils zugrunde liegenden Abbildungen aus
Messanordnung 1
(3) Diese Messanordnung entspricht der in der Vollzugshilfe f&uuml;r die Umsetzung des Eigenverbrauchs des
BFE vom April 2014 (Version 1.0) genannten Alternative zur Messanordnung B1.
(4) Messanordnung
MPa / LZ1: Eigenbedarf/Produktionsmesspunkt: Abgabe und Bezugsmessung mit Lastgangerfassung
MPd: Die tats&auml;chlich bezogene Energie wird rechnerisch ermittelt (virtueller Messpunkt). Die Abgabe
wird ebenfalls rechnerisch ermittelt und wird falls notwendig aufgeteilt zwischen Eigenbedarf
der EEA (Verbrauch Nebenhilfsbetriebe, nicht netznutzungspflichtig) und Endverbrauch
(netznutzungspflichtig).
MPc / LZ3: Verbrauchsmesspunkt: Abgabemessung mit Lastgangerfassung
(5) Falls der Eigenbedarf der Anlage und der Verbrauch des Endkunden nicht gesondert ausgewiesen
werden m&uuml;ssen, kann der Bezug und die Abgabe wie folgt berechnet werden:
F&uuml;r jede Viertelstunde Δt gilt:
) sonst,
Bezug Messpunkt a w&auml;hrend der Viertelstunde Δt,
Abgabe Messpunkt a w&auml;hrend der Viertelstunde Δt,
Abgabe Messpunkt b w&auml;hrend der Viertelstunde Δt,
Bezug virtueller Messpunkt d w&auml;hrend der Viertelstunde Δt,
Abgabe virtueller Messpunkt d w&auml;hrend der Viertelstunde Δt.
(6) Die Abgabe beim virtuellen Messpunkt MPd ist vom Endverbraucher geschuldet, der Bezug bei
Messpunkt MPd wird dem Produzenten verg&uuml;tet.
(7) Den Formeln liegen die folgenden &Uuml;berlegungen zugrunde:
Falls der Eigenbedarf der Anlage und der Stromverbrauch des Prosumer w&auml;hrend einer Viertelstunde zusammen kleiner sind als die Produktion (
), wird der ganze
Verbrauch durch die Produktion gedeckt. Der virtuelle Verbrauch, der am Messpunkt d dargestellt
wird, ist in diesem Falle null (
) und die virtuelle Produktion entspricht der Differenz von
Produktion, Eigenverbrauch und Stromkonsum des Prosumers (
Falls hingegen die Produktion kleiner ist als der Verbrauch, wird die virtuelle Produktion null
) und der virtuelle Verbrauch entspricht der Differenz von tats&auml;chlichem Verbrauch
und Produktion (
(8) Falls der Eigenbedarf der Anlage und der Verbrauch des Endkunden gesondert ausgewiesen werden
m&uuml;ssen, kann der Bezug und die Abgabe wie folgt berechnet werden:
, sonst,
Abgabe Messpunkt c w&auml;hrend der Viertelstunde Δt,
Abgabe virtueller Messpunkt d zur Deckung des Eigenbedarfs der EEA w&auml;hrend
der Viertelstunde Δt,
Abgabe virtueller Messpunkt d zur Deckung des Stromverbrauchs des Prosumers
w&auml;hrend der Viertelstunde Δt.
(9) Der Bezug am virtuellen Messpunkt MPb wird dem Endverbraucher verg&uuml;tet.
(10) Die Abgabe am virtuellen Messpunkt MPb wird aufgeteilt in den Teil, der f&uuml;r den Eigenbedarf der Anlage verwendet wird (MPbAbg1), und jenen, welchen der Endverbraucher zur Deckung seines Stromverbrauchs nutzt (MPbAbg2). MPbAbg1 ist in der Regel netznutzungsbefreit und wird f&uuml;r KEV-Anlagen
von der BG EE bezogen. MPbAbg1 und MPbAbg2 sind vom Endkunden geschuldet.
