Source: https://www.scribd.com/document/125925673/16-plomberie-pdf
Timestamp: 2016-12-09 06:15:43+00:00
Document Index: 236509941

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinCommunauté de Communes PAIMPOL GOELO Construction de 2 gymnases DCE : JANVIER 2006LOT N° 16 - PLOMBERIE - SANITAIRES
CCTP-1
LOT N°16 - PLOMBERIE SANITAIRES
16-1 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
16-1-1 16-1-2 16-1-3 16-1-4 16-1-5 16-1-6 16-1-7 16-1-8 16-1-9 16-1-10 16-1-11 Définition de la prestation Consistance des travaux Renseignements de base Règlements généraux et documents de référence Documents fournis par le B.E.T. Documents à fournir par l'entrepreneur Formation du personnel d'exploitation Réception des installations Bureau de contrôle Coordonateur sécurité (SPS) Limites des prestations
16-2 - DESCRIPTION DES OUVRAGES
16-2-1 16-2-2 16-2-3 16-2-4 16-2-5 16-2-6 16-2-7 16-2-8 16-2-9 16-2-10 16-2-11 16-2-12 16-2-13 16-2-14 Appareils sanitaires Alimentation eau froide Désinfection des réseaux Calorifuge et protection anti-condensation des tuyauteries eau froide Production eau mitigée et bouclage Calorifugeage des tuyauteries eau mitigée en chaufferie Calorifuge des tuyauteries eau mitigée hors chaufferie Supports Vidange des appareils Eaux usées - eaux vannes Ventilation des chutes Eaux pluviales Réglage - sécurité Main d'oeuvre
16-3 – CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Armor Ingénierie SA/AD
I:\Dossier\2002\067\Pièces écrites\DCE Janvier 2006\16Plom.doc-
La fourniture et la pose de tous les éléments de l'installation suivant les solutions décrites ciaprès. (EAU et E.1 DEFINITION DE LA PRESTATION La prestation du lot PLOMBERIE SANITAIRES comprendra : la fourniture. la mise en service et les essais des matériels spécifiés dans le présent document et de tous les éléments nécessaires au fonctionnement correct des installations.Classement de l'Etablissement .PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
16.3ème catégorie
: Couleur blanche gamme standard correspondant au choix A et acier inoxydable suivant le cas.Le transport et la manutention de tous les matériels jusqu'au lieu de montage .Le réglage et la mise au point de tous les organes et appareils nécessaires au bon fonctionnement de l'installation complète .3
RENSEIGNEMENTS DE BASE PROGRAMME Les travaux définis par le présent document consistent en la réalisation de travaux de PLOMBERIE SANITAIRE dans les 2 gymnases de Paimpol.Tél.96.Fax 02.BAT.64 . Tous renseignements complémentaires pourront être pris auprès du : .BP 2238 22022 SAINT-BRIEUC CEDEX 01 .A. plan d'exécution .Toutes les prestations nécessaires au fonctionnement des bâtiments existants (travaux provisoires.57. . la pose. : Elles seront de type Standard chromé et classées NF ACOUSTIQUE .La fourniture du dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)
CONSISTANCE DES TRAVAUX Les travaux à exécuter et les prestations à charge du présent lot comprendront : .1.Les vérifications et les essais préalables à la réception. coupures et déposes) .Robinetteries
16.La fourniture des documents et schémas des installations . .) : Depuis citerneau en limite de propriété
. ARMOR INGENIERIE 69 rue Chaptal .La fourniture du dossier de récolement (DOE et COPREC) .PLOMBERIE .La fourniture des notes de calcul.U.Appareils sanitaires : Type X .33.33.T.doc-
.Origine eau froide
I:\Dossier\2002\067\Pièces écrites\DCE Janvier 2006\16Plom.60.Les raccordements et alimentations en énergie .Communauté de Communes PAIMPOL GOELO Construction de 2 gymnases DCE : JANVIER 2006
LOT N° 16 .C. plan de réservation.La formation du personnel pour la conduite des installations . .Toutes les sujétions de dépose et repose de matériel nécessaire pour l'exécution de ces ouvrages.Toutes les sujétions de protection des autres ouvrages pendant les travaux . : 02.SANITAIRES
CCTP-2
16-1 .B.96.1.PE.1.E.E.
REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS DE REFERENCE .Origine eau mitigée eau chaude sanitaire .Eaux pluviales .
