Source: http://docplayer.fi/5829131-Dosimetria-ydinvoimalaitoksissa.html
Timestamp: 2018-11-16 02:17:24+00:00
Document Index: 10218574

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

DOSIMETRIA YDINVOIMALAITOKSISSA - PDF
Download "DOSIMETRIA YDINVOIMALAITOKSISSA"
1 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0200 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari DOSIMETRIA YDINVOIMALAITOKSISSA DOSIMETRY IN NUCLEAR POWER PLANTS Työn ohjaaja: Juhani Vihavainen Lappeenranta Jani Luukkonen
2 TIIVISTELMÄ Jani Luukkonen Dosimetria ydinvoimalaitoksissa Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö sivua, 22 kuvaa, 10 taulukkoa Hakusanat: dosimetria, säteily, ydinvoima, säteilyannos Ydinvoimalaitoksessa säteilyn voimakkuus voi nousta työtehtävästä riippuen suureksi. Säteilyn myöhäisvaikutusten todennäköisyyden pienentämiseksi on tärkeää voida luotettavasti määrittää henkilön säteilyannos ja ehkäistä työntekijöiden suuria säteilyannoksia. Tässä työssä käydään läpi säteilyn synty, säteilyn ilmaisumenetelmät ja säteilyannoksen mittaus Suomen ydinvoimalaitoksissa.
3 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ 2 Sisällysluettelo 3 Symboli ja lyhenneluettelo 4 1 JOHDANTO 9 2 IONISOIVA SÄTEILY Hiukkassäteily Alfa ja beetahajoaminen Neutronisäteily Fotonisäteily Gamma ja röntgensäteily Fotonin vuorovaikutukset Säteilyn ja aineen vuorovaikutus Säteilyn terveysvaikutukset SÄTEILYN ILMAISUMENETELMÄT Ionisaatiokammio Verrannollisuuslaskuri Geiger Müllerputki Termoloisteilmaisin Puolijohdeilmaisin Tuikeilmaisin Neutronisäteilyn ilmaisimet HENKILÖDOSIMETRIA Säteilytyö Valvonta alue Säteilyaltistuksen seuranta Termoloistedosimetri Mittausepävarmuus YHTEENVETO 56 Lähdeluettelo 57
4 SYMBOLI JA LYHENNELUETTELO Roomalaiset aakkoset A pinta ala [m 2 ] A massaluku [ ] A r suhteellinen atomimassa [g] B boori [ ] C cema [Gy, J/kg] cemanopeus [Gy/s, J/kgs] C hiili [ ] Co coboltti [ ] d syvyys [m] D absorboitunut annos [Gy] E fotonin tai neutronin energia [J] E γ kvantin energia ydintransitioissa [J] E c sekundaarielektronien energia [J] E tr sekundaarihiukkasten liike energia [J] E(τ) henkilön efektiivisen annoksen kertymä [Sv] e Neperin luku [ ] F fluori [ ] H ekvivalenttiannos [Sv, J/kg] Ḣ ekvivalenttiannosnopeus [Sv/s, J/kgs] H E efektiivinen annos [Sv, J/kg] H m annosmittarilla määritetty annos [Sv, J/kg] H p henkilöannosekvivalentti [Sv, J/kg]
5 H s pinta annos [Sv, J/kg] H T elimen tai kudoksen ekvivalenttiannos [Sv, J/kg] H t annoksen oikea arvo [Sv, J/kg] H 0 kirjauskynnys [Sv, J/kg] He helium [ ] h(g) j kehoon joutuneen radioaktiivisen nuklidin j annosmuuntokerroin [Sv/Bq] I suhteellinen virhe [ ] J radioaktiivisen nuklidin aktiivisuus [Bq] K kerma [Gy, J/kg] kermanopeus [Gy/s, J/kgs] Li litium [ ] LiB litiumboraatti [ ] LiF litiumfluoridi [ ] M i mittaustulos [ ] M t mitattavan suureen oikea arvo [ ] m massa [g] N typpi [ ] N hiukkasten lukumäärä [ ] Q efektiivinen laatutekijä [ ] Q e hajoamisessa vapautuva energian arvo [J] Q i fotonisäteilyn ionisaation määrä [C] R annosmittarin vaste [ ] Ra radium [ ] Rn radon [ ]
6 T lämpötila [K] t aika [s] w R absorboituvan säteilyn painokerroin [ ] w T elimen ja kudoksen painokerroin [ ] X säteilytys [C/kg] Z järjestysluku [ ] Kreikkalaiset aakkoset ε keskimääräisen energian määrä [J] µ fotonien matkavaimennuskerroin [1/m] µ/ ρ massavaimennuskerroin [m 2 /kg] μ ctr Comptonin ilmiön energia absorbtiokerroin [1/m] μ tr energian luovutuskerroin [1/m] μ tr /ρ energianluovutuksen massakerroin [m 2 /kg] μ en energia absorbtiokerroin [1/m] µ en /ρ energia absorbtion massakerroin [m 2 /kg] ν neutriino [ ] antineutriino [ ] ρ väliaineen tiheys [g/m 3 ] σ cs sirontavaikutusala [m 2 ] σ ca absorbtiovaikutusala [m 2 ] hiukkaskertymä [1/ m 2 ] hiukkaskertymänopeus [1/ m 2 s] energiakertymä [J/m 2 ]
7 ψ energiakertymänopeus [J/m 2 s] Alaindeksit f c h p p R s s T valosähköinen ilmiö Comptonin ilmiö hengitys parinmuodostus person, henkilö radiation, säteily surface, pinta suu Tissue, kudos/elin Lyhenteet ALARA ALI DAC DIS DNA DIS GM IAEA As Low As Reasonably Achievable Annual Limit on Intake Derived Air Concentration Direct Ion Storage Deoksiribonukleiinihappo Direct Ion Storage Geiger Müller International Atomic Energy Association ICRP International Commission on Radiological Protection Kansainvälinen säteilysuojelutoimikunta LET Linear Energy Transfer
8 LNT ST STUK TVO TL TLD YVL Linear No threshold Model Säteilyturvallisuus Säteilyturvakeskus Teollisuuden Voima Oyj Termoloiste Termoloistedosimetri Ydinvoimalaitos
9 9 1 JOHDANTO Dosimetria on fysiikan piiriin kuuluva tieteenala, joka käsittelee säteilyn ja säteilyannoksen mittausta sekä suureita. Henkilön säteilyaltistuksen arvioimiseksi on tärkeää, että dosimetrinen menetelmä fysikaalisen annoksen määrittämiseksi on riittävän luotettava. Tässä työssä tavoitteena on luoda yleiskuva Suomen ydinvoimalaitosten dosimetriasta. Ydinreaktorissa syntyy sen käytön aikana radioaktiivisia aineita, joiden säteily voi vaikuttaa ihmisen terveyteen. Radioaktiiviset aineet ovat pääasiassa reaktorin ydinpolttoaineessa. Pieni osa aineista on kuitenkin myös reaktorin jäähdytysjärjestelmässä sekä siihen liittyvissä puhdistus ja jätejärjestelmissä. Työntekijöiden säteilyannokset syntyvät pääasiassa ydinvoimalaitosten vuosihuoltojen aikana, jolloin työntekijät tekevät töitä aktiivisten komponenttien ja avattujen järjestelmien läheisyydessä. Vuosihuoltojen pituus ja säteilysuojelullisesti merkittävät työt vaikuttavat henkilöiden yhteenlasketun annoksen suuruuteen. (STUK 2013) Säteilylain ( /592) 12. :n mukaan säteilytyöllä tarkoitetaan säteilyn tai ydinenergian käyttöön liittyvää työtä tai tehtävää, jossa työntekijä voi altistua siinä määrin säteilylle, että työpaikalla on järjestettävä säteilyaltistuksen seuranta. Säteilyasetuksen ( /1512) 11. :n mukaan säteilytyöluokkaan A kuuluville työntekijöille on järjestettävä annostarkkailu työstä aiheutuvien säteilyannosten seuraamiseksi. Tarkkailun tulee perustua henkilökohtaiseen annosmittaukseen tai muuhun henkilökohtaiseen annosmääritykseen. Jos toiminnan laatu edellyttää, on henkilökohtaisen annosmittauksen rinnalla tai sen sijasta käytettävä säteilyturvakeskuksen hyväksymiä muita annostarkkailumenetelmiä siten, että jokaisen säteilytyöluokkaan A kuuluvan työntekijän säteilyaltistus voidaan määrittää. Suomessa säteilyturvakeskus valvoo työntekijöiden säteilyannoksia. Tässä työssä käsitellään dosimetrian keskeiset suureet ja yksiköt, säteilyn laskennallisesta mittauksesta aina efektiivisen annoksen määrittämiseen. Lisäksi käydään läpi säteilyn ilmaisumenetelmät ydinvoimalaitoksen dosimetriassa sekä annosseurantajärjestelmä.