(11) F&uuml;r Anlangen mit HKN-Erfassung oder KEV Einspeiseverg&uuml;tung muss die Nettoproduktion und der
&Uuml;berschuss an Swissgrid &uuml;bermittelt werden. Die zu &uuml;bermittelnden Werte sind:
Messanordnung 2
(12) Diese Messanordnung entspricht der Messanordnung B1, welche in der f&uuml;r die Umsetzung des Eigenverbrauchs des BFE vom April 2014 (Version 1.0) erw&auml;hnt wird.
(13) Die Aufteilung der Abgabe zwischen Eigenbedarf der EEA (Verbrauch Nebenhilfsbetriebe, nicht netznutzungspflichtig) und Endverbrauch kann nur erfolgen, wenn auch am Einspeise/Verbrauchsmesspunkt eine Lastgangmessung erfolgt. Ab dem 01.01.2015 gilt, dass HKN f&uuml;r
selbst verbrauchte Elektrizit&auml;t entwertet werden m&uuml;ssen. Dies bedingt immer eine &Uuml;berschussmessung mit Lastgangerfassung.
(14) Messanordnung
MPb / LZ2: Einspeise/Verbrauchsmesspunkt: Abgabe- und Bezugsmessung mit Lastgangerfassung
MPd: Falls notwendig, wird die Abgabe aufgeteilt zwischen Eigenbedarf der EEA (Verbrauch Nebenhilfsbetriebe, nicht netznutzungspflichtig) und Endverbrauch (netznutzungspflichtig).
(15) Falls die Abgabe nicht zwischen Eigenbedarf der EEA (Verbrauch Nebenhilfsbetriebe, nicht netznutzungspflichtig) und Endverbrauch aufgeteilt werden muss, muss kein virtueller Messpunkt gebildet
(16) Der Bezug bei Messpunkt MPb wird dem Produzenten verg&uuml;tet.
(17) Die Abgabe bei Messpunkt MPb ist vom Endverbraucher geschuldet.
(18) Falls die Abgabe zwischen Eigenbedarf der EEA (Verbrauch Nebenhilfsbetriebe, nicht netznutzungspflichtig) und Endverbrauch aufgeteilt werden muss, kann der Bezug und die Abgabe wie folgt berechnet werden:
Bezug Messpunkt b w&auml;hrend der Viertelstunde Δt,
Bezug virtueller Messpunkt d w&auml;hrend der Viertelstunde Δt.
Abgabe virtueller Messpunkt d zur Deckung des Eigenbedarfs der EEA w&auml;hrend der
Δt,.
Abgabe virtueller Messpunkt d zur Deckung des Endverbrauchs w&auml;hrend der ViertelΔt.
(19) Die Abgabe beim virtuellen Messpunkt MPd ist vom Endverbraucher geschuldet, der Bezug bei
Messpunkt MPb wird dem Produzenten verg&uuml;tet.
(20) Die Abgabe am virtuellen Messpunkt MPd wird aufgeteilt in den Teil, der f&uuml;r den Eigenbedarf der Anlage verwendet wird (MPdAbg1), und jenen, welchen der Endverbraucher zur Deckung seines Stromverbrauchs nutzt (MPdAbg2). MPdAbg1 ist in der Regel netznutzungsbefreit und wird f&uuml;r KEV-Anlagen
von der BG EE bezogen. MPdAbg1 und MPdAbg2 ist vom Endkunden geschuldet.
(21) F&uuml;r Anlangen mit HKN-Erfassung muss die Nettoproduktion und der &Uuml;berschuss (gesamte vom Endverbraucher verbrauchte Strommenge) an Swissgrid &uuml;bermittelt werden. Die Werte werden wie folgt
Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, alle Teil der EVG,
(2) Diese Messanordnung entspricht der Messanordnung B2 aus der Vollzugshilfe f&uuml;r die Umsetzung
des Eigenverbrauchs des BFE vom April 2014 (Version 1.0).
(3) Messanordnung
des Verbrauchs).
MPd: Falls notwendig, wird die Abgabe am virtuellen Messpunkt aufgeteilt zwischen Eigenbedarf der
EEA (Verbrauch Nebenhilfsbetriebe, nicht netznutzungspflichtig) und Endverbrauch (netznutzungspflichtig).
