Source: https://docplayer.fi/53603904-Vakavoitu-differentiaalierele-spad-346-c-ostajan-opas.html
Timestamp: 2018-12-16 09:17:34+00:00
Document Index: 2608910

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas - PDF
Download "Vakavoitu differentiaalierele SPAD 346 C. Ostajan opas"
3 Julkaistu: Tila: Päivitetty Versio: B/ Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta Ominaisuudet Rele sisältää kolmivaiheisen differentiaalisuojan, kolmivaiheisen ylivirtasuojan ja maasulkusuojan, jonka suojausperiaate on valittavissa Hälytyskanavien aktivointi sulkeutuvalla tai avautuvalla koskettimella Vakavoitu differentiaalisuoja kaksikäämimuuntajien ja generaattori-muuntajayksiköiden käämisulku- ja kierrossulkusuojaukseen sekä generaattoreiden käämisulkusuojaukseen Maasulkusuojaus muuntajan ylä- ja alajännitepuolen käämeille seuraavista vaihtoehdoista valitun periaatteen mukaisesti: vakavoitu erovirtaperiaate, suurimpedanssiperiaate, vaihevirtojen summavirtaperiaate tai nollavirtaperiaate Kolmivaiheinen ylivirtasuojaus tehomuuntajille ja generaattoreille ja kaksiportainen maasulun varasuojaus Lyhyt toiminta-aika myös virtamuuntajien ollessa osittain kyllästyneitä Differentiaalirelemoduulin toimintakäyrä aseteltavissa sovelluskohtaisesti Vakavointi estää aiheettomat, suojausalueen ulkopuolella olevien vikojen ja kytkentävirtasysäysten aiheuttamat laukaisut Toiseen harmoniseen perustuva lukitus estää aiheettomat laukaisut kytkentävirtasysäystilanteissa Viidenteen harmoniseen perustuva lukitus estää laukaisut muuntajan vaarattomissa ylimagnetointitilanteissa. Lukitus voidaan poistaa, jos viidennen harmonisen ja perustaajuisen komponentin suhde kasvaa liian suureksi vaarallisilla ylijännitteillä Laaja virtamuuntajien muuntosuhdekorjausalue: numeerisen toteutuksen ansiosta korjaus on tarkka Välivirtamuuntajia ei tarvita kaksikäämimuuntajan suojauksessa: kytkentäryhmäsovitus tehdään releessä numeerisesti sekä ylä- että alajännitepuolella Neljä laukaisu- ja viisi hälytysrelelähtöä Viisi ohjelmoitavaa ulkoista ohjaustuloa kaasureleiden, öljyn lämpötila-antureiden ja muiden muuntajan apukojeiden antureiden hälytys- ja laukaisusignaaleja varten Integroitu katkaisijavikasuoja aseteltavalla toiminta-ajalla Differentiaalirele- ja maasulkurelemoduuleissa sisäinen häiriötallennin analogia- ja digitaalisignaalien tallentamista varten; tallentimen liipaisuun käytettävät signaalit valittavissa Mittauspiirikytkentöjen ja kytkentäryhmäsovitusten tarkistus herkkien vaihevirta- ja vaihekulmanäyttöjen avulla Hyvä sähköisten ja magneettisten häiriöiden sietokyky mahdollistaa releen käytön vaativissakin ympäristöolosuhteissa Käyttövarmuuden ja järjestelmän luotettavuuden takeena jatkuva laitteiston ja ohjelmiston valvonta Ohjelmistotuki releen parametrointia ja mittausarvojen, rekisteröityjen arvojen ja tapahtumien lukemista varten Osa SPACOM-tuoteperhettä ja