I:\Dossier\2002\067\Pièces écrites\DCE Janvier 2006\16Plom.U.Législation et réglementation relatives principalement : .Ensemble des avis techniques et prescriptions générales éditées. aux économies de combustible et d'énergie .PLOMBERIE .Ensemble des normes éditées par l'association française de normalisation (AFNOR) .D'une manière générale. .E.S.T. circulaires et arrêtés des divers organismes agréés ou professionnels.Communauté de Communes PAIMPOL GOELO Construction de 2 gymnases DCE : JANVIER 2006
LOT N° 16 .1.I.P. . à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. . : Manchons hors chaufferie : EU et EV en aérien : EP en aérien : Gaz en chaufferie et grande salle
16. à la protection contre les risques d'incendie et de panique. Si au cours des travaux de nouveaux règlements entraient en vigueur.Recommandations. l'entrepreneur devra en avertir le Maître d'Oeuvre et indiquer toutes les dispositions à prendre afin de rendre.Evacuations EU-EV .Ensemble des Documents Techniques Unifiés D. eau chaude.A. Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire. .Les règles professionnelles.1.Calorifugeage . règles techniques. Les plans de principe. LE BET a une MISSION de BASE (loi MOP) A la consultation des entreprises .
16. .Règles techniques de l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances contre l'Incendie et Risques Divers (A.Gaz NATUREL
: Production eau chaude en chaufferie
: Eau froide. . les installations conformes à ces nouveaux règlements dans la mesure où ceux-ci sont applicables à cette opération.D. eau mitigée : en tube cuivre.SANITAIRES
CCTP-3
. au type d'immeuble. . l'installation sera réalisée suivant les règles de l'art et selon les normes et règlements en vigueur dans les différentes techniques ou les différents corps d'état concourant à la réalisation de la présente installation. à la mise en service.Distribution intérieure .R.doc-
DOCUMENTS FOURNIS PAR LE B. Le présent devis descriptif. . avec schémas de principe .T.) .
les procès verbaux COPREC effectués pendant et en fin de travaux . établies en liaison avec les entreprises des autres corps d'état concernés. Plans :4 " dont un sur CD ROM. .les procès verbaux d'essais de tous matériels dont il est demandé une résistance ou tenue au feu. . cloisons. le type.6
DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR Avec sa proposition : . . l'installateur devra fournir les plans corrigés et approuvés.les plan d'exécution . .les plans de chacune des différentes parties des installations qui présente des particularités marquées.doc-
.1.Dossier de maintenance des installations conformément au décret N° 92.éventuellement des schémas de chacune des différentes parties de l'installation qui présentent des particularités marquées. des canalisations. si au cours de la période de garantie. NOTA.Communauté de Communes PAIMPOL GOELO Construction de 2 gymnases DCE : JANVIER 2006
LOT N° 16 .les notes de calculs et de détermination des matériels. En fin de travaux : L'entrepreneur devra remettre le dossier de recollement comprenant : . de chaque ensemble.la liste des matériels de rechange de première urgence.Les entreprises devront obligatoirement fournir leur devis détaille comprenant les prix : . . le contrôle journalier et l'entretien courant. . .les plans de réalisation avec les parcours réels. débits. de chaque option et ou variante A la réalisation des travaux : Le dossier de réalisation comprenant : . conduits . . Il est entièrement responsable des plans et cotes qu'il doit vérifier ou fournir lui-même.SANITAIRES
CCTP-4
16.les schémas et notices explicatives de fonctionnement.les schémas détaillés d'exécution de toutes les armoires électriques. .une liste complète et détaillée des matériels installés indiquant la marque. des modifications sont apportées aux installations. . et éventuellement du distributeur. la référence du fabricant. poids. L'entrepreneur fera son affaire de la fourniture de tous les plans et dossiers pouvant être requis par le Maître d'Oeuvre. et réservations dans tous les ouvrages en béton armé maçonnerie. Pièces écrites : 4 exemplaires sur tirage.une note donnant les consignes et les instructions concernant la bonne marche de l'installation. .