10 10 2 IONISOIVA SÄTEILY Atomeista ja niiden ytimistä peräisin olevaa hiukkasten virtaa kutsutaan ionisoivaksi säteilyksi, jos säteilyenergia riittää ionisoimaan tai virittämään väliaineen atomeja tai molekyylejä. Ionisoimatonta säteilyä on sen sijaan esimerkiksi valo, lämpö ja ultraviolettisäteily. Väliaineen ionisoinnissa säteilyn vaikutuksesta sähköisesti neutraaleista atomeista irtoaa elektroneja ja niistä tulee positiivisesti varautuneita, eli ionisoituneita atomeja. Ionisoiva säteily jaetaan hiukkassäteilyyn ja fotonisäteilyyn. (Luukko 2009, 5) 2.1 Hiukkassäteily Hiukkassäteily koostuu pienistä ionisoivista hiukkasista. Ydinvoimalaitoksessa hiukkassäteilylajit ovat alfa, beeta ja neutronisäteily. Näistä alfa ja beetasäteily ovat suoraan ionisoivia säteilylajeja ja neutronisäteily välillisesti ionisoivaa. (TVO 2013, 23) Alfa ja beetahajoaminen Alfahajoamisessa ytimestä irtoaa kahden protonin ja kahden neutronin muodostama alfahiukkanen α, eli helium ydin 4 He. Raskailla nuklideilla alfahajoaminen on yleistä. Alfahiukkasella on suuri sidosenergia nukleonia kohti, ja se on syynä miksi ydin hajoaa lähettämällä alfahiukkasen yksittäisten nukleonien sijaan. (Toivonen et al. 1988, 55) Alfahajoamisen hajoamisyhtälö on: (1) missä Q e on hajoamisessa vapautuva energian arvo. Esimerkkinä alfahajoamisesta on Radium 226:n hajoaminen Radon 222:ksi (Stabin 2007, 21): (2)
11 11 Koska alfahiukkasella on suuri massa ja varaus, väliaineen jarrutuskyky on alfahiukkasille paljon suurempi kuin muille hiukkasille. Tästä johtuen alfahiukkasella on lyhyt kantama, vain muutama senttimetri ilmassa ja pysäyttämiseen riittää paperiarkki. Alfasäteily on kuitenkin vaarallista elimistöön joutuessaan korkean ionisointikyvyn vuoksi. (TVO 2013, 18) Kuva 2.1: Alfahiukkasen ionisointikyky kudoksessa energian funktiona (Ikäheimo 2002, 40) Beetahajoamisessa ydin siirtyy alempaan energiatilaan ytimen varauksen muuttuessa, mutta massaluvun pysyessä samana. β hajoamisessa ytimen neutroni hajoaa protoniksi ja elektroniksi. Protoni jää ytimeen elektronin sinkoutuessa ulos β säteilyn muodossa. Esimerkkinä β hajoamisesta (Toivonen et al. 1988, 55 56): (3) β + hajoaminen tuottaa protonin hajotessa neutronin ja positronin eli β + hiukkasen. Positronit voivat törmätä elektroneihin jolloin syntyy sähkömagneettista
12 12 annihilaatiosäteilyä. β + hajoamisen sijaan saattaa tapahtua elektronikaappaus ytimen siepatessa yhden elektronin atomin elektroniverholta. Esimerkkinä β + hajoamisesta (Toivonen et al. 1988, 55 56): (4) β ja β + säteilyn energiaspektrit on esitetty kuvassa 2.2. Hajoavan ytimen alku ja lopputilan energioiden erotus vastaa beetasäteilyn maksimienergiaa. Useimmiten kuitenkin β hiukkasen liike energia jää maksimienergiaa pienemmäksi. Erotuksen vie β + hajoamisessa ja elektronikaappauksessa syntyvä massaton ja varaukseton hiukkanen, neutriino (ν), tai β hajoamisessa sen vastahiukkanen antineutriino ( ). (Toivonen et al. 1988, 56) Beetasäteilyllä on pitempi kantama kuin alfasäteilyllä, sillä alfahiukkasen massa ja varaus ovat suuremmat kuin beetahiukkasella. Tämän vuoksi beetasäteily on harvemmin ionisoivaa kuin alfasäteily, eli beetasäteilyn kantama väliaineessa on myös parempi. Beetasäteilyn kantama ilmassa on muutamia kymmeniä senttimetrejä, ja noin 0,3 mm:n paksuinen alumiinilevy absorboi kaikki beetahiukkaset. (TVO 2013, 19) Kuva 2.2: Beetahiukkasten energiaspektri (Toivonen et al. 1988, 56)
13 Neutronisäteily Neutronisäteily koostuu neutroneista, varauksettomista hiukkasista jotka tunkeutuvat hyvin väliaineeseen. Varauksettomina hiukkasina ne eivät aiheuta atomien ionisaatiota, vaan vuorovaikuttavat suoraan väliaineen ytimien kanssa, eli neutronisäteily on välillisesti ionisoivaa säteilyä. Vuorovaikutuksessa ytimistä voi emittoitua gammasäteilyä, protoneja, neutroneja ja alfahiukkasia. Ydin saattaa fissioitua tai absorboida neutronin, jolloin syntyy väliydin virittyneessä tilassa. Viritys useimmiten purkautuu gammasäteilynä. Neutroni saattaa myös sirota ytimestä elastisesti tai epäelastisesti. (Toivonen et al. 1988, 82) Neutronien ja ytimien väliset vuorovaikutukset ovat voimakkaasti riippuvaisia neutronien energiasta. Neutronit luokitellaan liike energian perusteella taulukon 2.1 mukaisesti. Ydinvoimalaitoksessa neutronisäteilyä syntyy vain ydinreaktorissa. Fissioreaktioissa syntyvien neutronien energia on noin 0,5 15 MeV. Käytetyn polttoaineen siirroissa täytyy myös huomioida neutronisäteilyn mahdollisuus. (Ikäheimo 2002, 50 51) Taulukko 2.1: Neutronien luokittelu liike energian perusteella (Ikäheimo 2002, 50) Erittäin nopeat neutronit Nopeat neutronit Keskinopeat neutronit Hitaat neutronit Termiset neutronit Kylmät neutronit yli 10 MeV 0,2 MeV 10 MeV 0,1 kev 200 kev 0,4 100 ev 0,003 ev 0,4 ev alle 0,003 ev
14 14 Liikkuessaan väliaineessa neutronit menettävät energiaansa, eli ne hidastuvat. Hidastuminen perustuu neutronien sirontaan väliaineen ytimistä. Elastisessa sironnassa osa neutronin liike energiasta voi siirtyä ytimen liike energiaksi kokonaisliike energian muuttumatta. Neutronin energianmenetys on suurempi suunnanmuutoksen kasvaessa. Epäelastinen sironta on törmäys jossa kohdeydin siirtyy virittyneeseen tilaan. Törmäyksessä kuluu osa neutronin liike energiasta. Muodostunut virittynyt väliydin hajoaa lähettämällä neutronin. Tulevan ja lähtevän neutronin energioiden erotus jää ytimen viritysenergiaksi. Viritystila laukeaa kun ydin lähettää gammakvantin. Neutronin liike energian täytyy olla suurempi kuin kohdeytimen alin viritysenergia jotta epäelastinen sironta olisi mahdollista. (Toivonen et al. 1988, 84 86) Keveistä alkuaineista koostuvassa väliaineessa, kuten kudoksessa elastinen sironta on todennäköisin neutronien hidastumisen muoto, raskaissa väliaineissa sen sijaan epäelastinen sironta. Epäelastinen sironta voi synnyttää pitkäaikaisia isomeerisia tiloja, jotka ilmenevät materiaalin aktivoitumisena. Hidastuminen jatkuu kunnes neutroni absorboituu väliaineeseen, karkaa kohteesta tai joutuu termiseen tasapainoon. Termisessä tasapainossa neutronien ja väliaineen atomien energia noudattaa samaa Maxwellin jakaumaa. (Toivonen et al. 1988, 85 86) Neutronisäteily johtaa väliaineen ominaisuuksien muuttumiseen, kuten metallien ja muovien haurastumiseen. Tämä johtuu sironnoissa kohdeytimiin luovutetun liike energian kykyyn aiheuttaa sekundaaritapahtumia väliaineessa. Tälläisiä sekundaaritapahtumia ovat esimerkiksi hilavirheiden muodostuminen metalleissa ja kemiallisten sidosten katkeaminen orgaanisessa aineessa. (Toivonen et al. 1988, 86) Neutronin ja ytimen vuorovaikutus saattaa johtaa neutronin absorbtioon. Absorbtioreaktioissa väliytimen viritys saattaa laueta muullakin tavoin kuin emittoimalla neutronin. Absorbtioreaktioita ovat fissio ja säteilevät kaappaukset (n,γ), (n,p), (n,α), (n,2n). Reaktiotuotteet ovat hyvin usein radioaktiivisia. (Toivonen et al. 1988, 86)
