Source: https://docplayer.fr/14268897-Codes-d-etat-codes-diagnostic-codes-de-pannes-et-programmes-de-controle-icovit.html
Timestamp: 2018-12-11 21:23:56+00:00
Document Index: 204752287

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

Codes d état, codes diagnostic, codes de pannes et programmes de contrôle. IcoVIT - PDF
Download "Codes d état, codes diagnostic, codes de pannes et programmes de contrôle. IcoVIT"
1 Codes d état, codes diagnostic, codes de pannes et programmes de contrôle IcoVIT
2 Signification des symboles figurant sur l écran. Anomalie dans la conduite d air/d évacuation des produits de combustion. Tant que le symbole est affiché, une température de départ du chauffage et de sortie d eau chaude est indiquée dans le vrnetdialog, c est-à-dire que la chaudière fonctionne suivant d autres températures que celles déterminées avec les sélecteurs (1) et (2). Mode chauffage actif: Affichage permanent : fonctionnement mode chauffage. Affichage clignotant : temps de blocage du brûleur actif. éteint: fonctionnement ête active ou pont entre 3-4 temperature. de departvoullu <20 C. charge du ballon active: Affichage permanent : ballon d eau chaude sanitaire raccordé. Affichage clignotant : charge du ballon active. éteint: chargement boiler desactivé. Pompe de chauffage en marche. Commande de la vanne magnetique. Flamme avec croix : Anomalie durant le fonctionnement du brûleur ; L appareil signale une «Anomalie» Flamme sans croix : Fonctionnement correct du brûleur. Indique l ecartement de la valeur voulu. Au plus de barres au plus grand l ecartement. 2
3 Codes d état. Les codes d état que vous obtenez à l écran vous donnent des informations sur l état de fonctionnement actuel de l appareil. Vous pouvez consulter l affichage du code d état de la manière suivante: Appuyez sur la touche «i. A l écran, le code d état, par ex. «S. 4» apparaît pour «Fonctionnement du brûleur en mode chauffage. Vous pouvez quitter l affichage du code d état de la manière suivante: Appuyez sur la touche «i ou N actionnez aucune touche pendant env. 4 min. Affichage Signification Affichage en mode chauffage: S.0 Pas de demande de chaleur S.2 Chauffage départ pompe S.3 Chauffage allumage S.4 Chauffage brûleur marche S.7 Chauffage temporisation pompe S.8 Blocage brûleur après mode chauffage Affichages en mode ballon S.20 Départ pompe S.21 Départ ventilation S.23 Chargement du ballon allumage S.24 Remplissage ballon brûleur marche S.27 Chargement du ballon marche à vide de la pompe S.28 Temps de coupure du brûleur après chargement du ballon Cas spéciaux pour le message d état S.30 Pas de chaleur demandée par le régulateur 2 points S.31 Mode été actif S.34 Protection antigel du chauffage active 3
4 S.36 Régulateur pas de chaleur demandée par le régulateur continu S.39 Interrupteur sur la pince «Thermostat de contact» a provoqué une interruption/la pompe élévatoire de condensat a provoqué un dysfonctionnement (niveau d eau trop élevé) S.40 Fonctionnement de secours La chaudière se trouve en mode de fonctionnement d urgence, suite à un dysfonctionnement. Après avoir appuyé sur la touche «i» (voir la liste d erreurs) S.42 Contact des clapets des gaz brûlést ouvert au niveau de l accessoire S.82 Attention : erreur de l anode de courant vagabond, au bout d environ 2 jours, la production d au chaude sera arrêtée par l actostor. Il est possible de procéder à une «réinitialisation». 4
5 Codes de diagnostic. Sélection et réglage des paramètres En mode diagnostic, vous pouvez modifier certains paramètres afin d adapter l appareil de chauffage à l installation de chauffage. Le tableau contient une liste des diagnostics sur lesquels il peut être procédé à des modifications. Tous les autres points de diagnostic sont requis pour le diagnostic et l élimination des dysfonctionnements. Au moyen de la description suivante, vous pouvez sélectionner les paramètres correspondants : 1er. niveau de diagnostic Appuyez simultanément sur les touches «i» et «+». L écran affiche «d. 0». Faites défiler les numéros de diagnostic au moyen des touches «+» ou jusqu à obtenir le numéro de diagnostic souhaité du 1er niveau de diagnostic (voir Tab). Appuyez sur la touche «i». L information relative au diagnostic s affiche. Modifiez la valeur si nécessaire à l aide des touches «+» ou (l affichage clignote). Enregistrez la nouvelle valeur définie en maintenant enfoncée la touche «i» pendant 5 sec. jusqu à ce que l affichage ne clignote plus. Vous pouvez quitter le mode diagnostic de la manière suivante : Appuyez simultanément sur les touches «i» et «+» ou N actionnez aucune touche pendant env. 4 min. 2ème niveau de diagnostic Sélectionnez «d.97». Appuyez sur la touche «i». Réglez, à l aide de la touche «+» la valeur «17» (l écran clignote). Enregistrez la nouvelle valeur réglée en maintenant la touche «i» enfoncée durant env. 5 secondes jusqu à ce que l affichage ne clignote plus. 5