I:\Dossier\2002\067\Pièces écrites\DCE Janvier 2006\16Plom. de chaque unité.PLOMBERIE . .les plans de fabrication.333 En outre. Le dossier de récolement devra être remis au BET ARMOR INGENIERIE Nombre d'exemplaires : .Leurs encombrements. . trémies.les plans et croquis pour l'exécution des percements.Les marques et références des matériels proposés .la fourniture du matériel nécessaire aux essais. . en nombre d'exemplaires nécessaires pour remplacer ceux des dossiers précédemment remis.Le devis estimatif et quantitatif à présenter conformément aux stipulations contenues dans le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire du BET.les plans de réservations. . puissance électrique . .
c'est-à-dire.1. .9
BUREAU DE CONTROLE Un organisme de contrôle a été désigné par le Maître d'Ouvrage.la fourniture des dossiers de récolement. . l'entrepreneur devra avoir réalisé les essais de l'ensemble de ses travaux suivant les documents qu'il devra rédiger et remettre au Maître d'Ouvrage et Maître d'Oeuvre avant réception des travaux. . elle n'est délivrée que lorsque les installations sont complètes et strictement conformes au Cahier des Clauses Techniques Particulières.
I:\Dossier\2002\067\Pièces écrites\DCE Janvier 2006\16Plom. en présence du Maître de l'Ouvrage.l'étanchéité des installations. il vérifiera la conformité de toutes les installations dans la limite exclusive du projet. Le contrat du Maître d'Oeuvre ne comprend qu'une visite de réception. Les produits et équipements nécessaires aux essais sont dus par l'entrepreneur. du Maître d'Oeuvre et de l'Entrepreneur : .doc-
.PLOMBERIE . La réception des installations sera conditionnée aux résultats satisfaisants des essais et des contrôles.7
FORMATION DU PERSONNEL D'EXPLOITATION Le titulaire du présent lot sera tenu de mettre à disposition du Maître de l'Ouvrage.1.le niveau sonore des installations. le personnel qualifié pour assurer la formation des personnes devant assurer le fonctionnement et la maintenance des différentes installations.la qualité et la mise en oeuvre du matériel.
16. L'entrepreneur devra toutes les interventions et modifications qui seraient imposées par cet organisme.les sections et le type des canalisations. qu'elle ne peut pas être donnée après mise en service partielle.la conformité au présent document. ainsi que la maind'oeuvre.SANITAIRES
CCTP-5
16. il n'est pas possible de faire cette réception ou si le Maître d'Oeuvre doit se déplacer plusieurs fois. . Seront notamment vérifiés. Bien entendu. . .
16.1. Essais et vérifications Avant que toute réception ne soit effectuée par le Maître de l'Ouvrage et Maître d'Oeuvre. Si le jour fixé.les sécurités et dispositifs d'alarme.8
RECEPTION DES INSTALLATIONS Conditions de réception Le courant électrique nécessaire aux essais est à la charge du Maître d'Ouvrage.la précision et la bonne marche des contrôles automatiques. .Communauté de Communes PAIMPOL GOELO Construction de 2 gymnases DCE : JANVIER 2006
LOT N° 16 . L'entreprise devra fournir tout le matériel de mesure et le personnel qualifié pour effectuer les contrôles. ces déplacements seront facturés à l'Entrepreneur. Réception des ouvrages Cette réception est en principe unique pour l'ensemble des installations.
Fourniture des plans de réservations et de récolement NB : compris réservations pour encastrement de toutes les tuyauteries
.tranchée entre chaufferie et limite de propriété compris sable et treillis GROS OEUVRE . remblai regards pour ensemble des réseaux EU-EP à l’ extérieur du bâtiment et ensemble des l’ réseaux EU-EV-EP en sol à intérieur du l’ bâtiment (sortie à 1 mètre) compris tranchées remblaiement et compactage . sanitaires .11
LIMITE DE PRESTATIONS Les travaux ci-après seront exécutés par les adjudicataires des lots suivants.Raccordement sur naissances et chutes EP jusqu’ attentes en sol au
. Il est donné ci-dessous. en aucun cas.
16.Réservations dans les ouvrages suivant plans cotés du lot Plomberie sanitaire.Ensemble des réseaux EU-EV-EP en élévation dans le bâtiment
.Naissances EP (ø à confirmer)
. tranchées.
TERRASSEMENT .SANITAIRES
16.VRD .1.) .Canalisation eau froide
..Communauté de Communes PAIMPOL GOELO Construction de 2 gymnases DCE : JANVIER 2006
LOT N° 16 .Etanchéité autour ventilation primaire (2U)
I:\Dossier\2002\067\Pièces écrites\DCE Janvier 2006\16Plom. Il assurera toutes les coordinations entre les différentes phases de travaux et travaux entre entreprise afin d’ assurer la sécurité des travailleurs et du public. dans local VMC chaufferie avec siphon . L’ entrepreneur devra toutes les interventions qui seraient imposées par cet organisme.