15 15 Raskaissa nuklideissa neutroni voi aiheuttaa fission. Fissiossa ydin halkeaa kahdeksi keskiraskaaksi ytimeksi samalla vapauttaen muutamia neutroneja. Samalla vapautuu energiaa koska keskiraskailla ytimillä on enemmän sidosenergiaa nukleonia kohti kuin raskailla ytimillä. Fissio on mahdollinen jos neutronikaappauksessa syntyvän väliytimen viritysenergia on ainakin 4 6 MeV. Terminen neutroni saattaa myös aiheuttaa fission, jos fission kynnysenergia on pienempi kuin absorboituvan neutronin sidosenergia nuklidissa. Nuklidia kutsutaan fissiiliksi jos terminen neutroni voi aiheuttaa fission. Tietyillä nuklideilla fission aiheuttaa vain nopea neutroni. Tällöin tarvitaan neutronin sidosenergian lisäksi energiaa, jotta väliytimen viritysenergia ylittäisi fission kynnysenergian. (Toivonen et al. 1988, 88) Kuva 2.3: Neutronien pääreaktiot (Laukka 2006, 24) Neutronisäteilysuojus on nelikerroksinen. Lähimmäksi lähdettä sijoitetaan raskasytimistä ainetta, kuten rautaa sillä siinä kimmottoman sironnan todennäköisyys on suuri. Yksikin epäelastinen törmäys riittää vähentämään neutronin liike energian alle
16 16 sironnan kynnysarvon. Toinen kerros sisältää ainetta jossa on runsaasti vetyä kuten vettä, parafiiniä tai hiilivetypohjaista muovia, esimerkiksi polyeteeniä. Tarkoituksena on hidastaa nopeat neutronit termisiksi. Kolmannen kerroksen tarkoitus on absorboida tehokkaasti termisiä neutroneja. Aineeksi tähän valitaan yleensä booria, kadmiumia tai litiumia. Ohutkin kerros vähentää merkittävästi lävitseen pääseviä neutroneja. Nopeiden neutronien sirotessa epäelastisesti raskaista ytimistä, tai termisten neutronien absorboituessa vetyyn ja neutroneja absorboivaan kerrokseen, syntyy gammakvantteja. Siten saattaa olla tarpeellista lisätä fotoneja absorboiva neljäs suojuskerros. (Marttila 1989, 179) 2.2 Fotonisäteily Fotonisäteily eli ionisoiva sähkömagneettinen säteily on epäsuorasti, eli välillisesti ionisoivaa säteilyä. Fotonisäteilyn vuorovaikutus aineen kanssa tuottaa ionisoivia sekundaarihiukkasia. (Toivonen et al. 1988, 77) Fotonisäteilyllä on laaja aallonpituuden ja energia alueen spektri, jolloin säteilyn vuorovaikutukset ovat vahvasti riippuvaisia energiasta. (Luukko 2009, 14) Fotonisäteilyllä on eri nimityksiä riippuen säteilyn syntytavasta. Varatun hiukkasen ollessa kiihtyvässä tai hidastuvassa liikkeessä muuttuu osa sen liike energiaa jarrutussäteilyksi. (Ikäheimo 2002, 16) Jarrutussäteilyä syntyy sitä enemmän, mitä suurempi energia elektronilla on ja mitä suurempi väliaineen järjestysluku on. (Ikäheimo 2002, 41) Ydinten energiatilojen välisissä siirtymissä syntyy gammasäteilyä. Atomien sisäelektronien siirroksissa syntyy karakteristista röntgensäteilyä. (Luukko 2009, 14) Annihilaatiosäteilyä syntyy positronin ja elektronin yhtyessä, jolloin niiden lepomassa muuttuu kahdeksi annihilaatiosäteilyn kvantiksi. (Ikäheimo 2002, 21) Gamma ja röntgensäteily Ytimen sanotaan olevan virittyneessä tilassa kun sillä on ylimääräistä energiaa. Ydin vapautuu ylimääräisestä energiasta lähettämällä kvantin eli gammasäteilyä.
17 17 (Hämäläinen 2007, 14) Gammasäteily on siis virittyneestä ytimestä emittoivaa korkeaenergistä sähkömagneettista säteilyä. Gammasäteily aiheuttaa ionisaatiota ainetta läpäistessään vuorovaikuttamalla elektronien kanssa, ja on siten hyvin läpäisevää. Suuren tiheyden omaava materiaali kuten teräs tai lyijy muodostaa hyvän säteilysuojan gammasäteilyä vastaan. (Wrixon et al. 2004, 8) Gammasäteilyllä on hyvin lyhyt aallonpituus. Varauksettomana ja aineettomana se tunkeutuu erittäin hyvin väliaineeseen. Gammasäteilylle ei siten voida määritellä maksimikantamaa, kuten alfa ja beetasäteilylle, vaan sen absorboitumista väliaineeseen kuvataan puoliintumiskerroksella. Yhdensuuntaisesta Co 60:n gammasädekimpusta absorboituu vedessä puolet noin 10 cm:n matkalla. Betonissa puoliintumiskerros on noin 5 cm ja lyijyssä 1 cm. (TVO 2013, 21) cm 100 Co-60 N lyijy 11,35 g/cm3 teräs 7,86 g/cm3 alumiini 2,82 g/cm3 betoni 2,35 g/cm3 vesi 1 g/cm3 0,1 energia MeV 0,3 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3, Kuva 2.4: Säteilyn energia ja puoliintumiskerros väliaineissa (TVO 2013, 21) Röntgensäteily on atomin elektroniverhosta tai vapaan elektronin liiketilan muutoksista lähtöisin olevaa lyhytaaltoista ja suurienergistä sähkömagneettista säteilyä. Röntgensäteily koostuu jarrutussäteilystä ja karakteristisesta röntgensäteilystä.
18 18 Molempia voidaan tuottaa röntgenputkella, joka koostuu katodista ja anodista. Negatiivisesta elektrodista, katodista irtoaa kuumennettaessa elektroneja. Positiivinen elektrodi, anodi, on kytketty suurjännitelähteeseen jolloin anodin ja katodin välillä on voimakas sähkökenttä. Sähkökenttä vetää elektroneja, ja saa ne törmäämään anodille suurella nopeudella. Anodiin osuva elektroni saattaa irrottaa anodin atomeista sisäkuoren elektronin. Tällöin sisäkuorelle jää tyhjä energiatila. Kun sisäkuorelle siirtyy ulomman kuoren elektroni, vapautuu elektronin sidosenergiaa sähkömagneettisena säteilynä, karakteristisena röntgensäteilynä. Energia saattaa myös siirtyä ulomman kuoren elektronille, joka sinkoutuu ulos atomista augerelektronina (Ikäheimo 2002, 15) Varatun hiukkasen ollessa kiihtyvässä tai hidastuvassa liikkeessä muuttuu osa sen liike energiasta jarrutussäteilyksi. Suurin osa jarrutussäteilystä syntyy elektronien suunnan muuttuessa ytimen sähkökentässä. Röntgenputken säteilystä suurin osa on jarrutussäteilyä, ja vain muutama prosentti karakteristista röntgensäteilyä. Jarrutussäteilyn maksimienergia riippuu hidastuvan hiukkasen energiasta, sillä hidastuva varattu hiukkanen voi luovuttaa energiansa yhdelle tai useammalle fotonille. (Ikäheimo 2002, s. 16) Positroni hidastuu lähes samalla tavalla kuin elektroni. Positroni yhdistyy elektroniin hidastumisen loppuvaiheessa. Tällöin hiukkaset häviävät ja niiden massaa vastaava energia vapautuu annihilaatiosäteilynä. (Ikäheimo 2002, 42) Fotonin vuorovaikutukset Fotonisäteilyn vuorovaikutus aineen kanssa tuottaa ionisoivia sekundaarihiukkasia. Fotonisäteily voi olla vuorovaikutuksessa ydintä tai elektroneja ympäröivän sähkömagneettisen kentän tai ydinvoimien aiheuttaman kentän kanssa. Vuorovaikutus voi olla absorptio, elastinen tai epäelastinen sironta. Säteilysuojelun kannalta merkittävät fotonivuorovaikutukset on esitetty kuvassa 2.5 (Ikäheimo 2002, 44)