MPp – MPs / Z3 – Z6: Messpunkte Endverbraucher: Haushaltsz&auml;hler oder entsprechend der Verbrauchscharakteristik notwendige Messeinrichtung
(4) Die tats&auml;chlich vom Netz bezogene/abgegebene Energie wird beim Messpunkt MPb gemessen.
(5) Die Abgabe bei Messpunkt MPb ist von der EVG geschuldet, der Bezug bei Messpunkt MPb wird
dem Produzenten verg&uuml;tet.
(6) Falls die Anlage im KEV oder HKN System erfasst werden muss, wird der &Uuml;berschuss am Messpunkt
MPd der Swissgrid gemeldet.
(2) F&uuml;r EEA &gt; 30 kVA sind zwei Messanordnungen m&ouml;glich.
Abbildung 9: Messanordnung 1 f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, alle Teil der EVG, EEA &gt; 30 kVA
Die tats&auml;chlich vom Netz bezogene Energie wird rechnerisch ermittelt (virtueller Messpunkt). Die Abgabe wird ebenfalls rechnerisch ermittelt und wird falls notwendig aufgeteilt
zwischen Eigenbedarf der EEA (Verbrauch Nebenhilfsbetriebe, nicht netznutzungspflichtig)
und Endverbrauch (netznutzungspflichtig).
MPc / LZ2: Verbrauchsmesspunkt: Abgabemessung mit Lastgangerfassung
(5) Es gelten die &Uuml;berlegungen f&uuml;r Messanordnung 1 aus Anhang 2, wobei Rechnungen an die EVG und
Verg&uuml;tungen an den Produzenten gestellt werden.
(6) Diese Messanordnung entspricht der Messanordnung B1, welche in der Vollzugshilfe f&uuml;r die Umsetzung des Eigenverbrauchs des BFE vom April 2014 (Version 1.0) erw&auml;hnt wird.
(7) Messanordnung
MPp – MPs / Z3 – Z5: Messpunkte Endverbraucher: Haushaltsz&auml;hler oder entsprechend der Verbrauchscharakteristik notwendige Messeinrichtung
(8) Es gelten die &Uuml;berlegungen f&uuml;r Messanordnung 2 aus Anhang 2, wobei Rechnungen an die EVG und
Mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der
EVG, EEA ≤ 30 kVA
(2) F&uuml;r die Behandlung des oder der Endverbraucher, welche nicht Teil der EVG ist, gibt es zwei M&ouml;glichkeiten:
Variante 2: Der Z&auml;hler des Endverbrauchers, welcher nicht in der EVG ist, wird im EDM oder Abrechnungssystem herausgerechnet.
(3) Diese Variante wird in der Vollzugshilfe des BFE vom April 2014 (Version 1.0) nicht erw&auml;hnt, wird
aber vom VSE empfohlen, da sie die Probleme mit der Zeitgleichheit von Produktion und Eigenverbrauch optimal l&ouml;st.
Abbildung 11 Messanordnung f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der EVG, EEA ≤ 30
kVA gem&auml;ss Variante 1
MPp, MPr, MPs / Z3, Z5, Z6: Messpunkte Endverbraucher: Haushaltsz&auml;hler oder entsprechend der
Verbrauchscharakteristik notwendige Messeinrichtung
MPq / Z4: Messeinrichtung des Endverbrauchers, welcher nicht Teil der EVG ist.
(5) Diejenigen Endverbraucher, welche nicht Teil der EVG sind, werden separat abgerechnet. Die Rechnungstellung an die EVG sowie die Verg&uuml;tung der Produktion erfolgt wie in Anhang 3 beschrieben.
(6) Diese Variante entspricht der Beschreibung in Kapitel 6, Absatz (iv) der Vollzugshilfe des BFE vom
April 2014 (Version 1.0). Der im Gesetz festgehaltene Grundsatz von Zeitgleichheit von Produktion
und Verbrauch kann nur dann eingehalten werden, wenn Lastgangz&auml;hler installiert sind.