PLOMBERIE SANITAIRE . Il est rappelé que les entreprises peuvent se procurer toutes les pièces des dossiers des autres corps d'état.Rebouchage de toutes les réservations demandées ETANCHEITE .PLOMBERIE . étant bien précisé qu'elles ne sont pas limitatives et que l'entrepreneur du présent lot aura à sa charge tous les travaux nécessaires à une parfaite exécution de l'ensemble de ses ouvrages.Canalisations. les limites de prestations de différents corps d'état. ni à aucun moment faire état de ne pas les avoir consultés et de les ignorer.10
COORDONATEUR SECURITE (SPS) Un coordonateur sécurité a été désigné par le Maître d’ Ouvrage.Fourniture et pose des siphons au RdC (douches.Attente EP en sol .1. pour appareils sanitaires et siphons . qu'elles ont le devoir d'en prendre connaissance et qu'elles ne pourront.Attentes EU ø 100 en sol : ..
Mitigeage et distribution ECS avec bouclage.
.Fourniture et pose des vasques et de l'évier.Barre de relevage WC handicapés . CHAUFFAGE-VENTILATION . des appareils sanitaires.Fourniture et pose des miroirs
.Liaison équipotentielle secondaire .Distribution gaz ELECTRICITE .Liaison équipotentielle principale MAITRE D’ OUVRAGE .Placard pour installation mitigeur de douche PEINTURE .Production ECS avec 3 vannes en attente EF.Les peintures de repérage aux teintes conventionnelles
I:\Dossier\2002\067\Pièces écrites\DCE Janvier 2006\16Plom. .PLOMBERIE .Coffre CF2H sur EP en chaufferie .Communauté de Communes PAIMPOL GOELO Construction de 2 gymnases DCE : JANVIER 2006
LOT N° 16 . l'évier. . .Alimentation EF de la chaufferie pour remplissage.Meubles pour vasques des sanitaires et de .DOUBLAGE -Renforcement des cloisons pour suspensions .doc-
CCTP-7
MENUISERIE INTERIEURE BOIS .Amenée de eau potable dans un citerneau l’ compris comptage et vanne d’ arrêt (DN 65) en limite de propriété. CLOISONS SECHES . .Raccordement électrique de la pompe de recyclage.Barre de maintien douche handicapés .Peinture définitive des tuyauteries et canalisations apparentes. EC et bouclage .Bâti support pour WC suspendus.Accessoires de toilette .
. .En tube chromé ø 40 mm .) (1 U.)
Armor Ingénierie SA/AD I:\Dossier\2002\067\Pièces écrites\DCE Janvier 2006\16Plom.Chromé NB.DESCRIPTION DES OUVRAGES
16.1 APPAREILS SANITAIRES . le poussoir sera monté sur une plaque inox (20 x 20) vissée.Abattant double OLFA NB. Localisation : WC F WC H WC réunion (1 U.Abattant double OLFA NB.Céramique blanche ou inox . à la charge du présent lot.) (1 U.PLOMBERIE .En tube chromé ø 40 longueur 60 cm écartement du mur 10 cm minimum (compris fixations et rosace).doc-
.angle à 135° . Afin de permettre l'accessibilité au mécanisme de chasse.Cuvette suspendue de marque PORCHER ou équivalent type ULYSSE N° 2445 avec bâti support.) (1 U. . Localisation : WC F WC H (3 U.Communauté de Communes PAIMPOL GOELO Construction de 2 gymnases DCE : JANVIER 2006
LOT N° 16 .)
Cuvette de WC handicapés
CCTP-8
16-2 . le poussoir sera monté sur une plaque inox (20 x 20) vissée.Robinetterie DELABIE ou équivalent type TEMPOCHASSE ENCASTRE .Robinetterie DELABIE ou équivalent type TEMPOCHASSE ENCASTRE .2.Choix B . Afin de permettre l'accessibilité au mécanisme de chasse. sinon.Cuvette suspendue de marque PORCHER ou équivalent type ULYSSE N° 2445 avec bâti support. Toutes les alimentations des appareils sanitaires seront encastrées.
. Localisation : Douche handicapés (2U. elle aura à sa charge le rainurage pour l'incorporation de ses tuyauteries.écartement du mur 10 cm minimum (compris fixations et rosace (renfort cloisons à prévoir) Localisation : Sanitaires handicapés (3 U. En particulier.Robinetterie normes EPEBAT . l'entreprise devra toutes les réservations dans les murs béton banché.)
