Source: https://www.scribd.com/doc/60876528/Seguridad-electrica
Timestamp: 2017-05-24 10:15:03
Document Index: 18357867

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 2', 'Artículo 1771', 'Artículo 1774', 'Artículo 1782', 'Artículo 1777', 'Artículo 1783', 'Artículo 1784', 'Artículo 1775', 'Artículo 2', 'artículo 65', 'Artículo 32', 'Artículo 3', 'Artículo 31', 'Artículo 33', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 35', 'Artículo 115', 'Artículo 119']

ScribdExploreEXPLORE BY INTERESTSCareer & MoneyBusiness Biography & HistoryEntrepreneurshipLeadership & MentoringMoney ManagementTime ManagementPersonal GrowthHappinessPsychologyRelationships & ParentingReligion & SpiritualitySelf-ImprovementPolitics & Current AffairsPoliticsSocietyScience & TechScienceTechHealth & FitnessFitnessNutritionSportsWellnessLifestyleArts & LanguagesFashion & BeautyFood & WineHome & GardenTravelEntertainmentCelebrity Biography & MemoirPop CultureBiographies & HistoryBiography & MemoirHistoryFictionChildren’s & YAClassic LiteratureContemporary FictionHistorical FictionLGBTQ FictionMystery, Thriller & CrimeRomanceScience Fiction & FantasyBROWSE BY CONTENT TYPEBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicUploadSign inJoinOptionsJoinSign InUploadSeguridad electricaUploaded by Jorge SpinaElectric CurrentElectrical Resistance And ConductanceAc Power Plugs And SocketsArchitectElectricity0.0 (0)DownloadEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentSISTEMA DE CONEXION A TIERRA EN LA CONSTRUCCIONNORMATIVIDAD DERECHOS Y OBLIGACIONES
Normatividad de la Puesta a Tierra Código Nacional de Electricidad • Tomo I - Prescripciones Generales • Tomo V - Sistema de Utilización Precisiones en el Reglamento Nacional de Edificaciones
2 3 3 6 18 21 21 21 23 25 28 29
Responsabilidades en la Puesta a Tierra Visualizando el Panorama Global El Papel de los Constructores El Papel de las Municipalidades El Papel de las Autoridades El Papel del Usuario
REVISION TECNICA Ing. Carlos Huayllasco Montalva, consultor de PROCOBRE PERU. REVISION LEGAL Dr. Roberto Santivañez Seminario, abogado del Estudio MUÑIZ FORSYTH, RAMIREZ, PEREZ-TAIMAN Y LUNA-VICTORIA Abogados. Abril de 1999.
Procobre Perú es una asociación sin fines de lucro que promueve el uso y consumo de las aplicaciónes de cobre en el Perú. En el país, la principal aplicación se utiliza mayormente en el sector “Electricidad”, razón por la cual es una de nuestras principales líneas de acción. Contar con servicio eléctrico brinda a las familias comodidad; pero el usuario, por su seguridad debe contar con una medida de protección indispensable que es la conexión a tierra. La construcción de las diferentes edificaciones: residenciales, comerciales e industriales, implica necesariamente la instalación de un sistema de conexión a tierra. Así lo dispone la ley para garantizar a los usuarios su seguridad. Muchas son las personas e instituciones vinculadas a este tema, con el objeto de proporcionar un servicio de calidad. Hace falta entonces, que no sólo el usuario, sino todos aquellos que intervienen en el proceso tengan un conocimiento claro del panorama general. Procobre Perú, consciente de esta situación, ofrece este documento que pretende no sólo dar una orientación acerca de las normas técnicas de conexión a tierra, que aparecen en el Código Nacional de Electricidad y en un próximo Reglamento Nacional de Edificaciones que sustituirá al actual Reglamento Nacional de Construcción, sino también hacer referencia a las principales normas legales que establecen la responsabilidad y los alcances de las funciones de cada uno de los que participan en este proceso. Sabemos que el cumplimiento de las normas muchas veces no es observado; de ahí la importancia de saber cuáles son las etapas, quiénes participan y cuál es su responsabilidad. Este manual tiene dos partes; la primera referida a las normas legales que regulan la conexión a tierra. La segunda refiere las funciones y responsabilidades de las partes involucradas (usuarios, constructores, instaladores, Municipios y autoridades). En Procobre Perú estamos comprometidos con el usuario final; él tiene el derecho de recibir un servicio confiable, que reúna las condiciones y estándares de calidad y seguridad. 1
De este tomo se ha incluido cuatro puntos importantes que permitirán al lector conocer dónde y para quién rige este reglamento. así como unificar definiciones y símbolos. En este capítulo se presenta el sistema de utilización. El TOMO I corresponde a las Prescripciones Generales. específicamente la información del Tomo I aprobado por resolución Ministerial Nº 0285-78 EM/ DGE del 19 de Mayo de 1978 y del Tomo V aprobado por resolución Ministerial Nº 139-82-EM/DGE del 02 de junio de 1982.