6 Code Signification Valeurs d affichage / valeurs réglables d.1 Durée de la temporisation de la pompe min (réglage d usine : 5 min) de chauffage d.2 Temps maximal de coupure du brûleur 2-60 min (réglage usine : 30 min) d.4 Température ballon valeur réelle en C d.5 Température de départ valeur de consigne en C (la plus petite valeur est celle du dispositif de réglage ou du régulateur (sous d.9) d.7 Température du ballon valeur de 15 C gauche, ensuite 40 C à 65 C consigne d.8 Thermostat d ambiance sur bornes = fermé, (mode chauffage) : 0 = ouvert, (pas de mode chauffage) d.9 Température théorique départ du régulateur en C (régulateur continu) externe sur les bornes ou «Bus» d.10 Pompe de chauffage 1 = marche ; 0 = arrêt d.11 Pompe de chauffage (via l accessoire) 100 = marche ; 0 = arrêt d.12 Pompe d accumulation 100 = marche ; 0 = arrêt d.13 Pompe de circulation 100 = marche ; 0 = arrêt d.14 Réglage de la pompe à régime régulé - = auto, % (accessoire) d.15 Puissance actuelle de la pompe à régime en % régulé (accessoire) d.18 Mode de temporisation de la pompe 1 = continu, la pompe continue à fonctionner en mode de chauffage ; 3 = par intermittence, la pompe se déconnecte une fois les besoins en chaleur satisfaits, démarrage cyclique pour test de besoins en chaleur d.20 Valeur de consigne maximale pour la C température du ballon d.22 Exigences de chargement du ballon 1 = oui, 0 = non C1/C2 d.23 Type de fonctionnement été/hiver 1 = Chauffage allumé ; 0 = Chauffage éteint ; d.25 Validation du chargement du ballon par un appareil de régulation externe 1 = oui ; 0 = non 6
7 Code Signification Valeurs d affichage / valeurs réglables d.27 Inversement du relais 1 pour l accessoire VR 40 d.28 Inversement du relais 2 pour l accessoire VR 40 1 = Pompe de circulation (par défaut) ; 2 = Pompe ext. ; 3 = Pompe d accumulation 4 = Clapet des gaz brûlést / Hotte d évacuation ; 5 = Vanne de gaz externe ; 6 = Message de dysfonctionnement externe ; 1 = Pompe de circulation ; 2 = Pompe ext. (par défaut) ; 3 = Pompe d accumulation 4 = Clapet des gaz brûlést / Hotte d évacuation ; 5 = Vanne de gaz externe ; 6 = Message de dysfonctionnement externe ; 1 = oui, 0 = non d.30 Demande de chaleur du système électronique d.40 Température de départ valeur réelle en C d.47 Valeur réelle de la température extérieure en C d.54 Hystérèse de déconnexion du régulateur Plage de réglage : 0K - 10K, de départ (réglage d usine : 6 K) d.55 Hystérèse de mise en marche du régulateur Plage de réglage : 0K - -10K, de départ (réglage d usine : -2 K) d.60 Nombre de mise hors service du LTS Nombre d.61 Nombre de mise hors service de l automate de combustion (F28/F29) d.67 Temps de coupure du brûleur restant En minutes d.68 Nombre de démarrages ratés au 1er essai d.69 Nombre de démarrages ratés au 2ème essai d.71 Température de départ chauffage max. Plage de réglage : 40 C - 85 C (réglage usine : 75 C) d.72 Temps de marche à vide de la pompe après le chargement du ballon Plage de réglage : 0, 10, 20,, 600 s (Réglage d usine : 300 s) d.75 Temps de chargement maximal d un ballon sans commande propre Plage de réglage : 20, 21, min (Réglage d usine : 45 min) d.76 Modèle 2 = pouvoir calorifique du mazout d.78 Limitation de la température d accumulation Plage de réglage : C (Réglage d usine : 80 C) 7
8 Code Signification Valeurs d affichage / valeurs réglables d.79 Protection anti-légionnelles (affichage 1 = actif ; 0=arrêt seulement si un appareil de régulation est raccordé) d.80 Nombre d heures en mode chauffage u xx xxx (en h) d.81 Nombre d heures de fonctionnement du u xx xxx (en h) ballon d.82 Démarrage du brûleur mode de u xx xxx 100 (nombre) chargement du ballon d.83 Démarrage du brûleur en mode u xx xxx 100 (nombre) Eau chaude (* 100) d.84 Nombre d heures jusqu au prochain entretien Plage de réglage : et «-» (Réglage d usine : «-») d.90 Appareil de régulation numérique 1 = Reconnu ; 0 = Non reconnu d.91 Statut DCF 0 = Aucune réception ; 1 = Réception 2 = Synchronisé 3 = Correct d.96 Réinitialisation de toutes les valeurs 0 inactif, 1 réinitialiser réglables aux réglage d usine d.97 Activation du 2ème niveau DIA Code : 17 d.98 Numéro de téléphone installateur spécialisé d.99 Langue de l écran de texte en clair Réglage d usine Allemand Remarque pour d 80 à d 83 : le premier affichage des heures est multiplié par Appuyez une seconde fois sur la touche «i» jusqu à l affichage des chiffres inférieures à