19 19 Kuva. 2.5: Säteilysuojelun kannalta merkittävät fotonivuorovaikutukset (Ikäheimo 2002, 44) Elastisessa sironnassa (Rayleighin sironta) fotoni siroaa elektroniverhosta. Fotonin energia ei muutu merkittävästi sironnassa, suunnanmuutokset ovat merkittäviä ainoastaan pienillä fotonin energioilla ja raskaissa aineissa. Sironnan vaikutusala on verrannollinen järjestysluvun neliöön. (Ikäheimo 2002, 44) Valosähköinen ilmiössä fotonin energia siirtyy kokonaan elektronikuorelta poistuvalle elektronille. Osa fotonin energiasta kuluu elektronin irrottamiseen, loppuosa energiasta muuttuu vapautuneen fotoelektronin liike energiaksi. Ylemmältä kuorelta siirtyvä elektroni täyttää fotoelektronin jättämän aukon, jolloin syntyy karakteristista röntgensäteilyä ja kevyillä aineilla augerelektroneja. Valosähköinen ilmiö on tärkein gammasäteilyn ja aineen vuorovaikutusilmiö pienillä säteilyenergioilla. Vaimennuskerroin on verrannollinen tekijään Z 4 E 3,5 /A r, missä Z on ytimen protonien lukumäärä, E on fotonin energia ja A r on suhteellinen atomimassa. Makrovaikutusala on voimakkaasti riippuvainen järjestysluvusta, mikä tekee raskaista materiaaleista hyviä fotonisäteilyn absorbaattoreita. (Ikäheimo 2002, 44 46) Comptonin ilmiössä fotoni siroaa löyhästi sitoutuneesta elektronista. Fotoni menettää energiaa elektronin liike energiaksi. Energianmenetys on riippuvainen fotonin
20 20 energiasta ja sirontakulmasta. Makrovaikutusala pienenee energian funktiona, ja on suoraan verrannollinen aineen elektronitiheyteen. Comptonin ilmiössä syntyy aina sironnut fotoni ja elektroni, jonka energia absorboituu nopeasti väliaineessa. Sironneen säteilyn ja absorboituneen säteilyn suhteellista merkitystä voidaan kuvata sirontavaikutusalalla σ cs ja absorbtiovaikutusalalla σ ca. Lyijyssä Comptonin ilmiö on merkittävin vuorovaikutus energia alueella 0,8 5 MeV. Kudoksessa tämä energia alue on 0,06 20 MeV. (Ikäheimo 2002, 47) Jos fotonin energia on kaksi kertaa suurempi kuin elektronin lepomassaenergia 1022 kev, voi säteilyn ja atomiytimen voimakentän vuorovaikutuksesta syntyä elektroni ja positroni. Menetettyään tarpeeksi liike energiaa, positroni yhdistyy elektroniin jolloin syntyy annihilaatiosäteilyä. Tämän parinmuodostuksen makrovaikutusala on verrannollinen tekijään Z 2 /A ja karkeasti fotonin energian logaritmiin loge. Parinmuodostuksen seurauksena positronin ja elektronin liike energia absorboituu väliaineeseen, ja syntyy kaksi vastakkaisiin suuntiin lähtevää fotonia, joiden energia on 511 kev. Suurilla energioilla parinmuodostus on tärkein vaikutusmuoto, lyijyssä yli 5 MeV:n energialla ja kudoksessa yli 20 MeV:n energialla. (Ikäheimo 2002, 47) Fotoydinreaktio tapahtuu tarpeeksi suurilla energioilla. Tällöin fotoni absorboituu atomin ytimeen ja ydin emittoi nukleonin. Näillä fotoydinreaktioilla on nukleonien sidosenergiasta aiheutuva kynnysenergia, joka useimmilla teknisesti tärkeillä aineilla on MeV. Reaktiossa saattaa irrota myös protoni, mutta kynnysenergiat ovat paljon suuremmat verrattuna (γ,n) reaktioon. Verrattuna muihin vuorovaikutuksiin fotoydinreaktioiden vaikutusalat ovat hyvin pieniä. (Ikäheimo 2002, 48) Fotonien matkavaimennuskerroin μ on verrannollinen vuorovaikutusten todennäköisyyteen. Kokonaisvaimennuskerroin on eri tapahtumien makrovaikutusalojen summa (Ikäheimo 2002, 48):
21 21 (5) missä f = valosähköinen ilmiö c = Comptonin ilmiö p = parinmuodostus Jos väliainekerroksen paksuus halutaan ilmaista massana pinta alayksikköä kohti, käytetään vastaavaa massavaimennuskerrointa μ/ρ, joka on kokonaisvaimennuskerroin jaettuna väliaineen tiheydellä. Määritellään energian luovutuskerroin: (6) missä µ ctr = Comptonin ilmiön energia absorbtiokerroin E γ = kvantin energia ydintransitioissa Energianluovutuksen massakerroin on energian luovutuskerroin jaettuna väliaineen tiheydellä μ tr /ρ. Vähentämällä energian luovutuskertoimesta ja energianluovutuksen massakertoimesta varattujen sekundaarihiukkasten energiasta jarrutussäteilyksi menevä osuus, saadaan energia absorbtiokerroin µ en ja energia absorbtion massakerroin µ en /ρ. (Ikäheimo 2002, 48) Tärkeimpien vuorovaikutusten vaikutusalat kasvavat järjestysluvun Z kasvaessa. Raskaimmat alkuaineet absorboivat siis tehokkaimmin fotonisäteilyä. Fotosähköilmiön vaikutusala on verrannollinen järjestysluvun neljänteen potenssiin ja parinmuodostuksen vaikutusala järjestysluvun toiseen potenssiin, mutta Comptonin ilmiö on verrannollinen vain aineen elektronitiheyteen. Näin ollen Comptonin ilmiön merkitys vähenee, kun järjestysluku kasvaa. (Ikäheimo 2002, 48 49)
22 22 Kuva 2.6: Vallitseva vuorovaikutus fotonin energian ja väliaineen järjestysluvun funktiona (Ikäheimo 2002, 46) 2.3 Säteilyn ja aineen vuorovaikutus Säteilykenttään ja vuorovaikutusilmiöihin liittyvät ominaisuudet tulee määritellä, jotta voidaan kuvailla säteilyn ja aineen vuorovaikutusta. Säteilykenttää kuvaavat hiukkaskertymä ja energiakertymä. Hiukkaskertymä on säteilykentässä pienen pallon muotoiseen alueeseen päässeiden hiukkasten lukumäärä dn jaettuna kyseessä olevan pallon isoympyrän pinta alalla da (Marttila 1989, 11): (7) Hiukkaskertymää voidaan tarkentaa käyttämällä termejä neutronikertymä tai fotonikertymä, kun hiukkaslaji tunnetaan. Energiakertymä kertoo kuinka paljon hiukkaset tuovat energiaa tarkasteltavaan pallon muotoiseen alueeseen (Luukko 2009, 7):
23 23 (8) Lisäksi määritellään hiukkas ja energiakertymän ajasta riippuvat suureet hiukkaskertymänopeus ja energiakertymänopeus ψ (Marttila 1989, 11 12): (9) (10) Ionisoivan säteilyn vaikutus väliaineessa riippuu absorboituneesta energiamäärästä. Primaarisäteilyn ja aineen vuorovaikutuksissa syntyy välittömästi ionisoivia hiukkasia. Ionisoivasta primäärisäteilystä energia siirtyy sekundaarihiukkasille, jolloin puhutaan energian muuntumisesta. Varauksettomien hiukkasten tuottamien varattujen sekundaarihiukkasten liike energiaa niiden syntyhetkellä mittaa kerma K. Sekundaarihiukkasten irrottamiseen tarvittavaa energiaa ei lasketa mukaan. Kerma on tarkastelupisteen sekundaarihiukkasten liike energia jaettuna alkion massalla (Luukko 2009, 19): (11) Kerman yksikkö on gray (lyhenne Gy, J/kg). Kerman muutosta ajan suhteen kuvaa kermanopeus (Luukko 2009, 20): (12) Kermaa vastaava varattujen hiukkasten energianluovutusta mittaava suure on cema C. Cema mittaa varattujen primaarihiukkasten energianmenetystä kun ne törmäävät väliaineen atomien elektroneihin. Cemaan luetaan mukaan sekundaarielektronien irrottamiseen tarvittava energia ja niiden liike energia, mutta ei energiaa, jonka sekundaarielektronit luovuttavat väliaineeseen. (Luukko 2009, 20)
24 24 (13) Myös ceman yksikkö on gray. Ceman muutosta ajan suhteen kuvaa cemanopeus (Luukko 2009, 20): (14) Säteilytys X on fotonisäteilyn ionisaation määrä ilmassa massa alkiota kohti (Marttila 1989, 14): (15) Tärkein säteilyn vaikutusta aineeseen mittaava suure on absorboitunut annos D. Absorboitunut annos on ionisoivasta säteilystä aineeseen absorboituneen keskimääräisen energian määrä dε massa alkiota kohti (Luukko 2009, 20): (16) Absorboituneen annoksen yksikkö on gray. Absorboitunut annos ei sellaisenaan kuvaa terveyshaittojen todennäköisyyttä. Absorboituneen energian määrän lisäksi on huomioitava muun muassa säteilyn laji ja energiajakauma, annoksen jakautuminen kudoksessa, kudoksen vaurioitumisalttius, kudoksen merkitys henkilön terveydelle sekä annoksen kertymänopeus ja kertymänopeuden vaihtelu. Erityisesti säteilyn biologinen teho riippuu energiansiirrosta matkayksikköä kohti. Tähän perustuu efektiivinen laatutekijä Q, jolla pyritään huomioimaan eri säteilylajien aiheuttamia terveyshaittoja, erityisesti stokastisia vaikutuksia. Laatutekijän arvoon ei vaikuta kudos johon säteily kohdistuu. Ekvivalenttiannos H on efektiivisen laatutekijän ja absorboituneen annoksen tulo. (Luukko 2009, 21) (17)