ABB:n sähkönjakeluautomaatiojärjestelmää CE-merkintä EMC-direktiivin mukaan Sovellus Vakavoitu differentiaalirele on tarkoitettu kaksikäämimuuntajien ja generaattori-muuntajayksikköjen käämisulku-, kierrossulku-, maasulku- ja oikosulkusuojaukseen sekä generaattoreiden ja moottoreiden käämisulku- ja oikosulkusuojaukseen. Lisäksi rele soveltuu kolmikäämimuuntajien suojaukseen, jos 75 % oikosulkutehosta syötetään samasta suunnasta, sekä kompensointikäämityksen ja lyhyiden kaapelijohtojen suojaukseen. Välivirtamuuntajia ei tarvita kaksikäämimuuntajien suojaukseen, sillä releen ansiosta kytkentäryhmäsovitus, vaihevirtojen nollakomponentin eliminointi ja virtamuuntajien muuntosuhteen korjaus voidaan tehdä numeerisesti. Rakenne Johdonsuojareleessä on kuusi mittaustuloa vaihevirroille sekä tulot summa- tai nollaviroille. Lisäksi releessä on yhdeksän lähtörelettä mm. katkaisijan ohjausta ja merkinantoa varten. Differentiaalirele koostuu kolmesta suojarelemoduulista: differentiaalirelemoduulista, maasulkurelemoduulista ja yhdistetystä ylivirta- ja maasulkurelemoduulista. Moduulit 3
4 ovat ulosvedettäviä samoin kuin järjestelmän etupaneelin takana olevat teholähde ja I/Orelemoduuli. Differentiaalirelemoduuli SPCD 3D53 Differentiaalirelemoduuli sisältää kolme suojausyksikköä: vakavoidun erovirtayksikön, erovirran pikalaukaisuyksikön ja katkaisijavikasuojayksikön. Moduuli sisältää myös häiriötallentimen. Erovirtasuojauksen pääosan muodostaa vakavoitu erovirtayksikkö. Yksikkö sisältää toiseen ja kolmanteen harmoniseen perustuvan lukituksen, valittavan muuntajan kytkentäryhmän, virran nollakomponentin eliminoinnin, virtamuuntajien muuntosuhteen numeerisen korjauksen ja joustavan laukaisu-, lukitus- ja ohjaussignaalien konfiguroinnin. Vakavoimaton erovirran pikalaukaisuporras, jonka toiminta-aika on alle 30 ms, toimii nopeana suojana vaikeissa vioissa. Katkaisijavikasuoja aktivoituu muiden suojausyksiköiden laukaisusignaalista ja antaa toisen laukaisusignaalin välitettäväksi varakatkaisijalle, mikäli pääkatkaisijan toiminta epäonnistuu. Differentiaalirelemoduuli sisältää myös digitaalisen häiriötallentimen. Tallennin valvoo jatkuvasti suojauskohdetta ja tallentaa verkkotietoa vikaa edeltävältä ja sen jälkeiseltä ajalta myöhempää vika-analyysiä varten. Maasulkurelemoduuli SPCD 2D55 Maasulkurelemoduuli mittaa nollavirtaa ja/tai summavirtaa suojauskohteen molemmilla puolilla. Maasulkusuojaus voidaan asetella perustuvaksi neljään vaihtoehtoiseen periaatteeseen: suurimpedanssiperiaatteeseen, numeeriseen vakavoituun erovirtaperiaatteeseen, vaihevirtojen summavirta- tai nollavirtaperiaatteeseen. Kohteen molemmat puolet voidaan suojata toisistaan riippumatta eli eri puolilla kohdetta voidaan käyttää eri suojausperiaatetta. Katkaisijavikasuoja aktivoituu suojausyksiköiden laukaisusignaalista ja antaa toisen laukaisusignaalin välitettäväksi varakatkaisijalle, mikäli