. à la charge du présent lot.
Robinetterie DELABIE .SANITAIRES
.Siphon Encastrement dans le plan de toilette du lot MENUISERIE Localisation : Vestiaires 1 à 8 Sanitaires H et F Sanitaires Réunion (8 U.Urinoir à action siphonique de marque PORCHER ou équivalent type AXIF .)
NB.Ensemble PRESTO type DL 40 prêt à poser avec amorceur encastré. Les vasques seront raccordées sur l'eau mitigée ou eau froide par tuyauteries encastrées sous fourreau depuis la circulation.) NB. . 753200) .
.Compris fixations renfort à prévoir dans mur si besoin.Siphon démontable par le dessous (fourni avec appareil) l’ .Robinetterie DELABIE.Bonde à grille chromée réf. fixation murale et coude de raccordement apparent laiton chromé vers tuyauterie encastrée Localisation : Vestiaires 1 à 8 (40 U.) : Douches handicapés (2 U.sortie horizontale . La vidange et l'alimentation seront encastrées dans le doublage
.) EF
NB. PRESTO ou équivalent type 605 S avec system anti blocage Localisation : Vestiaires arbitres (2U. Les douches seront raccordées sur eau mitigée par tuyauteries encastrées sous fourreau l’ depuis la circulation
.Poste d’ PORCHER ou équivalent .) EF (2 U.Robinetterie poussoir marque PRESTO.
I:\Dossier\2002\067\Pièces écrites\DCE Janvier 2006\16Plom.Vasque inox 316 L circulaire ø 400 .Lavabo en céramique de marque PORCHER ou équivalent type MADISON sur console en alu epoxy blanc compris siphon .Communauté de Communes PAIMPOL GOELO Construction de 2 gymnases DCE : JANVIER 2006
LOT N° 16 .PLOMBERIE . PRESTO ou équivalent type 605 S avec système anti-blocage .bec orientable Il sera prévu un robinet d’ arrêt quart de tour sur arrivée EAU FROIDE et sur arrivée EAU CHAUDE.) (3 U.) E 11
Poste d’ eau
.alimentation encastrée . fixations murales .doc-
. 9779 comprenant : eau .) EF (1 U. bonde siphon à grille N° 0209 . grille support inox .) : Vestiaires arbitres 1 et 2 (2 U. DELABIE ou équivalent type 60B Localisation : Sanitaires hommes Sanitaires réunions (3 U.type SERVICE Réf. mélangeur évier mural .
I:\Dossier\2002\067\Pièces écrites\DCE Janvier 2006\16Plom.Communauté de Communes PAIMPOL GOELO Construction de 2 gymnases DCE : JANVIER 2006
LOT N° 16 .PLOMBERIE .doc-
CCTP-10
(1 U.
Urinoirs : 16/18 . . . . NB.2
ALIMENTATION EAU FROIDE Le branchement sera réalisé par le concessionnaire à la charge du Maître d’ Ouvrage avec : . L'alimentation en eau de la chaufferie pour remplissage des réseaux avec : .citerneau . par un robinet d'arrêt quart de tour facilement accessible (placée dans faux-plafond de la circulation du RdC) . une vanne d'arrêt en attente.Raccordement sur le branchement compris raccords . L'alimentation en eau froide de l'ensemble des appareils sanitaires Les sections minimales de raccordement en eau froide des appareils seront les suivantes .Les tuyauteries ne passeront pas à la verticale des appareils spécialisés.Les colonnes et raccordements des appareils seront réalisés en tube cuivre.SANITAIRES
CCTP-11
16. Le présent lot devra prévoir : .2.Le trajet des tuyauteries et leur passage dans les locaux devront être judicieusement réalisés. WC à chasse : 26/28 .vanne d'arrêt ..La distribution eau froide à l'intérieur des bâtiments sera réalisée en tube cuivre posé sur colliers ISOPHONIQUES.compteur
C'est à partir du citerneau en limite de propriété qu'interviennent les prestations du présent lot. réseau réalisé en polyéthylène qualité alimentaire jusqu’ la à chaufferie (tranchée au lot VRD). . Elles comprendront : . .Communauté de Communes PAIMPOL GOELO Construction de 2 gymnases DCE : JANVIER 2006
LOT N° 16 .PLOMBERIE . L’ alimentation de la production d'ECS . Poste d'eau : 14/16
I:\Dossier\2002\067\Pièces écrites\DCE Janvier 2006\16Plom.Des organes de protection contre les phénomènes de coup de bélier seront placés sur les longs tronçons. Toutes les tuyauteries dans les vestiaires et sanitaires seront encastrées et placées sous fourreaux.Chaque groupe d’ appareils devra pouvoir être isolé séparément du reste de l'installation. et armoires électriques.. des tableaux.Un clapet antipollution de marque SOCLA ou équivalent type EA avec vanne d’ arrêt générale et filtre. . .Un réseau enterré depuis le regard .doc-
. avec vanne d'arrêt générale sur arrivée dans bâtiment.