Abbildung 12: Messanordnung f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der EVG, EEA ≤ 30
kVA gem&auml;ss Variante 2
MPa / Z1: Produktionsz&auml;hler: empfohlen, aber nicht vorgeschrieben
des Verbrauchs). Zur Sicherstellung der Zeitgleichheit bei Eigenverbrauch des Nichtteilnehmer der EVG ist eine Lastgangmessung notwendig.
MPp, MPr.MPs / Z3, Z5, Z6: Messpunkte Endverbraucher: Haushaltsz&auml;hler oder entsprechend der
MPq / Z4: Messeinrichtung der Verbrauchscharakteristik. Zur Sicherstellung der Zeitgleichheit bei Eigenverbrauch ist beim Nichtteilnehmer bei EVG eine Lastgangmessung notwendig.
(8) Die Endverbraucher, welche nicht Teil der EVG sind, erhalten eine separate Rechnung.
(9) Die Abgabe bei Messpunkt MPb abz&uuml;glich dem Verbrauch am Messpunkt MPq ist von der EVG geschuldet, der Bezug bei Messpunkt MPb wird dem Produzenten verg&uuml;tet.
(10) Gem&auml;ss Vollzugshilfe des BFE vom April 2014 (Version 1.0) wird von der am MPb gemessenen Abgabe die Abgabe an den Z&auml;hler derjenigen Endverbraucher, die nicht Teil der EVG sind, abgezogen
und die Differenz wird der EVG in Rechnung gestellt.
(11) Es ist zu beachten, dass der Grundsatz von Zeitgleichheit von Produktion und Verbrauch bei oben
beschriebener Vorgehensweise ohne Lastgangmessung nicht eingehalten wird. Nur beim Einsatz von
Lastgangz&auml;hlern an den Messpunkten MPb und MPq kann die gesetzlich geforderte Zeitgleichheit
ohne Umverdrahtung sichergestellt werden.
(12) Es kann vorkommen, dass die EEA mehr Strom produziert als die Teilnehmer der EVG in diesem
Moment verbrauchen. Wenn in einem solchen Moment ein Endverbraucher, der nicht Teil der EVG
ist, Strom bezieht, verbraucht er einen Teil des Stroms, den die EEA produziert hat. Ohne Lastgangz&auml;hler ist es nicht m&ouml;glich zu bestimmen, ob ein Endverbraucher, der nicht Teil der EVG ist, Strom
verbraucht, der die EEA produziert oder der aus dem Netz bezogen ist. Die Vollzugshilfe des BFE
vom April 2014 (Version 1.0) schl&auml;gt vor, die ganze Menge des von der EEA produzierten Stroms,
der nicht ins Netz eingespiesen wird, der EVG als Eigenverbrauch anzurechnen. Die EVG wird somit
einerseits weniger Strom ins Netz einspeisen als sie tats&auml;chlich produziert und andererseits weniger
Strom aus dem Netz bezieht als sie tats&auml;chlich ben&ouml;tigt.
(13) Wie die Zeitgleichheit mithilfe von Lastgangz&auml;hlern erhalten werden kann, wird in Anhang 6 beschrieben.
EVG, EEA &gt; 30 kVA
(2) F&uuml;r die Behandlung des oder der Endverbraucher, welche nicht Teil der EVG ist, gibt es zwei M&ouml;glichkeiten.
aber vom VSE empfohlen, da sie keine Probleme mit der Zeitgleichheit von Produktion und Eigenverbrauch mit sich bringt.
(4) Es gibt zwei M&ouml;glichkeiten, wo der Verbrauchsmesspunkt platziert werden kann. Die beiden M&ouml;glichkeiten entsprechenden Messanordnungen, die in Anhang 2 vorgestellt wurden.
(5) Messanordnung 1
Abbildung 13: Messanordnung 1 f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der EVG,
EEA &gt; 30 kVA gem&auml;ss Variante 1
(6) Messanordnung 2
Abbildung 14 Messanordnung 2 f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der EVG,
(7) Diejenigen Endverbraucher, welche nicht Teil der EVG sind, werden separat abgerechnet. Die Rechnungstellung an die EVG sowie die Verg&uuml;tung der Produktion erfolgt wie in Anhang 2 beschrieben.