pääkatkaisijan toiminta epäonnistuu. Maasulkurelemoduuli sisältää myös digitaalisen häiriötallentimen. Tallennin valvoo jatkuvasti suojauskohdetta ja tallentaa verkkotietoa vikaa edeltävältä ja sen jälkeiseltä ajalta myöhempää vika-analyysiä varten. Yhdistetty ylivirta- ja maasulkurelemoduuli SPCJ 4D28 Yhdistetty ylivirta- ja maasulkumoduuli sisältää neljä suojausyksikköä: ylivirtasuojan, maasulkusuojan, vaihekatkossuojan ja katkaisijavikasuojan. Kolmivaiheinen ylivirtayksikkö sisältää kolme ylivirtaporrasta: portaat I>, I>> ja I>>>. Porras I> voidaan asetella toimimaan vakio- tai käänteisaikaisesti, kun taas portaat I>> ja I>>> toimivat vakioaikaisesti. Suuntaamaton maasulkuyksikkö sisältää kaksi suojausporrasta, portaat I 0 > ja I 0 >>. Porras I 0 > voidaan asetella vakioaika- tai käänteisaikatoimintaiseksi, kun taas porras I 0 >> toimii vakioaikaisesti. Vaihekatkossuoja mittaa vaihe-epäsymmetriaa ja toimii vakioaikaisesti. Katkaisijavikasuoja aktivoituu suojausyksiköiden laukaisusignaalista ja antaa toisen laukaisusignaalin välitettäväksi varakatkaisijalle, mikäli pääkatkaisijan toiminta epäonnistuu. Tiedonsiirto Johdonsuojareleen takapaneelissa on sarjaliikenneportti. Sarjaportin kautta rele kytketään SPA-väylään optisen väyläliitäntämoduulin välityksellä. Saatavilla on kaksi väyläliitäntämoduulityyppiä: SPA-ZC 17 ja SPA-ZC 21. SPA-ZC 17:n tehonsyöttö voi tulla samanaikaisesti isäntäreleeltä ja erillisestä teholähteestä. SPA-ZC 21 taas saa tehonsyöttönsä isäntäreleeltä D-liittimen kautta. Lähtöreleet ja katkaisijan ohjaus Johdonsuojareleessä on yhdeksän lähtörelettä, joista neljä on laukaisureleitä katkaisijan suoraa ohjausta varten. Katkaisijan ohjaukseen voidaan käyttää yksinapa- tai kaksinapakytkentää. Yksi viidestä merkinantoreleestä on varattu pysyvästi itsevalvontajärjestelmän käyttöön. Muiden neljän releen toiminta on käyttäjän määriteltävissä. 4
5 Itsevalvonta Releessä on tehokas itsevalvonta- ja vianmääritysjärjestelmä, joka lisää releen käyttövarmuutta ja järjestelmän luotettavuutta. Itsevalvontajärjestelmä valvoo jatkuvasti releen laitteistoa ja ohjelmistoa. Järjestelmä valvoo myös syöttöjännitemoduulin toimintaa ja sen tuottamia jännitteitä. Apujännitesyöttö Laitteen apujännite saadaan sisäiseltä pistoyksikkötyyppiseltä teholähteeltä. Saatavilla on kaksi teholähdemoduuliversiota: SPGU 240A1 syöttöjännitealueelle V AC/DC ja SPGU 48B2 syöttöjännitealueelle V DC. Teholähdemoduuli muodostaa suojareleen ja I/O-moduulin vaatimat sisäiset jännitteet. Tekniset tiedot Taulukko 1: Mittaustulot Liittimet X0/1-3, 4-6, 7-9, X0/13-15, 16-18, X0/19-21, X0/37-39 X0/1-2, 4-5, 7-8, X0/13-14, 16-17, X0/19-20, 25-26, X0/37-38 Nimellisvirta I n 1 A 5 A Terminen virtakestoisuus jatkuva 4 A 20 A 10 s ajan 25 A 100 A 1 s ajan 100 A 500 A Dynaaminen Puolijakson arvo 250 A 1250 A virtakestoisuus Tuloimpedanssi <100 mω <20 mω Nimellistaajuus f