25 25 Ekvivalenttiannoksen yksikkö on sievert (Sv, J/kg). Gray ja sievert omaavat saman yksikön J/kg. Gray on kuitenkin absorboituneen säteilyenergian tunnus ja sievert säteilyn aiheuttaman biologisen vaikutuksen tunnus. Taulukossa 2.2 on esitetty eri säteilylajien laatutekijät. Taulukko 2.2: Efektiiviset laatutekijät (Marttila 1989, 18) Säteilylaji Efektiivinen laatutekijä Q Fotonisäteily ja elektronit 1 Termiset neutronit 2,3 Nopeat neutronit 20 Alfasäteily, fissiotuotteet, raskaat ytimet 20 Ekvivalenttiannosnopeus Ḣ on annosekvivalentin muutos dh ajan suhteen (Toivonen et al. 1988, 40): (18) Eri elimillä on erilainen herkkyys ionisoivalle säteilylle. Jos säteily kohdistuu tasaisesti koko elimistöön, voidaan haittojen todennäköisyys arvioida koko elimistön annosekvivalentista. Jos säteily kohdistuu epätasaisesti eri elimiin, tarvitaan suure luonnehtimaan kokonaisriskiä. Elimen tai kudoksen ekvivalenttiannos H T on absorboituneiden annosten D T,R painotettu summa kerrottuna elimeen tai kudokseen absorboituvan säteilyn painokertoimella w R (ST 7 2 s. 8): (19) Taulukko 2.3: Säteilylajien painotuskertoimet w R (ST , 12)
26 26 Säteilylaji w R Röntgen ja gammasäteily, beetasäteily, elektronit 1 neutronit <10 kev 5 neutronit kev 10 neutronit 100 kev 2 MeV 20 neutronit 2 20 MeV 10 neutronit >20 MeV 5 Protonit >2 MeV 5 Alfahiukkaset 20 Neutronisäteilyn ekvivalenttiannosta laskettaessa taulukko 2.3 ei välttämättä ole aina riittävän tarkka. Tällöin on parempi käyttää jatkuvaa funktiota (ST , 10): (20) missä E = neutronienergia (MeV)
27 27 Kuva 2.7: Neutronisäteilyn painotuskertoimet neutronien energian funktiona (ST , 11) Efektiivistä annosta H E laskettaessa on määritettävä kaikkiin kudoksiin ja elimiin kohdistuneet ekvivalenttiannokset. Kokonaisannokset kerrotaan painotuskertoimilla ja lopuksi elinten ja kudosten painotetut annokset lasketaan yhteen. (21) missä w T on elimen tai kudoksen T osuutta stokastisen säteilyvaurion kokonaistodennäköisyydestä, kun koko keho on altistunut tasaisesti säteilylle. Efektiivisen annoksen yksikkö on sievert. Painokertoimet on esitetty taulukossa 2.4. (ST , 8)
28 28 Taulukko 2.4. Elinten ja kudosten painokertoimet w T (ST , 12) Kudos tai elin Sukurauhaset Punainen luuydin Paksusuoli Keuhkot Mahalaukku Virtsarakko Rintarauhaset Maksa Ruokatorvi Kilpirauhanen Iho Luun pinta Muut kudokset w T 0,20 0,12 0,12 0,12 0,12 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 Ekvivalenttiannosta syvyydellä d olevassa pisteessä kehon pehmytkudoksessa H p (d) kutsutaan henkilöannosekvivalentiksi. Syväannokseksi H p (10) nimitetään 10 mm syvyydellä kehon pinnasta mitattavaa ekvivalenttiannosta. Syväannos on hyvä efektiivisen annoksen likiarvo. Pinta annos H s (0,07) mitataan 70 µm syvyydeltä. Pinta annos on ihon paikallisen ekvivalenttiannoksen likiarvo. (ST , 16) Henkilön säteilyannoksen seurannassa tulee määritellä sekä ulkoinen että sisäinen säteilystä aiheutuva annos. Sisäinen annos lasketaan käyttäen kehoon joutuneiden radioaktiivisten aineiden aktiivisuuksia. Henkilön efektiivisen annoksen kertymä E(τ) lasketaan yhtälöstä 22:
29 29 (22) missä h(g) j,s on suun ja h(g) j,h hengityksen kautta kehoon joutuneen radioaktiivisen nuklidin j annosmuuntokertoimet (Sv Bq 1 ) ikäryhmään g kuuluvalle henkilölle. J j,s ja J j,h ovat suun ja hengityksen kautta kehoon joutuneen radioaktiivisen nuklidin j aktiivisuudet. Annosmuuntokerroin tarkoittaa efektiivisen annoksen kertymää aktiivisuuden yksikköä kohti. Annosmuuntokertoimet riippuvat saantotavasta ja altistuneen henkilön iästä. Radioaktiivisen aineen aktiivisuus kehosta mitataan säteilyturvakeskuksen kokokehomittauksessa, joka mittaa tarkan nuklidijakauman ja aktiivisuuden. Ikäryhmät ovat alle 1, 1 2, 2 7, 7 12, ja yli 17 vuotta. Aineen jouduttua kehoon hengityksen kautta on huomioitava aineen partikkelikoko ja keuhkoista poistumisen nopeus. (ST , 3 4) 2.4 Säteilyn terveysvaikutukset Säteilyn vaikutukset jaetaan deterministisiin ja stokastisiin haittavaikutuksiin. Deterministiset vaikutukset ovat välittömiä ja varmoja johtuen laajasta solutuhosta. Stokastiset eli satunnaiset haitat ovat tilastollisia haittavaikutuksia, jotka johtuvat yhden satunnaisen solun geneettisestä muutoksesta. (Paile 2002, 44) Stokastisilla vaikutuksilla ei ole kynnysarvoa. Saatu säteilyannos ei lisää haitta astetta, vain haitan todennäköisyys kasvaa annoksen kasvaessa. Kokonaisriski määräytyy elinaikana saadun kumulatiivisen annoksen mukaan. Yksilön riski on suhteellisen pieni suurenkin annoksen jälkeen. Väestötasolla kokonaishaitta voi muodostua merkittäväksi suuren joukon altistuessa säteilylle, vaikka yksilöannokset jäisivät pieneksi. Stokastisia vaikutuksia tarkasteltaessa tuleekin huomioida väestöryhmän kollektiivinen annos. (Paile 2002, 45) Deterministiset vaikutukset johtuvat hyvin suurista kerta annoksista. Suuria kerta annoksia voi esiintyä lääketieteellistä sädehoitoa saadessa tai vakavissa säteilyonnettomuuksissa. Suuren kerta annoksen deterministisiä vaikutuksia kuten
30 30 luuydin ja suolistovauriot on koottu taulukkoon 2.5. Säteilyannoksen ollessa tarpeeksi suuri on haittavaikutus varma, mutta säteilyannoksen jäädessä kynnysarvon alapuolelle deterministisiä haittavaikutuksia ei synny. Haittavaikutuksen vakavuus kasvaa jyrkästi annoksen kasvaessa. Haitan kehitys riippuu annosnopeudesta. Kynnysarvo haitan kehittymiselle on korkeampi jos säteilyannos saadaan pitkän ajan kuluessa. Tällöin myös haitta jää pienemmäksi. (Paile 2002, 44) Kuva 2.8: Deterministinen haitta (vihreä) ja stokastinen haitta (musta) säteilyannoksen funktiona (Paile 2002, 44)
31 31 Taulukko 2.5: Suuren kerta annoksen vaikutus (TVO 2013, 39 40) Kokokehoannos yli 1 Gray yli 2 Gray yli 3 Gray yli 6 7 Gray yli 12 Gray yli 50 Gray Terveysvaikutus Pahoinvointi, ruokahaluttomuus, väsymys ja lämmönnousu. Veren solujen määrä laskee. Luuydin vaurioituu vakavasti, veren solujen määrä laskee. Pahoinvointia, oksentelua. Herkkyys infektiosairauksille kasvaa, punasolujen määrän väheneminen johtaa anemiaan Suoliston limakalvo vaurioituu pahoin, valkosolujen määrä vähenee, suuri riski verenmyrkytykseen ja sisäisiin verenvuotoihin. Luuydin tuhoutuu täydellisesti, suoliston limakalvon tuhoutuu laajalti. Potilas menehtyy muutamassa kuukaudessa. Ei toipumismahdollisuutta. Suoliston limakalvo tuhoutuu täydellisesti. Potilas menehtyy parissa viikossa Pian altistuksen jälkeen seuraavat oireet ovat huimaus, sekavuus, pahoinvointi, oksentelu ja kouristukset. Aivojen verisuonisto tuhoutuu. Potilas menettää muutamassa tunnissa tajuntansa ja menehtyy parissa vuorokaudessa. Alle kahden grayn annos johtaa lievään säteilysairauteen josta potilas toipuu ilman hoitoa. 2 6 grayn annoksen tapauksessa korkeatasoinen hoito parantaa potilaan ennustetta. Hoito tulee suorittaa hematologisella osastolla, potilas eristää ulkopuolisesta infektiovaarasta ja huolehtia nestetasapainosta. Ennuste on paljon parempi jos potilas onnistutaan pitämään hengissä ensimmäiset kuusi viikkoa. Suoliston limakalvo on toipunut ja luuydin alkaa elpyä. Anemia voi jatkua puoli vuotta ja lopulta luuydin toipuu täydellisesti. (Paile et al. 1996, 33)