CCTP-12
16.2. .3
DESINFECTION DES RESEAUX Essais avant désinfection : Après terminaison des travaux. Il sera placé à cet effet un isolant norme NF classement feu NF M1 type ARMAFLEX SH (épaisseur 13 mm) en pose non collée sur la tuyauterie eau froide et avec bande adhésive sur tous les joints. .Préparation de la solution concentrée de permanganate de potassium la veille de l'opération par dissolution dans l'eau très chaude de la totalité du désinfectant à utiliser .
LOT N° 16 .
16. . l'installation sera remplie d'eau et maintenue dans cet état pendant 48 heures. . puis remplir la canalisation avec de l'eau du réseau et laisser couler pendant 24 heures à débit suffisant. A cet effet.Rinçage : ouvrir les exutoires dans l'ordre inverse de celui adopté pour le remplissage. Réactif : permanganate de potassium "technique" livré par l'industrie chimique. du compteur du concessionnaire. les gaines techniques et coffres éventuels seront calorifugées pour éviter les risques de condensation.doc-
. Si aucune variation de niveau ne se produit. Sur toutes les parties apparentes dans les locaux habitables.PLOMBERIE . Mode opératoire : .2.Prélèvements réglementaires : ils pourront être effectués par le laboratoire dès la fin du rinçage. Quantité totale nécessaire : 150 g par m 3 de capacité. c'est-àdire d'aval en amont.4
CALORIFUGE ET PROTECTION ANTI-CONDENSATION DES TUYAUTERIES EAU FROIDE Les tuyauteries principales eau froide passant dans les faux-plafonds.Injection de la solution concentrée de permanganate de potassium sous pression dans le réseau en charge à un débit réglé en fonction du débit d'écoulement opéré par étapes d'amont en aval. il sera procédé à l'essai d'étanchéité à froid de l'installation. Désinfection de l'installation : Toutes mesures seront prises pour éviter tout refoulement dans la canalisation existante et la canalisation publique. jusqu'aux extrémités de la canalisation en ouvrant chaque robinet jusqu'à apparition de la couleur violacée du désinfectant : refermer chaque exutoire aussitôt et passer au suivant.Temps de contact : 48 heures. l'installation sera considérée comme étanche à froid.Rinçage préalable de deux heures de la ceinture ou de la canalisation principale jusqu'au robinet de purge de la nourrice. Un manomètre sensible sera installé. La désinfection doit obligatoirement être effectuée avec le branchement définitif pour lequel la Compagnie des Eaux à donné son accord de mise en service. le calorifuge sera revêtu de deux couches de peinture ARMAFINISH 99.
Douches .2. Il sera prévu une horloge pour le circuit de bouclage de l'eau mitigée. L'entreprise devra réaliser un circuit en cuivre depuis les attentes EC. Anti-bélier. Chaque circuit sera bouclé à l'aide d'une pompe SIMPLE de marque SALMSON ou équivalent.éviers 12/14 .doc-
. Le lot CHAUFFAGE-VMC aura à sa charge la protection.BOUCLAGE avec vannes prévues en chaufferie par le lot CHAUFFAGE : . . Les distributions eau chaude. eau mitigée et bouclage seront réalisées en tube cuivre sur colliers isophoniques. Il sera prévu un robinet d'arrêt par ensemble d'appareils sanitaires. Vasques 10/12 .SANITAIRES
CCTP-13
16. d'eau mitigée et de bouclage passeront en priorité dans les volumes chauffés. Chaque groupe de 2 blocs douches sera équipé d’ mitigeur DELABIE ou équivalent type un prémix. Thermomètres. Les tuyauteries d'eau chaude. . Poste d'eau 14/16
LOT N° 16 . . L'entrepreneur devra prévoir tous les organes nécessaires au bon fonctionnement : . Chaque circuit bouclage sera équipé de vannes de réglage. Les pompes seront fournies et posées par le présent lot avec vannes d'isolement . Chaque horloge sera shuntée par un thermostat antigel en cas de baisse de température extérieure importante.C. Bouteilles de purge.M. qu'interviennent les prestations du présent lot. Lyres de dilatation.5
PRODUCTION EAU MITIGEE ET BOUCLAGE Origine de l'eau chaude : C'est à partir de la production d'ECS semi-instantanée placée en chaufferie par le lot CHAUFFAGE-V.manomètres et clapets.PLOMBERIE . Robinets d'arrêt et de vidange. Les sections minimales des raccordements des appareils en eau chaude ou eau mitigée seront les suivantes : . .Un circuit eau chaude à 55°C. l'alimentation et le raccordement électrique de chaque pompe depuis l'armoire chaufferie.