n, tilauksen mukaan 50 Hz tai 60 Hz Taulukko 2: Kosketinlähdöt Kosketintyyppi Laukaisu Merkinanto Liittimet X1/ X1/ X2/3-4, 5-6 X2/7-8, 9-10 X2/ X2/14-15 X2/ Nimellisjännite 250 V AC/DC Terminen virtakestoisuus Jatkuva virtakestoisuus 5 A 5 A Kytkentä- ja 30 A 10 A kuormitusvirta 0,5 s Kytkentä- ja 15 A 8 A kuormitusvirta 3 s Katkaisukyky 220 V DC 1 A 0,15 A tasavirralla, kun 110 V DC 3 A 0,25 A kuormituksen L/R 40 ms, jännitteillä 48 V DC 5 A 1 A Taulukko 3: Ulkoiset ohjaustulot Liittimet X1/1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 Ohjausjännite Toiminta-alue V DC tai V AC Aktiivisen ohjaustulon virrankulutus 2 20 ma Tulon aktiivisuustila Tulo aktiivinen jännitteisenä Tulo aktiivinen jännitteettömänä 5
6 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 4: Apujännite Liitinnumerot X2/1-2 Moduulin tyyppi Nimellisjännitteet U n SPGU 240A1 110/120/230/240 V AC 110/125/220 V DC SPGU 48B2 24/48/60 V AC Toiminta-alue SPGU 240A V AC/DC SPGU 48B2 Tehonkulutus lepotilassa ~10 W toiminnassa V DC ~15 W Taulukko 5: Vakavoitu differentiaalirelemoduuli SPCD 3D53 Valittava nimellistaajuus f n Virtamuuntajien muuntosuhteen korjausalue tehomuuntajan yläjännitepuolella I 1 /I n Virtamuuntajien muuntosuhteen korjausalue tehomuuntajan alajännitepuolella I 2 /I n Vakavoitu erovirtaporras 3ΔI> 16 2 / 3 60 Hz Perusasettelu P/I n 5 50 % Havahtumissuhteen asettelu S % Laukaisukäyrän toisen käännepisteen asettelu I 2tp /I n 1,0 3,0 Harmoniseen perustuva lukitusraja I d2f /I d1f 7 20 % Harmoniseen perustuva lukitusraja I d5f /I d1f % Harmoniseen perustuvan lukituksen poistoraja I d5f /I d1f % Toiminta-aika (sisältää laukaisureleen toiminta-ajan) Toimintatarkkuus Erovirran pikalaukaisuporras 3ΔI>> virralla 1,5 4 toiminta-arvo virralla > 4 toiminta-arvo <50 ms <45 ms Havahtumissuhde I d /I n >> 5 30 Toiminta-aika (sisältää laukaisureleen toiminta-ajan) Toimintatarkkuus Katkaisijavikasuoja Toiminta-aika Sisäinen häiriötallennin Tallennuspituus Tallennusmuistin koko Näytteenottotaajuus Tallennettavat signaalit alueella 1,1 2,6 I d /I n >> alueella 2,6 I d /I n >> ±4 % asetteluarvosta tai ±2 % I n <35 ms <30 ms ±4 % asetteluarvosta tai 2 % I n 0,1 1,0 s 38 jaksoa 1 tallenne = 38 jaksoa 40 näytettä/jakso 6 analogiasignaalia 11 digitaalisignaalia Liipaisu valitun digitaalisignaalin aktivoituessa Liipaisuhetkeä edeltävän tallenteen pituus Taulukko 6: Maasulkurelemoduuli SPCD 2D55 Valittava nimellistaajuus f n Vakavoitu erovirtaperiaate valitun digitaalisignaalin palautuessa 0 38 jaksoa 16 2 / 3 60 Hz Perusasettelu yläjännitepuolella P 1 /I n 5 50 % Toiminta-aika yläjännitepuolella t 01 > Perusasettelu alajännitepuolella P 2 /I n 5 50 % Toiminta-aika alajännitepuolella t 02 > 6