32 32 3 SÄTEILYN ILMAISUMENETELMÄT Ionisoivaa säteilyä ei voi aistein havaita, ei edes korkeita tasoja. Tällöin säteilyn mittaamiseen tarvitaan elektronisia laitteita, jotka on suunniteltu havaitsemaan ja mittaamaan säteilyn vuorovaikutus aineen kanssa. Tälläisiä vuorovaikutuksia ovat muun muassa termiset reaktiot, kemiallisen reaktion synty, ionisaatioparien synty ja valontuotto. (Stabin 2007, 132) Säteilyannoksen mittauksessa termiseen tai säteilykemialliseen reaktioon perustuvat dosimetrit eivät sovellu henkilödosimetreiksi liiallisen epäherkkyyden vuoksi, sillä nämä reaktiot vaativat suuria säteilyannoksia. (Marttila 1989, 38) Ionisaatioon perustuvien kaasutäytteisten ilmaisimien toimintaperiaatteena on kerätä talteen sähkökentän avulla ionisoivan säteilyn aiheuttama varaus kahden elektrodin välisessä kaasutilassa. Suljetun astian sisällä oleva kaasu ionisoituu gammasäteilyn läpäistessä astian. Usein astia sylinterin muotoinen, ja siksi sitä kutsutaan putkeksi. Jännitteen voimakkuuden mukaan ilmaisin toimii ionisaatiokammiona, verrannollisuuslaskurina tai Geiger Müllerputkena. (Stabin 2007, ) Henkilöannoksen mittauksessa käytetään nykyisin säteilykenttää ajan yli integroivia Geiger Müllerputkia, puolijohdeilmaisimia ja termoloisteilmaisimia. Puolijohdeilmaisimen vuorovaikutus ionisoivien hiukkasten kanssa ei tuota ionipareja, kuten kaasutäytteisissä ilmaisimissa, vaan elektroniaukkopareja. Elektronit kerätään jännitteen avulla ja näin saadaan mitattua säteilyn voimakkuus. Termoloisteilmaisin perustuu säteilyenergiaa absorboiviin termoloisteaineisiin. Termoloisteaine varastoi energiaa metastabiileihin energiatiloihin jotka vapautuvat lämmittäessä. Tällöin emittoituu valoa verrannollisesti absorboituneeseen annokseen. (Stabin 2007, )
33 33 Kuva 3.1: Kaasutäytteisten ilmaisimien toiminta alueet (Ikäheimo 2002, 118) 3.1 Ionisaatiokammio Jos kammion ionisaation aiheuttamaa varausta mittaava jännite on pieni, ehtivät ionit yhtyä neutraaleiksi atomiksi, eli rekombinoitua ennen kuin ne saavuttavat elektrodin. Kun jännitettä nostetaan, saadaan kerättyä yhä enemmän kunnes käytännössä kaikki on kerätty. Kun jännite on riittävä keräämään 100 % syntyneistä ioneista, on saavutettu ionisaatiokammion toiminta alue. Jännitteen suuruus riippuu ilmaisimen koosta ja muodosta, käytettävästä kaasusta ja kaasun paineesta. (Stabin 2007, s. 136) Ionisaatiokammion toiminta alueella saadaan ilmaisimesta signaali jonka amplitudi on suoraan verrannollinen säteilyn luovuttamaan energiaan. Yleensä mitataan ionisaatiosta aiheutuvaa keskimääräistä virtaa. (Ikäheimo 2002, 117)
34 34 Kuva 3.2: Ionisaatiokammio toimintaperiaate (Luukko 2009, 25) 3.2 Verrannollisuuslaskuri Jännitettä nostattaessa ionisaatiossa syntyneet elektronit saavat kiihtyessään niin suuren energian, että elektroneista itsestään tulee ionisoivia hiukkasia. Nämä elektronit kiihtyvät edelleen ja aiheuttavat uutta ionisaatiota. Tämä ionisaatioiden vyöry sammuu, kun kaikki vapaana olevat elektronit ovat kulkeutuneet anodille. Tätä kutsutaan kaasumonistukseksi. Elektrodille kertyvä varaus on verrannollinen alkuperäiseen ioniparien lukumäärään. Tästä tulee nimi verrannollisuuslaskuri. (Toivonen et al. 1988, 117) Verrannollisuuslaskurilla on kaksi toiminta aluetta: todellisen verrannollisuuden alue ja rajallisen verrannollisuuden alue. Todellisen verrannollisuuden alueella ionisaation monistus on lineaarista, eli säteilyn tuottamien alkuperäisten ioniparien lukumäärä on suoraan verrannollinen kerättyyn varaukseen. Rajallisen verrannollisuuden alueella keräysjännitteen nosto on aiheuttanut epälineaarisuuden. Tärkein syy on sähkökentän pieneminen positiivisen varauksen vuoksi, kun hitaammin liikkuvien positiivisten varausten pilvi tukahduttaa jatkuvan elektroninmonistuksen. (Toivonen et al. 1988, 117) Verrannollisuuslaskuriin valittavassa täytekaasussa negatiivisten ionien muodostuminen tulee olla vähäistä, sillä negatiiviset ionit liikkuvat paljon hitaammin kuin vapaat
35 35 elektronit, jotka pääasiassa vastaavat kaasumonistuksesta. Sopivia täytekaasuja ovat esimerkiksi metaani, butaani, argon ja ksenon. Kaasu joko suljetaan ilmatiiviisti ilmaisimen sisälle tai kierrätetään hitaasti ilmaisimen lävitse. (Toivonen et al. 1988, 117) 3.3 Geiger Müllerputki Geiger Müllerputki (GM putki) muodostuu sylinterimäisestä putkesta, jonka ulkokuori toimii katodina ja keskilanka anodina. GM putken toiminta alueella positiivisten varausten pilvi on niin suuri, että sähkökenttä pienenee alle kaasumonistuksen kynnysarvon ja elektronipurkaus lakkaa aina tietyllä positiivisten ionien lukumäärällä. Elektronivyöryssä syntyy ionien lisäksi paljon virittyneitä molekyylejä. Viritykset purkautuvat synnyttäen fotoneita, jotka absorboituvat kaasuun tai katodiin. Absorbtiossa syntyy fotoelektroneja, jotka vaeltavat anodia kohti ja saavat aikaan uusia elektronivyöryjä. GM putken pulssin amplitudi on koko purkauksen aikana syntyneiden vyöryjen yhteisvaraus. (Toivonen et al. 1988, ) Positiiviset ionit liikkuvat sähkökentässä paljon elektroneja hitaammin ja sammuttavat purkauksen. Katodille kerääntyminen vie huomattavan paljon aikaa, ja tällöin uutta purkausta ei voi syntyä. Ionien liikkuessa ulospäin niiden varaustiheys pienenee, ja kaasumonistusalueen sähkökenttä alkaa palautua alkuperäiseen arvoonsa. Uusi purkaus on mahdollista ennen täydellistä palautumista, mutta silloin pulssin amplitudi jää normaalia pienemmäksi, kun purkauksen sammuttaminen vaatii vähemmän positiivisia ioneja. (Toivonen et al. 1988, ) GM putken lama ajaksi kutsutaan aikaa, joka kuluu täydellisen pulssin synnystä uuteen purkaukseen. Tyypillisesti lama aika on noin µs. Käytännössä laskentapiiri havaitsee pulssin vasta, kun sen amplitudi ylittää tietyn rajan. Erotusajaksi kutsutaan aikaa jonka kuluttua pulssin amplitudi on noussut yli hylkäysrajan. Normaalin arvon amplitudi saavutetaan toipumisajan kuluttua. Täytekaasuna käytetään yleensä argonia tai heliumia joissa elektronit eivät kiinnity atomeihin. (Toivonen et al. 1988, 119)