(8) Diese Variante entspricht der Beschreibung in Kapitel 6, Absatz (iv) der Vollzugshilfe des BFE vom
und Verbrauch kann nur dann eingehalten werden, wenn auch auf Verbraucherseite Lastgangz&auml;hler
installiert sind. Auch k&ouml;nnen die zur L&ouml;schung der eigenverbrauchten HKN nur geliefert werden,
wenn Lastgangz&auml;hler installiert sind.
(9) Messanordnung 1
Abbildung 15 Messanordnung 1 f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der EVG,
EEA &gt; 30 kVA gem&auml;ss Variante 2
(10) Messanordnung 2
Abbildung 16: Messanordnung 2 f&uuml;r mehrere Endverbraucher am Ort der Produktion, nicht alle Teil der EVG,
(11) Die Endverbraucher, welche nicht Teil der EVG sind, erhalten eine separate Rechnung.
(12) Die Abgabe bei Messpunkt MPb abz&uuml;glich dem Verbrauch am Messpunkt MPq ist von der EVG geschuldet, der Bezug bei Messpunkt MPb wird dem Produzenten verg&uuml;tet.
(13) Gem&auml;ss Vollzugshilfe des BFE vom April 2014 (Version 1.0) wird von der am MPb gemessenen Abgabe die Abgabe an die Z&auml;hler derjenigen Endverbraucher, die nicht Teil der EVG sind, abgezogen
und die Differenz ist von der EVG geschuldet. Wird am Messpunkt MPb die Leistung in Rechnung
gestellt, kann der Einfluss von MPq auf die bezogene Leistung ohne Lastgangmessung nicht exakt
(14) Es ist zu beachten, dass der Grundsatz von Zeitgleichheit von Produktion und Verbrauch bei oben
(15) Es kann vorkommen, dass die EEA mehr Strom produziert als die Teilnehmer der EVG in diesem
(16) F&uuml;r Messanordnung 1 gilt dann:
wird die Summe der Abgabe an jene Endverbraucher bezeichnet, welche nicht Teil
der EVG sind. Falls diejenigen Endverbraucher eine Lastgangmessung haben, welche nicht Teil der
EVG sind, wird
als Summe der entsprechenden Messungen berechnet. Falls diejenigen
Endverbraucher eine Lastgangmessung haben, welche Teil der EVG sind, wird
als Differenz der Abgabe am Messpunkt MPb und der Summe der Abgabe an die Teilnehmer der
( ) sonst,
Bezug Messpunkt a gem&auml;ss Abbildungen 13 bis 16 w&auml;hrend der Viertelstunde Δt,
Abgabe Messpunkt a gem&auml;ss Abbildungen 13 bis 16 w&auml;hrend der Viertelstunde Δt,
Abgabe Messpunkt b gem&auml;ss Abbildungen 13 bis 16 w&auml;hrend der Viertelstunde Δt,
Produktion der EVG w&auml;hrend der Viertelstunde Δt,
Eigenbedarf der EEA w&auml;hrend der Viertelstunde Δt,
Strombezug der EVG aus dem Netz w&auml;hrend der Viertelstunde Δt,
( t): Summe der Abgaben an alle Endverbraucher, welche nicht Teil der EVG sind, w&auml;hrend der Viertelstunde Δt.
(17) Endverbraucher, welche nicht Teil der EVG sind, erhalten eine separate Rechnung.
(18) Der Bezug am virtuellen Messpunkt MPd wird dem Produzenten verg&uuml;tet.
(19) Die Abgabe am virtuellen Messpunkt MPd wird aufgeteilt in den Teil, der f&uuml;r den Eigenbedarf der Anlage verwendet wird (MPdAbg1), und jenen, welchen die EVG zur Deckung ihres Stromverbrauchs
nutzt (MPdAbg2). MPdAbg1 ist in der Regel netznutzungsbefreit und wird f&uuml;r KEV-Anlagen von der BG
EE bezogen. MPdAbg1 und MPdAbg2 ist von der EVG geschuldet.