7 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 6: Maasulkurelemoduuli SPCD 2D55 (jatkoa) Yläjännitepuolen tähtipistevirtamuuntajan muuntosuhteen korjausalue I 01 /I n Yläjännitepuolen nollavirran ja vaihevirtojen summavirran minimisuhteen 0 20 % asettelu I 01 / I 1 Alajännitepuolen tähtipistevirtamuuntajan muuntosuhteen korjausalue I 02 /I n Alajännitepuolen nollavirran ja vaihevirtojen summavirran minimisuhteen 0 20 % asettelu I 02 / I 2 Yläjännitepuolen tähtipistevirran toisen harmonisen ja perustaajuisen komponentin suhteen lukitusrajan asettelu I 2f /I 1f (I 01 ) Alajännitepuolen tähtipistevirran toisen harmonisen ja perustaajuisen komponentin suhteen lukitusrajan asettelu I 2f /I 1f (I 02 ) Yläjännitepuolen vaihevirtamuuntajien muuntosuhteen korjausalue I 1 /I n Yläjännitepuolen vaihevirtamuuntajien muuntosuhteen korjausalue I 2 /I n Toiminta-aika pienimmällä viiveellä (sisältää laukaisureleen toiminta-ajan) Toimintatarkkuus Laskennalliseen summavirtaan perustuva periaate % % ms Perusasettelu P 1 /I n yläjännitepuolella 5 50 % Toiminta-aika t 01 > yläjännitepuolella ±4 % asetteluarvosta tai ±2 % I n Perusasettelu P 2 /I n alajännitepuolella 5 50 % Toiminta-ajan asettelu t 02 > alajännitepuolella Yläjännitepuolen vaihevirtamuuntajien muuntosuhteen korjausalue I 1 /I n Yläjännitepuolen vaihevirtamuuntajien muuntosuhteen korjausalue I 2 /I n Toiminta-aika pienimmällä viiveellä (sisältää laukaisureleen toiminta-ajan) Toimintatarkkuus Summa- tai nollavirran mittaukseen perustuva periaate ms Perusasettelu P 1 /I n yläjännitepuolella 5 50 % Toiminta-aika t 01 > yläjännitepuolella ±4 % asetteluarvosta tai ±2 % I n Perusasettelu P 2 /I n alajännitepuolella 5 50 % Toiminta-ajan asettelu t 02 > alajännitepuolella Yläjännitepuolen tähtipistevirtamuuntajan muuntosuhteen korjausalue I 01 /I n Alajännitepuolen tähtipistevirtamuuntajan muuntosuhteen korjausalue I 02 /I n Yläjännitepuolen tähtipistevirran toisen harmonisen ja perustaajuisen komponentin suhteen lukitusrajan asettelu I 2f /I 1f (I 01 ) Alajännitepuolen tähtipistevirran toisen harmonisen ja perustaajuisen komponentin suhteen lukitusrajan asettelu I 2f /I 1f (I 02 ) Toiminta-aika pienimmällä viiveellä (sisältää laukaisureleen toiminta-ajan) Toimintatarkkuus Rajoitettu maasulkusuojaus suurimpedanssiperiaatteella % % ms Perusasettelu P 1 /I n yläjännitepuolella 5 50 % Toiminta-aika t 01 > yläjännitepuolella ±4 % asetteluarvosta tai ±2 % I n Perusasettelu P 2 /I n alajännitepuolella 5 50 % Toiminta-ajan asettelu t 02 > alajännitepuolella Yläjännitepuolen tähtipistevirtamuuntajan muuntosuhteen korjausalue I 01 /I n Alajännitepuolen tähtipistevirtamuuntajan muuntosuhteen korjausalue I 02 /I n Toiminta-aika pienimmällä viiveellä (sisältää laukaisureleen toiminta-ajan) Toimintatarkkuus Katkaisijavikasuoja Toiminta-aika Sisäinen häiriötallennin Tallennuspituus Tallennusmuistin koko Näytteenottotaajuus ms ±4 % asetteluarvosta tai ±2 % I n 0,1 1,0 s 30 jaksoa 1 tallenne = 30 jaksoa 40 näytettä/jakso 7