gaines techniques et sous coffres des locaux faisant partie des surfaces habitables.PLOMBERIE . afin de laisser un espace suffisant entre les tuyauteries et le faux-plafond.30 mm pour diamètre extérieur jusqu'à 60 mm
L'application de cet isolant devra être soigné.doc-
. Elles ne devront en aucun cas être supportées par le faux-plafond. Réaction au feu : non inflammable M1 type ISOGENOPAK de ISOVER ou équivalent. Epaisseur coquille : . L'isolant devra posséder un coefficient de conductivité thermique au moins égal à 0. Le présent lot devra l'ensemble des supports type MUPRO avec colliers ISOPHONIQUES nécessaires à la réalisation de ses travaux.6
CALORIFUGEAGE DES TUYAUTERIES EAU MITIGEE EN CHAUFFERIE Les travaux d'isolation ne seront exécutés qu'après les essais d'étanchéité à froid et à chaud de l'installation et avec l'accord du Maître d'Oeuvre.SANITAIRES
CCTP-14
16.035 W/m°C (à 10°C) L'isolant devra être fabriqué sans chlorofluorocarbone (CFC) L'isolant devra bénéficier d'un classement M1 en pose non collée. Elles seront accrochées au support par le dessous.2. Le procès verbal ne cours de validité devra être joint à l'offre du soumissionnaire. il sera fait usage de coquilles et de raccords (coudes) adaptés aux diamètres et au rayon de courbure des réseaux.7
CALORIFUGE DES TUYAUTERIES EAU MITIGEE HORS CHAUFFERIE Les travaux d'isolation ne seront exécutés qu'après les essais d'étanchéité à froid et à chaud de l'installation et avec l'accord du Maître d'Oeuvre.Communauté de Communes PAIMPOL GOELO Construction de 2 gymnases DCE : JANVIER 2006
LOT N° 16 . réaction au feu MO incombustible. Les classements au feu M1 seront consignés dans un procès-verbal M1 pour les tubes (pose non collée). fendues selon une génératrice. à fibres concentriques.2. couleur gris clair épaisseur 250/300 microns. Les tuyauteries en chaufferie seront calorifugées par des coquilles cylindriques en laine de verre.type SH/ARMAFLEX ou équivalent. Les coquilles seront de marque ISOVER ou équivalent. L'isolation des canalisations de l'ECS hors chaufferie sera réalisée avec un isolant élastomérique à structure cellulaire fermée NF-M1 .
16. Les coquilles seront revêtues d'une feuille et coudes en PVC semi-rigide.2. L'épaisseur de l'isolant sera de : 19 mm sur les tuyauteries passant dans les faux-plafonds.8
SUPPORTS Les tuyauteries seront en général suspendues à l'ossature métallique ou en béton armé des planchers à l'aide de supports de hauteur réglable.
I:\Dossier\2002\067\Pièces écrites\DCE Janvier 2006\16Plom.
2.6/90 .2. le curage et le nettoyage des canalisations. Il pourra être prévu un aérateur à membrane DURGO ou similaire uniquement si une ventilation classique est impossible. Vasques ø 33. il devra sortir se raccorder sur les attentes en sol du lot GROS OEUVRE.
16.6/40 .10
EAUX USEES . Les ventilations seront prolongées hors toiture dans le même diamètre et dans le même matériau que la chute ou collecteur à ventiler. Douches .
16.2.en PVC M1 Les chutes EU seront séparés de celles des EV.9
VIDANGES DES APPAREILS Les évacuations intérieures seront réalisées en PVC rigide série évacuation M1 de diamètre approprié.SANITAIRES
CCTP-15
16.EAUX VANNES Les évacuations seront réalisées : .