(20) F&uuml;r Anlangen mit HKN-Erfassung muss die Nettoproduktion und der &Uuml;berschuss der EVG an Swissgrid &uuml;bermittelt werden. Die zu &uuml;bermittelnden Werte sind:
(21) F&uuml;r Messanordnung 2 gilt dann:
( t) , falls
( t) , sonst
( t), falls
( t) ≤
Eingespeiste Produktion der EVG w&auml;hrend der Viertelstunde Δt,
(22) Endverbraucher, welche nicht Teil der EVG sind, erhalten eine separate Rechnung.
(23) Der Bezug am virtuellen Messpunkt MPd wird dem Produzenten verg&uuml;tet.
(24) Die Abgabe am virtuellen Messpunkt MPd wird aufgeteilt in den Teil, der f&uuml;r den Eigenbedarf der Anlage verwendet wird (MPdAbg1), und jenen, welchen der Endverbraucher zur Deckung seines
Stromverbrauchs nutzt (MPdAbg2). MPdAbg1 ist in der Regel netznutzungsbefreit und wird f&uuml;r KEVAnlagen von der BG EE bezogen. MPdAbg1 und MPdAbg2 ist von der EVG geschuldet.
(25) F&uuml;r Anlangen mit HKN-Erfassung muss die Nettoproduktion und der &Uuml;berschuss (gesamte ins Verteilnetz eingespeiste Strommenge) an Swissgrid &uuml;bermittelt werden. Die Werte werden wie folgt berechnet:
EEA mit einem nicht festgekoppelten Stromspeicher
und Verbrauchseinrichtung
(2) Die installierte Gesamtleistung der Produktionsanlage ist nicht entscheidend. Erzeugungsanlagen in
Verbindung mit einem nicht fest mit der EEA gekoppelt Stromspeicher (Einbindung des Speichers im
AC- Pfad der Verbrauchseinrichtung) sind mit einer Lastgangmessung mit Fernauslesung f&uuml;r die Erzeugungsanlage und einer zus&auml;tzlichen Lastgangmesseinrichtung f&uuml;r die Verbrauchsstelle (inkl.
Speicher) zur Bildung des zeitgleichen Eigenverbrauchs auszustatten (Abbildung 1). F&uuml;r die Erfassung der HKN sind der Swissgrid bei Einsatz von Speichern f&uuml;r alle Anlagengr&ouml;ssen die Nettoproduktion und der &Uuml;berschuss als Lastg&auml;nge zu melden. Durch die Eigenverbrauchsregelung muss die
selbst verbrauchte Energie im HKN/KEV System gel&ouml;scht werden. Bei Meldung des &Uuml;berschusses
allein k&ouml;nnte f&uuml;r die HKN/KEV nicht mehr eruiert werden, welcher Teil davon von der Produktionsanlage erzeugt und welcher aus dem Netz bezogen und zwischengespeichert wurde.
(3) Sowohl das Bezugs- wie auch das Verbrauchsverhalten von Endverbrauchern mit EEA in Verbindung
mit einem Stromspeicher und Eigenverbrauch unterscheiden sich in erheblichem Mass vom Bezugsbzw. Verbrauchsverhalten von Endverbrauchern ohne Stromspeicher und ohne Eigenverbrauch. Es
wird daher empfohlen, unabh&auml;ngig von der Anlagengr&ouml;sse, innerhalb einer Spannungsebene eine
eigene Kundengruppe „Eigenverbraucher“ zu bilden.
(4) Um eine m&ouml;glichst verursachergerechte Kostentragung sicherzustellen, kann sich in diesem Fall das
Netznutzungsentgelt f&uuml;r die aus dem Netz bezogene Energie und Leistung aus einer Arbeitsund/oder einer Leistungskomponente zusammenzusetzen.