8 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 6: Maasulkurelemoduuli SPCD 2D55 (jatkoa) Tallennettavat signaalit 8 analogiasignaalia 12 digitaalisignaalia Liipaisu valitun digitaalisignaalin aktivoituessa Liipaisuhetkeä edeltävän tallenteen pituus valitun digitaalisignaalin palautuessa 0 30 jaksoa Taulukko 7: Relemoduuli SPCJ 4D28, ylivirtasuoja Ominaisuudet Porras I> Porras I>> Porras I>>> Havahtumisvirta vakioaikatoiminnassa käänteisaikatoiminnassa 0,5 5,0 I n 0,5 40,0 I n ja 0,5 40,0 I n ja 0,5 2,5 I n Havahtumisaika, tyypillinen 70 ms 40 ms 40 ms Toiminta-aika vakioaikatoiminnassa 0, s 0, s 0,04 30 s Aika/virtariippuvuus Extremely inverse käänteisaikatoiminnassa Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI RXIDG Aikakerroin k 0,05 1,0 Palautumisaika, tyypillinen 40 ms 40 ms 40 ms Pyörtöaika <30 ms Palautumissuhde, tyypillinen 0,96 Toiminta-ajan tarkkuus ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms vakioaikatoiminnassa Toiminta-ajan tarkkuusluokka E käänteisaikatoiminnassa 5 Toimintatarkkuus ±3 % asetteluarvosta ±3 % asetteluarvosta Taulukko 8: Relemoduuli SPCJ 4D28, maasulku- ja vaihekatkossuoja ±3 % asetteluarvosta Ominaisuudet Porras I 0 > Porras I 0 >> Porras ΔI> Havahtumisvirta 0,1 0,8 I n 0,1 10,0 I n ja % ja Havahtumisaika, tyypillinen 70 ms 50 ms 150 ms Toiminta-aika vakioaikatoiminnassa 0, s 0, s s Aika/virtariippuvuus Extremely inverse käänteisaikatoiminnassa Very inverse Normal inverse Long-time inverse RI RXIDG Aikakerroin k 0,05 1,0 Palautumisaika, tyypillinen 40 ms 40 ms 80 ms Pyörtöaika <30 ms <30 ms Palautumissuhde, tyypillinen 0,96 0,96 0,90 Toiminta-ajan tarkkuus ±2 % asetteluarvosta tai ±25 ms vakioaikatoiminnassa Toiminta-ajan tarkkuusluokka E käänteisaikatoiminnassa 5 Toimintatarkkuus ±3 % asetteluarvosta ±3 % asetteluarvosta ±1 yksikkö ±3 % asetteluarvosta 8
9 Tekniset tiedot (jatkoa) Taulukko 9: Tiedonsiirto Siirtotapa Merkkien koodaus Tiedonsiirtonopeus, valittavissa Sähköinen/optinen väyläliitäntämoduuli; apujännite isäntäreleeltä Sähköinen/optinen väyläliitäntämoduuli, apujännite isäntäreleeltä tai ulkoisesta teholähteestä Taulukko 10: Koestus ja standardit muovikuitukaapeleille lasikuitukaapeleille muovikuitukaapeleille lasikuitukaapeleille Kuituoptinen sarjaväylä ASCII 4800 tai 9600 Bd SPA-ZC 21 BB SPA-ZC 21 MM SPA-ZC 17 BB SPA-ZC 17 MM Koestusjännitteet Eristysjännitekoe (IEC ) 2 kv, 50 Hz, 1 min Syöksyjännitekoe (IEC ) Eristysvastusmittaus (IEC ) Häiriötestit Suurtaajuisen pulssin sieto (IEC ), yhteismuotoinen Suurtaajuisen pulssin sieto (IEC ), eromuotoinen Sähköstaattinen purkaus (IEC ja IEC , luokka III), ilmapurkaus Sähköstaattinen purkaus (IEC ja IEC , luokka III), kosketuspurkaus Nopeat transientit (IEC , luokka III ja IEC , taso IV), tehonsyöttö Nopeat transientit (IEC , luokka III ja IEC , taso IV), muut tulot 5 kv, 1,2/50 μs, 0,5 J > 100 MΩ, 500 V DC 2,5 kv, 1 MHz 1,0 kv, 1 MHz Ympäristöolosuhteet Käyttölämpötila-alue C Pitkäaikaiskosteus- ja lämpöolosuhteet (IEC ) Lämpötilariippuvuus Kosteuskoe (IEC ) Kuljetus- ja varastointilämpötila-alue (IEC ) Uppoasennetun relekotelon kotelointiluokka (IEC 60529) Releen paino täysin varustettuna 8 kv 6 kv 4 kv 2 kv <95 %, +40 C, 56 vrk/vuosi 0,1 %/ C %, +55 C, 6 jaksoa C IP 54 ~6 kg 9