36 36 Jotta syntynyt purkaus ei synnyttäisi jatkuvasti uusia purkauksia, täytyy GM putkessa olla ylimääräisten pulssien sammutusmekanismi. Täytekaasuun voidaan lisätä erityistä sammutuskomponenttia yleensä 5 10 % täytekaasusta. Sammutuskomponentti on yleensä moniatomista orgaanista kaasua tai halogeenia. Ylimääräisiä purkauksia ei synny, koska positiivisen ionin neutraloituessa vapautuva energia ennemmin hajottaa sammutuskomponentin molekyylin kuin irrottaa elektronin katodilta. Toinen vaihtoehto on putken jännitteen pienentäminen jokaisen pulssin jälkeen väliaikaisesti. Pienentynyt jännite ei riitä ylläpitämään kaasumonistusta, eikä ylimääräisiä purkauksia synny. Tällöin tosin putken lama aika kasvaa. (Toivonen et al. 1988, ) 3.4 Termoloisteilmaisin Termoloiste on ilmiö jossa säteilytettävä aine varastoi osan absorboituvasta energiasta metastabiileihin energiatiloihin, jotka voidaan vapauttaa lämmittämällä kyseistä ainetta. Lämmittäessä ainetta emittoituu valoa, jonka intensiteetti on verrannollinen aineeseen absorboituneeseen annokseen. Termoloisteeseen perustuvat ilmaisimet ovat passiivisia ilmaisimia, annos saadaan tietää vasta kun ilmaisinta lämmitetään lukulaitteessa. (Toivonen et al. 1988, 122) Termoloisteilmiön voi selittää tarkastelemalla elektronien energiatiloja epäorgaanisessa kidehilassa. Elektroni voi nousta valenssivyöltä johtavuusvyöhön saadessaan tarpeeksi energiaa ilmaisimeen osuvilta hiukkasilta. Tällöin valenssivyöhön jää aukko, joka voi liikkua vapaan varauksen tavoin. Lisäämällä kemiallisia epäpuhtauksia kiteisiin eli aiheuttamalla hilavirheitä, saadaan vöiden väliin jäävälle energiavälille syntymään paikallisia energiatasoja. Nämä energiatasot ovat loukkuja joihin elektronit tai aukot voivat siirtyä. (Ikäheimo 2002, 132) Termoloisteaineen lämpötilaa nostettaessa elektronit ja aukot vapautuvat loukuista ja palaavat valenssivyöhön. Tällöin osa viritysenergiasta muuttuu valoksi. Piirtämällä emittoituneen valon intensiteetti ajan tai lämpötilan funktiona saadaan loistekäyrä. Syntyneiden valokvanttien määrä on suoraan verrannollinen termoloisteaineeseen
37 37 absorboituneeseen annokseen. Loukuista vapautumista tapahtuu yleensä jo huoneen lämpötilassa, ja osa annostiedosta katoaa ennen luentaa. Tätä kutsutaan näyttämän häipymiseksi. (Ikäheimo 2002, ) Kuva 3.3: Litiumfluoridin loistevalontuotto lämpötilan funktiona/loistekäyrä (Marttila 1989, 122) Kuva 3.4: Termoloisteilmaisimen toimintaperiaate (Ikäheimo 2002, 132)
38 Puolijohdeilmaisin Puolijohdeilmaisin vastaa ionisaatiokammiota toimintaperiaatteeltaan, mutta puolijohdeilmaisimessa säteily tuottaa elektroniaukkopareja ionien sijaan. Elektroniaukkoparin muodostamiseen tarvitaan vain kymmenesosa energiasta, mitä tarvitaan ioniparin muodostumiseen kaasuilmaisimissa Tämän ja suuremman tiheyden vuoksi puolijohdeilmaisin on kertaa samankokoista ionisaatiokammiota herkempi. Puolijohdeilmaisimella on hyvä energian erotuskyky pienemmän syntyvien varausten määrän hajonnan vuoksi. (Ikäheimo 2002, 126) Elektronien energiatilat on esitetty kuvassa 3.5. Valenssivyön ja johtavuusvyön välinen vyöhyke on tavallisesti 1 5 V. Elektronin saadessa riittävästi energiaa joko lämpöliikkeestä tai säteilystä, siirtyy se valenssivyöltä johtavuusvyölle. Tällöin valenssivyölle jää aukko, joka voi valenssielektronien vaihdon avulla liikkua kiteissä kuten elektroni. Elektronien osuutta kiteen johtavuudessa sanotaan n johtavuudeksi ja aukkojen p johtavuudeksi. Lisäämällä pieniä määriä epäpuhtausatomeja voidaan puolijohteen sähkönjohtavuutta säädellä. (Ikäheimo 2002, ) Kuva 3.5: Termoloisteilmaisimen toimintaperiaate (Ikäheimo 2002, 132)
39 39 Kun p ja n tyypin puolijohteet kytketään yhteen, saadaan syntymään raja alue, jossa on hyvin vähän vapaita varauksenkantajia. Kun puolijohteen liitosalueen yli kytketään estosuuntainen jännite, vaeltavat elektronit ja aukot liitosalueelta ja katoalue laajenee. Katoalue on ilmaisimen aktiivinen alue, jossa syntyneet elektroniaukkoparit kerätään jännitteen avulla signaaliksi. Signaali on suoraan verrannollinen absorboituneeseen energiaan edellyttäen, että varauksen keräyksen tehokkuus on vakio. (Ikäheimo 2002, ) 3.6 Tuikeilmaisin Tuikeilmaisin muuttaa ionisoivan hiukkasen kineettisen energian näkyväksi valoksi, joka kerätään ja muutetaan sähköisiksi pulsseiksi fotokatodilla. Säteilyenergia absorboituu tuikeaineessa virittäen atomeja. Virityksen purkautuessa emittoituu näkyvää valoa ja ultraviolettifotoneja. Tuikeilmaisimen rakenne ja toimintaperiaate on esitetty kuvassa 3.6. (Toivonen et al. 1988, 120) Emittoituneet fotonit ohjataan heijastimien avulla valomonistinputken fotokatodille, josta irtoaa elektroneja. Elektronit kiihdytään sarjalla dynodeja. Elektronin osuttua dynodiin emittoituu lisää uusia elektroneja. Anodille saapuu elektronipulssi joka on verrannollinen tuikeaineeseen osuneen fotonin energiaan. Monistuskerroin on vahvasti riippuvainen jännitteestä, joten jännitelähteeltä vaaditaan stabiilisuutta. (Toivonen et al. 1988, ) Tuikeaine voi olla kaasua, nestettä tai kiinteää ainetta. Myös jalokaasut ja kiteet voivat toimia tuikeaineena. Yhdistelemällä aineita kerroksittain voidaan erotella säteilylajeja. Tuikeaineen absorbtiotodennäköisyyden tulee olla riittävän suuri, absorbtiota tulee seurata riittävän voimakas luminenssi ja tuikeaineen tulee olla valolle läpinäkyvä. Tuikeilmaisin vaatii stabiilia lämpötilaa, sillä elektronien emissiontaajuus fotokatodilla on verrannollinen tekijään T 1,5, missä T on lämpötila. (Ikäheimo 2002, )
40 40 Kuva 3.6: Tuikeilmaisimen toimintaperiaate (Ikäheimo 2002, 123) 3.7 Neutronisäteilyn ilmaisimet Neutronit ovat välillisesti ionisoivia, ne reagoivat väliaineen kanssa tuottaen ionisoivia hiukkasia. Neutronisäteilyn ilmaisimet rakennetaan havaitsemaan näitä reaktioita. Tarvittavilla materiaaleilla on joko suuri vaikutusala tai suuri todennäköisyys synnyttää toivottua reaktiota neutronien kanssa. Kun haluttu reaktio on tuotettu, voidaan syntynyt sekundaarihiukkanen havaita useilla erilaisilla säteilyn ilmaisuperiaatteilla. (Stabin 2007, ) Booritrifluoridi ilmaisin (BF 3 ) on kaasutäytteinen verrannollisuuslaskuri joka käyttää hyödyksi 10 B(n,α) 7 Li reaktiota. Reaktio tuottaa kahdenlaisia ionisoivia hiukkasia; alfahiukkasia ja 7 Li rekyylihiukkasia. Molemmat ovat tiheään ionisoivia ja helppo erottaa ympäristön fotonisäteilystä. BF 3 ilmaisin havaitsee ainoastaan termiset
41 41 neutronit. Päällystämällä ilmaisin parafiinillä neutronit hidastuvat termisiksi. Käyttämällä eripaksuisia kerroksia voidaan matala, keski ja korkeaenergiset neutronit hidastaa, havaita BF 3 ilmaisimessa ja päätellä neutronivuon voimakkuus erilaisilla energioilla. Alfahiukkaset voidaan havaita myös Litium jodituikeilmaisimella. Litium 6:lla on suuri vaikutusala (n,α) reaktiolle, mikä tekee siitä hyvän termisten neutronien ilmaisimen. (Stabin 2007, 160) Kuvassa 3.7 on esitelty Suomen ydinvoimalaitoksissa käytössä oleva Wedholm Medicalin neutronisäteilyn annosnopeusilmaisin. Ilmaisinyksikkö koostuu BF 3 verrannollisuuslaskurista. Mittausputki on ympäröity polyeteenillä ja boorimuovilla. Ilmaisin havaitsee neutronit energiaväliltä 0,025 ev 17 MeV. (Wedholm Medical 2004, 13) Kuva 3.7: Wedholm Medicalin Neutron Monitor 2222A