(5) Wird der Stromspeicher im AC- Kreis der Verbrauchereinrichtung installiert, so ist die eingespeiste
Nettoenergiemenge (Bruttoproduktion abz&uuml;glich Hilfsbetriebe) am Messpunkt MPaBez sowie die verbrauchte Energiemenge (inkl. Ladung Stromspeicher) am Messpunkt MPcAbg) zu erfassen. Von der
eingespeisten Nettoenergie MPaBez der EEA wird dann der zeitgleiche Eigenverbrauch gem&auml;ss Verbrauchsmesspunkt MPcAbg in Abzug gebracht. Aus den erw&auml;hnten Zeitreihen wird die effektive &Uuml;berschussproduktion MPd f&uuml;r HKN/KEV oder Verkauf berechnet, d.h. ohne Ber&uuml;cksichtigung der aus
dem Stromspeicher resultierenden R&uuml;ckspeisung ins Netz MPcBez.
(6) Die HKN/KEV-relevanten Energiewerte werden somit aus Nettoproduktion der Produktionsanlage abz&uuml;glich dem Eigenverbrauch gebildet (exkl. Speicherr&uuml;ckspeisung), die &uuml;brigen abrechnungsrelevanten Energie- und Leistungswerte werden auf Basis des virtuellen Z&auml;hlers (Z3) ermittelt.
a) Die Messanordnung ist in Abbildung 1 dargestellt.
b) Ab 01.01.2015 gilt gem&auml;ss Art. 1 Abs. 4b EnG, dass HKN f&uuml;r selbst verbrauchte Elektrizit&auml;t entwertet werden m&uuml;ssen. Dazu muss der &Uuml;berschuss als Lastgang gemessen oder berechnet werden.
Messanordnung 1:
Abbildung 17 Messanordnung f&uuml;r eine EEA mit einem nicht festgekoppelten Stromspeicher und Verbrauchseinrichtung
MPa: Eigenbedarf/Produktionsmesspunkt: Abgabe und Bezugsmessung mit Lastgangerfassung
MPABez = Abgabe resp. Einspeisung der EEA
MPaAbg = Bezug f&uuml;r Eigenbedarf der EEAZ2: Verbrauchsmesspunkt: Abgabemessung (inkl. Stromspeicherung) mit Lastgangerfassung
MPcBez = Abgabe f&uuml;r Entladung Speicher
MPcAbg = Bezug f&uuml;r Eigenverbrauch und Ladung Stromspeicher
MPd: Die tats&auml;chlich bezogene Energie wird rechnerisch ermittelt (virtueller Messpunkt). Die Abgabe wird
ebenfalls rechnerisch ermittelt und wird falls notwendig aufgeteilt zwischen Eigenbedarf der EEA (Verbrauch Nebenhilfsbetriebe, nicht netznutzungspflichtig) und Endverbrauch sowie Bezug f&uuml;r Speicherung
(netznutzungspflichtig). Die f&uuml;r die KEV/HKN relevanten Energiewerte werden rechnerisch ohne die gemessene R&uuml;ckspeisung aus dem Stromspeicher (Z2Bez) ermittelt.
MPdBez = Abgabe ins Netz aus EEA und Stromspeicher (nicht f&uuml;r HKN/KEV)
(MPdBez = MPaBez + MPcBez) zeitgleich
F&uuml;r Netznutzung/Energie:
MPdAbg = Bezug aus dem Netz f&uuml;r Eigenbedarf der EEA und Eigenverbrauch sowie Ladung des Stromspeichers
(MPdAbg = MPaAbg + MPcAbg) zeitgleich
F&uuml;r HKN/KEV (&Uuml;berschuss):
MPdBez = ((MPaBez - MPaAbg) - (MPcAbg – MPcBez)
EEA mit einem festgekoppelten Stromspeicher
Verbindung mit einem fest mit der EEA gekoppelt Stromspeicher (Einbindung des Speichers im DCPfad der Produktionsanlage) sind mit einer Lastgangmessung mit Fernauslesung f&uuml;r die
Erzeugungsanlage und einer zus&auml;tzlichen Lastgangmesseinrichtung f&uuml;r die Verbrauchsstelle (inkl.