10 Lohkokaavio Kuva 1 Lohkokaavio ja kytkentäesimerkki BSPAD346 10
11 Asennus ja mitat Uppoasennus ± ±1 Panel cut-out dim300 Kuva 2 Relekotelon uppoasennus (mitat millimetreinä) Puoliuppoasennus a b Raising frame SPA-ZX 301 SPA-ZX 302 SPA-ZX 303 a b SFM300_1 Kuva 3 Relekotelon puoliuppoasennus (mitat millimetreinä) Asennus 19" kehikkoon ja kehykseen Asennuskehystä, korkeudeltaan 4U (~177 mm), suositellaan käytettäväksi, kun suojarele asennetaan 19" kehikkoon tai kehykseen. Asennuskehykseen SPA-ZX 304 mahtuu kaksi koon 300 relettä ja asennuskehykseen SPA-ZX 305 yksi koon 300 rele. Pinta-asennus Pinta-asennuksessa käytetään tyypin SPA-ZX 317 relekoteloa. Pinta-asennukseen tarkoitettu relekotelo on varustettu etuliittimillä. SPA-ZX304 SPA-ZX305 SPA-ZX201 SPA-ZX306 SPA-ZX307 SPA-ZX317 SPA-ZX318 +0,4 482,6 0 (19") ø ,5 101,6 7 +0, (4U) 304_5_6 Kuva 4 Koteloiden ja kehysten asennus ja pinta-asennus (mitat millimetreinä) 11
12 Tilaus Määrittele tilauksen yhteydessä: Tilaustiedot Esimerkkitilaus 1. Tyyppimerkintä ja määrä, 5 kpl 2. Tilausnumero RS AA 3. Nimellisarvot I n =5 A, f n =50 Hz 4. Apujännite U aux = 110 V DC 5. Lisävarusteet - 6. Erityisvaatimukset - Tilausnumerot Vakavoitu differentiaalirele _, sisältää kaikki moduulit 1, sisältää moduulit SPCD 3D53 ja SPCD 2D55 2, sisältää moduulit SPCD 3D53 ja SPCJ 4D28 3, sisältää moduulin SPCD 3D53 4, sisältää moduulit SPCD 2D55 ja SPCJ 4D28 5, sisältää moduulin SPCD 2D55 6, sisältää moduulin SPCJ 4D28 Tilausnumeron kaksi viimeistä kirjainta määrittelevät releen nimellistaajuuden f n ja syöttöjännitteen U aux seuraavasti: RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA RS AA, CA, DA, FA AA: f n = 50 Hz ja U aux = V AC/DC CA: f n = 50 Hz ja U aux = V DC DA: f n = 60 Hz ja U aux = V AC/DC FA: f n = 60 Hz ja U aux = V DC Vakavoitu differentiaalirele _ ja koestusadapteri RTXP18 sisältää kaikki moduulit RS AA, CA, DA, FA 1, sisältää moduulit SPCD 3D53 ja RS AA, CA, DA, FA SPCD 2D55 2, sisältää moduulit SPCD 3D53 ja RS AA, CA, DA, FA SPCJ 4D28 3, sisältää moduulin SPCD 3D53 RS AA, CA, DA, FA 4, sisältää moduulit SPCD 2D55 ja RS AA, CA, DA, FA SPCJ 4D28 5, sisältää moduulin SPCD 2D55 RS AA, CA, DA, FA 6, sisältää moduulin SPCJ 4D28 RS AA, CA, DA, FA Tilausnumeron kaksi viimeistä kirjainta määrittelevät AA: f n = 50 Hz ja U aux = V AC/DC releen nimellistaajuuden f n ja syöttöjännitteen U aux CA: f n = 50 Hz ja U aux = V DC seuraavasti: DA: f n = 60 Hz ja U aux = V AC/DC FA: f n = 60 Hz ja U aux = V DC Viitteet Lisätietoja Käyttöohje ja tekninen selostus Vakavoitu differentiaalirele 1MRS MUM FI 12