I:\Dossier\2002\067\Pièces écrites\DCE Janvier 2006\16Plom. le diamètre sera immédiatement supérieur au diamètre de la plus grande des ventilations avant regroupement.Poste d'eau ø 33.Communauté de Communes PAIMPOL GOELO Construction de 2 gymnases DCE : JANVIER 2006
LOT N° 16 .2. ressortir les 3 EP de la façade OUEST à l’ extérieur du bâtiment (1 mètre) en traversant le voile à mi-hauteur (3 sorties superposées). En pied de chute. NB. Le réseau d'eaux pluviales sera exécuté en tuyau et raccords PVC. Il sera prévu par le présent lot en fin de chantier et juste avant la réception des travaux. Section de raccordement des différents appareils . il sera prévu un tampon de visite placé dans des placards techniques ou des regards à la charge du lot GROS OEUVRE. regards. NB : Le présent lot devra. raccordement par joints collés. depuis les appareils jusqu'aux chutes. Le présent lot aura à sa charge toutes les évacuations EU-EV en élévation à l'intérieur des bâtiments. Dans le cas où elles seraient regroupées. Siphons ø 100 .11
VENTILATION DES CHUTES Toutes les dispositions seront prises pour éviter le siphonnage des appareils. Urinoirs ø 50
16.C. Le présent lot aura à sa charge les évacuations EP à l'intérieur des bâtiments depuis la naissance EP (moignon étancheur) jusqu'aux attentes en sol. les chutes à l'intérieur des bâtiments seront réalisés par le présent lot jusqu'aux attentes en sol.6/40 .PLOMBERIE . Le tracé des canalisations horizontales devra permettre la libre dilatation des collecteurs. ø 83. dans chaque salle.12
EAUX PLUVIALES Tous les collecteurs aériens d'eaux pluviales. caniveaux par une entreprise de curage spécialisée avec fourniture par cette entreprise d'une attestation.doc-
. Les EP horizontales seront supportées par tiges filetées. L'ensemble du supportage sera soigné. W.
.Manutentions.les essais et les réglages des installations L'entrepreneur devra prévoir dans son offre les dépenses eau .les équilibrages des réseaux . nécessaires pour ses essais. essais et réglages.2.14
MAIN D'OEUVRE.SANITAIRES
CCTP-16
16.doc-
.gaz .SECURITE L'entrepreneur devra l'installation complète en état de marche et satisfaisant aux règlements de sécurité. La main d'oeuvre sera à incorporer dans chaque prix unitaire. L'entrepreneur devra toutes les interventions et modifications qui seraient imposées par cet organisme.PLOMBERIE . Il devra effectuer : .les essais d'étanchéité de ses installations . La réception des installations sera conditionnée aux résultats satisfaisants des essais et des contrôles.Communauté de Communes PAIMPOL GOELO Construction de 2 gymnases DCE : JANVIER 2006
LOT N° 16 . L'entrepreneur devra prévoir toutes les sujétions de mise en oeuvre des installations complètes et en ordre de marche.électricité. montage.13
REGLAGE .
I:\Dossier\2002\067\Pièces écrites\DCE Janvier 2006\16Plom. Un organisme de contrôle désigné par le Maître d'Ouvrage vérifiera la conformité des installations.
More From This UsersqoiPRasqascuiWater FulldoxuformaarchmsokSoul PapFormagouidswebnoiStafg EntreCvoil bsavoil bsa.pdfADP.pdfdsfvoil bsamemo arcmethodifciQuin CkyQslFds
16_plomberie.pdf by Traore Aristide99 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
RelatedPlomberie Sans Soudureby sunam2010PLAN PLOMBERIEby Driss BenomarM20-stage en entreprise-BTP-TDBby Driss BenomarPlomberie - Appareils sanitairesby haythemongiPlomberie Sanitaire Gazby Cristina AngelCatalogue Plomberieby Redha Plombier ChauffagisteDoc Dtu 60 1 Plomberie Reglesdecalcul Gobckby mimi0188001 Plomberie Volume 1 Referentiel[2]by zouhirtSimilar to 16_plomberie.pdfPlomberie Sans SoudurePLAN PLOMBERIEM20-stage en entreprise-BTP-TDBPlomberie - Appareils sanitairesPlomberie Sanitaire GazCatalogue PlomberieDoc Dtu 60 1 Plomberie Reglesdecalcul Gobck001 Plomberie Volume 1 Referentiel[2]Calcul Pratique de Plomberie Sanitaire16_plomberie.pdf