42 42 Suurin osa ihmisten saamasta neutronisäteilyn annoksista johtuvat vetynuklideista sironneista protoneista. Neutronin aiheutettua ionisaatiotapahtuman, tiheään ionisoiva protoni luovuttaa energiaansa vuorovaikutuksessa kiertoradan elektronien kanssa kunnes se hidastuu. Protonilla on samankaltainen vuorovaikutus aineen kanssa kuin alfahiukkasilla; ne ionisoivat tiheään, niillä on korkea LET arvo ja ne kulkevat suorissa reiteissä. Rekyyliprotoni ilmaisimet hyödyntävät tätä havaitakseen neutroneja. Ilmaisimet voidaan täyttää vedyllä, metaanilla tai vety argonsekoituksella. (Stabin 2007, 161) Neutronisäteilyn ilmaisimet ovat herkkiä muillekin säteilylajeille, ja niiden aiheuttamat signaalit voidaan erottaa neutronisignaaleista pulssinkorkeuden perusteella. (Luukko 2009, 28) Kuvassa 3.8 on esitetty reaktiotuotteiden aiheuttama pulssinkorkeusjakauma tapauksessa, jossa koko energia absorboituu täytekaasuun. Koska gammasäteily ionisoi kaasua huomattavasti vähemmän, voidaan gammapulssit erotella pois. (Luukko 2006, 84) Kuva 3.8: Reaktiotuotteiden pulssinkorkeusjakauma (Luukko 2006, 84)
43 43 4 HENKILÖDOSIMETRIA Säteilyn käyttöä ohjaa kolme periaatetta: optimointiperiaate, oikeutusperiaate ja yksilönsuojaperiaate. Optimointiperiaatteen mukaan säteilyaltistus on aina pidettävä niin pienenä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista. Tätä kutsutaan myös ALARA periaatteeksi. Oikeutusperiaatteen mukaan säteilylle altistavan toiminnan on oikeutettua vain silloin, kun siitä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Yksilönsuojaperiaatteen mukaan yksilön säteilyaltistus ei saa ylittää säädettyjä enimmäisarvoja. (ST , 3) 4.1 Säteilytyö Suomen on kaksi ydinvoimalaitosta, Loviisan voimalaitos ja Eurajoella sijaitseva Olkiluodon voimalaitos. Loviisan reaktorit ovat painevesireaktoreita, joissa jäähdyteveden kiehuminen estetään pitämällä paine korkeana, vesi johdetaan höyrystimille joissa se kiehuttaa sekundaaripiirin veden höyryksi. Syntynyt höyry johdetaan turbiinille. Olkiluodon reaktorit ovat puolestaan kiehutusvesireaktoreita. Kiehutusvesireaktoreissa jäähdyte kiehuu kulkiessaan reaktorisydämen läpi, ja syntynyt höyry johdetaan suoraan turbiinille. (Toivonen et al. 1988, ) Säteilytyöt Olkiluodon ja Loviisan voimalaitoksilla ovat osittain erilaisia johtuen erilaisista reaktorityypeistä. Olkiluodossa turbiini kuuluu valvonta alueeseen, ja valvonta alue onkin sen takia Loviisaa suurempi. Tuorehöyryn virtauksesta johtuen säteilyolosuhteet eivät salli pitkää oleskelua turbiinisalissa tehoajon aikana. Loviisassa sen sijaan on painevesilaitoksen höyrystintila, jossa sijaitsevat höyrystimet, kuumat ja kylmät luupit sekä runsaasti säteilevät lämmönvaihtimet. Säteilytyötä on työtä jossa työntekijällä on mahdollista saada jonkin säteilyasetuksen 6 :ään säädetyn väestön annosrajan ylitys. (ST , 17) Säteilytyötä tekevät siis henkilöt joiden efektiivinen annos voi olla vuoden aikana yli 1 msv, silmän mykiön ekvivalenttiannos yli 15 msv tai minkä tahansa ihon kohdan yli 50 msv. (Säteilyasetus, 6)
44 44 Taulukko 4.1: Annosrajat työntekijöille ja väestölle (ST , 4) Rajoituksen kohde Efektiivinen annos Annosraja, msv vuodessa Säteilytyöntekijät Väestö keskiarvo viiden vuoden aikana yhden vuoden aikana Ekvivalenttiannos Silmän mykiö Iho Kädet ja jalat Säteilytyöntekijät luokitellaan säteilytyöluokkiin A ja B työntekijän työnkuvan mukaan. Säteilytyöluokkaan A kuuluvat työntekijät joille työstä aiheutuva efektiivinen annos voi olla suurempi kuin 6 msv vuodessa. Säteilytyöluokkaan kuuluvat ne säteilytyötä tekevät työntekijät, jotka eivät kuulu säteilytyöluokkaan A. (ST , 9) Valvonta alue Ydinvoimalaitoksen työskentelypaikat on jaettu valvonta alueisiin, tarkkailualueisiin ja luokittelemattomiin. Säteilyturvakeskuksen mukaan valvonta alueeksi on määriteltävä alueet, joissa säännöllisesti tai tilapäisesti oleskeltaessa työntekijälle työstä aiheutuva efektiivinen annos voi olla suurempi kuin 6 msv vuodessa tai silmän mykiön ekvivalenttiannos suurempi kuin 45 msv vuodessa ja ihon, käsien ja jalkojen ekvivalenttiannos suurempi kuin 150 msv vuodessa, kun otetaan huomioon työhön liittyvä poikkeavaan säteilyaltistukseen johtavan tapahtuman mahdollisuus. Valvonta alue on myös perustettava jos työskentely vaatii säteily ja kontaminaatioriskin vuoksi erityisiä turvaohjeita ja turvatoimia. (ST , 6 7) Valvomaton alue luokitellaan tarkkailualueeksi jos alueella työskentelevän työntekijän efektiivinen annos voi ylittää vuodessa arvon 1 msv, silmän mykiön ekvivalenttiannos
45 45 arvon 15 msv tai käsien, jalkojen tai ihon ekvivalenttiannos arvon 50 msv. Muut alueet ovat luokittelemattomia. (ST , 7) Valvotun alueen huonetilat on jaettu säteilyn ja kontaminaation perusteella kolmeen vyöhykkeeseen: vihreisiin, oransseihin ja punaisiin. Jakoperusteet on listattu taulukkoon 4.2. Huonetila kuuluu ylempään vyöhykkeeseen jos jokin ylemmän vyöhykkeen luokitusehto täyttyy. Huonetilan luokitus merkitään erityisellä kyltillä. Ilmakontaminaation mitta DAC ilmoittaa aktiivisuuspitoisuuden ilmassa, jota työvuoden (2000 tuntia) ajan hengittämällä kehoon kertyy ALI arvon, eli vuotuisen saantorajan suuruinen annos. Nuklideille on määritetty annosmuuntokerroin jolla lasketaan ALI arvo. Saanto pitää olla alle 20 msv seuraavan 50 vuoden ajalle laskettuna. Laskennallinen ilmamäärä 2000 tunnilla on 2400 m 3. (TVO 2013, 26) Taulukko 4.2: Valvonta alueen huonetilaluokittelu (YVL , 6) Vihreä Oranssi Punainen Annosnopeus 25 µsv/h 25 µsv/h 1 msv/h 1 msv/h Pintakontaminaatio Beetasäteilijät Pintakontaminaatio Alfasäteilijät 4 Bq/cm Bq/cm 2 40 Bq/cm 2 0,4 Bq/cm 2 0,4 4 Bq/cm 2 4 Bq/cm 2 Ilmakontaminaatio 0,3 DAC 0,3 30 DAC 30 DAC
46 46 Kuva 4.1: Valvonta alueen huoneluokituskyltin pohja Olkiluodossa (TVO 2013, 87) Valvonta alueelta poistutaan kahden henkilömonitorin kautta. Ensimmäinen mittaus suoritetaan laitoshaalari päällä, hälytysraja on 4 Bq/cm 2 muualle kehon alueelle paitsi käsille, joille hälytysraja on 2 Bq/cm 2. Toinen mittaus suoritetaan alusvaatteissa yhdellä hälytysrajalla 2 Bq/cm 2. Toinen henkilömonitori myös mittaa gammasäteilyä mahdollisen sisäisen kontaminaation havaitsemiseksi. Kontaminaation esiintyessä tulee suorittaa henkilödekontaminointi säteilyvalvonnan ohjeiden mukaan. (TVO 2013, 84) Valvonta alueella työskentelevälle tulee suojavarusteiden lisäksi olla poikkeavien säteilyaltistusten vuoksi käytössä henkilökohtainen säteilyhälytin, eli elektroninen dosimetri. (ST , 8) Elektronisen dosimetrin toimintaperiaatteena on useimmiten Geiger Müllerputki. (Toivonen et al. 1988, 133) Kuvassa 4.2 näkyvät elektroniset dosimetrit ovat käytössä Olkiluodossa. Rad 101:n ilmaisimena on Geiger Müllerputki ja Rad 51:ssa puolijohdeilmaisin. (TVO 2013, ) Elektronista dosimetria pidetään haalarin oikeassa rintataskussa. Elektroninen dosimetri ohjelmoidaan valvonta alueelle tultaessa henkilökohtaiseen käyttöön lukijalaitteessa, ja luetaan pois käytöstä poistuttaessa valvonta alueelta. Elektroninen dosimetri myös