9 Enregistrement des pannes. Les 10 dernières pannes survenues sont enregistrées dans le système d enregistrement des pannes de l appareil. Appuyez simultanément sur les touches «i» et «-». Faites défiler vers l arrière avec la touche «+» dans la mémoire d erreurs. Vous pouvez quitter l affichage du système d enregistrement de la manière suivante : Appuyez simultanément sur les touches «i» et «+» ou N actionnez aucune touche pendant env. 4 min. Code Signification Cause F. 0 Interruption sonde départ Prise CTN débranchée ou mal enfoncée, CTN défectueuse, prise multiple mal branchée sur le système électronique. F. 10 Court-circuit sonde départ CTN défectueuse, défaut à la terre/ court-circuit dans le faisceau de câbles F. 13 Court-circuit sonde ballon CTN défectueuse, défaut à la terre/ court-circuit dans le faisceau de câbles F. 20 Le limiteur de température de sécurité s est Déclenchement sécurité surchauffe déclenché Déverrouillage manuel du LTS! F. 22 Danger de fonctionnement à sec Pression d eau trop faible F. 27 Lumière parasite Reconnaissance de flamme sans alimentation en mazout F. 28 Pas d allumage au démarrage Recherche de panne sur le brûleur et l alimentation en mazout nécessaire! F. 29 La flamme s allume pendant le fonctionnement Recherche de panne sur le brûleur et l alimentation en mazout nécessaire! F. 50 Danger d échappement des gaz Le pressostat du collecteur de gaz brûlést est désactivé 9
10 Code Signification Cause F. 42 Valeur incorrecte pour le modèle de l appareil Court-circuit de la résistance de codage dans le faisceau de câbles F. 43 Valeur incorrecte pour le modèle de l appareil Interruption de la résistance de codage dans le faisceau de câbles F. 58 Aucun message de retour du préchauffage Préchauffeur du mazout défectueux du mazout F. 63 Panne électronique irréversible Système électronique défectueux F. 64 Panne électronique irréversible Système électronique défectueux ou court-circuit de la sonde indispensable à la sécurité F. 65 Panne électronique irréversible Système électronique défectueux F. 66 Panne électronique irréversible Système électronique défectueux F. 67 Panne électronique irréversible Système électronique défectueux F. 73 Sonde de la pression de l eau défectueuse F. 82 Anode de courant vagabond défectueux (uniquement dans le cas d un raccordement avec un actostor) 10
11 Testprogramma s. En activant le programme de contrôle P.0, vous pouvez démarrer le programme de purge permettant de purger le circuit de chauffage et d eau sanitaire. Pendant le programme de purge, la pompe de chauffage et la pompe de charge sont mises en hors service l une après l autre, jusqu à ce que vous appuyiez à nouveau sur la touche «i». En activant le programme de contrôle P.5, vous pouvez déclenchez une fonction spéciale de l appareil. Le programme de test P.5 sert à vérifier le limitateur de température de sécurité (LTS) : l appareil chauffe en évitant un arrêt normal afin d atteindre la température de coupure du LTS de 107 C. Lancez le programme de test P.5, en activant «Réseau Marche» et en appuyant simultanément pendant 5 secondes sur la touche «+». Le symbole «P.5» s affiche. Appuyez sur la touche «i». L appareil est mis en service et le programme de contrôle démarre. Vous pouvez l arrêter en appuyant simultanément sur les touches «i» et «+». Le programme de contrôle prend également fin lorsque vous n actionnez aucune touche pendant 15 minutes. Affichage Signification P.0 Programme de contrôle de purge. Le circuit de chauffage et le circuit d eau chaude sont purgés. P.5 Fonction de contrôle pour la limitation de température de sécurité (STB) : Le brûleur est mis en marche à puissance maximale, le régulateur de température est désactivé de sorte que le brûleur chauffe jusqu à ce que le logiciel STB se déclenche à 107 C. 11
12 N.V. Vaillant S.A. Rue Golden Hopestraat 15 B-1620 Drogenbos Tel. 02/ Fax 02/ /04/ codes - Modifications sous réserve
Notice d'installation. Pour l'installateur agréé. Notice d installation. calormatic 370 VRT 370 BEFR, CHFR, FR
Notice d'installation Pour l'installateur agréé Notice d installation calormatic 370 VRT 370 BEFR, CHFR, FR Table des matières Table des matières 1 Remarques concernant la notice d'installation... 3 1.1
Chaudières murales à gaz à condensation. Notice d emploi et d installation destinée à l usager et à l installateur
A fr Chaudières murales à gaz à condensation Notice d emploi et d installation destinée à l usager et à l installateur Cher Client, notre Maison ose espérer que votre nouvel appareil saura répondre à toutes