Speicher) zur Bildung des zeitgleichen Eigenverbrauchs auszustatten (Bild 2). F&uuml;r die Erfassung der
HKN sind der Swissgrid bei Einsatz von Speichern f&uuml;r alle Anlagengr&ouml;sse die Nettoproduktion und
der &Uuml;berschuss als Lastg&auml;nge zu melden. Durch die Eigenverbrauchsregelung muss die selbst
verbrauchte Energie im HKN/KEV System gel&ouml;scht werden. Bei Meldung des &Uuml;berschusses allein
(auch als Lastgang) k&ouml;nnte f&uuml;r die HKN/KEV nicht mehr eruiert werden, welcher Teil davon von der
Produktionsanlage erzeugt und welcher aus dem Netz bezogen und zwischengespeichert wurde.
(5) Wird ein Stromspeicher im DC- Kreis des Wechselrichters installiert, so muss die Energie, welche am
MesspunktMPaAbg aus dem Netz bezogen wird, von der Gesamtproduktion MPaBez abgezogen
werden. Daraus resultiert die effektive Produktionsmenge (Nettoenergiemenge). Von der
eingespeisten Nettoenergie MPaBez der EEA wird dann der zeitgleiche Eigenverbrauch gem&auml;ss
MPcAbg in Abzug gebracht. Aus den erw&auml;hnten Zeitreihen wird die effektive &Uuml;berschussproduktion
MPdBez f&uuml;r HKN/KEV oder Verkauf berechnet.
(6) Da die Messung der aus dem Speicher zur&uuml;ckgespeisten Energiemenge auf Basis der
Energiemenge resultiert, die zu einem anderen Zeitpunkt in den Speicher geladen wurde, ist f&uuml;r die
Abrechnung von HKN und KEV eine Saldo-Betrachtung notwendig, d.h. die zu einer gewissen Zeit
aus dem Netz bezogene und in den Stromspeicher gespeicherte Energiemenge, welche zu einem
anderen Zeitpunkt ins Netz zur&uuml;ckgespeist wird, muss mengenm&auml;ssig (nicht zeitgleich) von der
Nettoproduktion in Abzug gebracht werden.
(7) Die &uuml;brigen abrechnungsrelevanten Energie- und Leistungswerte (neben HKN/KEV) werden auf
Basis des virtuellen Z&auml;hlers (Z3) ermittelt.
(8) Die &Uuml;berschussproduktion aus der eigenen Produktionsanlage wird verg&uuml;tet.
(9) Die aus dem Netz bezogene Energie, die Netznutzung (Arbeit und geg. Leistung), die allgemeinen
vom VNB auf Basis der Messwerte in Rechnung gestellt.
a) Die Messanordnung ist in Abbildung 2 dargestellt.
Messanordnung 2:
Abbildung 18 Messanordnung f&uuml;r eine EEA mit einem festgekoppelten Stromspeicher und Verbrauchseinrichtung
MPaBez = Abgabe resp. Einspeisung der EEA und Entladung des Stromspeichers
MPaAbg = Bezug f&uuml;r Eigenbedarf der EEA und Ladung des Stromspeichers
MPc: Verbrauchsmesspunkt: Abgabemessung (ohne Speicherung) mit Lastgangerfassung
MPc Bez = Abgabe (Grunds&auml;tzlich keine Abgabe =0)
MPc Abg = Bezug f&uuml;r Eigenverbrauch
ebenfalls rechnerisch ermittelt und wird falls notwendig aufgeteilt zwischen Eigenbedarf der EEA (Ver-
brauch Nebenhilfsbetriebe, nicht netznutzungspflichtig) und Endverbrauch (netznutzungspflichtig). Die f&uuml;r
die KEV/HKN relevanten Energiewerte werden rechnerisch ermittelt, indem von der Gesamtr&uuml;ckspeisung
(MPdBez) die Energiemenge in Abzug gebracht wird, die in den Stromspeicher geladen wurde (∑Z1Abg).
(MPdBez = MPaBez + MPcBezug) zeitgleich
F&uuml;r HKN/KEV:
MPdBez = ((MPaBez - ∑MPaAbg) - (MPcAbg – MPcBez)
Falls Eigenbedarf der Anlage nicht gesondert gemessen wird, muss f&uuml;r diesen Netznutzung bezahlt werden.