. Asimismo se está proporcionando un interesante cuadro en el que se muestra los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. formulado por el Ministerio de Energía y Minas. a través de la Dirección General de Electricidad mediante Decreto Ley Nº 119521. En el TOMO V el Código establece las prescripciones consideradas necesarias para la seguridad de las personas y de la propiedad.PRIMERA PARTE
La primera parte de este manual presenta las normas que existen en relación a la puesta a tierra en el CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD . es decir cuáles son las disposiciones para la puesta a tierra y cómo deben ser los puentes de unión de las instalaciones eléctricas.
así como toda persona natural o jurídica relacionada con trabajos en instalaciones eléctricas. CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA.Conductor terminal de un circuito. Toda Autoridad Administrativa encargada de aprobar proyectos y recepcionar obras e instalaciones eléctricas es responsable del cumplimiento de las normas establecidas en este Código.
CIRCUITO. ELECTRODO. Corresponde al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía -OSINERGla fiscalización de su estricta observancia en atención a lo dispuesto por el artículo 2º del Decreto Supremo 05-97-EM. en contacto con un medio de distinta naturaleza. Montadores Electricistas.Conductor que es usado para conectar los equipos o el sistema de alambrado con uno o más electrodos a tierra. no aislados entre sí. Proyectistas. destinados a conducir la corriente eléctrica. CONDUCTOR. Elemento conductor usado para transferir la corriente a otro medio. Empresas Privadas.Conductor o sistema de conductores a través de los cuales puede fluir una corriente eléctrica.CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
TOMO I – PRESCRIPCIONES GENERALES AMBITO DE APLICACION
El presente Código es de cumplimiento obligatorio por las Empresas de Servicio Público de Electricidad.Alambre o conjunto de alambres. 3
Tierra Conexión a masa Conexión de masa a Tierra
.Valor de la resistencia entre un punto cualquiera de una instalación. En los circuitos no puestos a tierra.Comprende a toda la ligazón metálica directa sin fusibles ni protección alguna. de sección suficiente.Deben ser usados en reproducciones pictóricas tales como dibujos. o no-activa. planos. es la tensión eficaz entre un conductor dado y el punto o el conductor que está a tierra.PUESTA A TIERRA. diagramas y documentos similares. y la masa terrestre.
SIMBOLOS ELECTROTECNICOS
SIMBOLOS GRAFICOS. permita el paso a tierra de las corrientes de falla o la de descarga de origen atmosférico. TENSION A TIERRA. RESISTENCIA A TIERRA. es la mayor diferencia de tensión entre un conductor dado y cualquiera de los otros conductores del circuito. entre determinados elementos o partes de una instalación y un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. edificios y superficie próxima del terreno no existan diferencias potenciales peligrosas y que.En los circuitos puestos a tierra. sea esta parte activa desenergizada. con el objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones. mapas.
Especialmente peligrosa.
. Perturbaciones del ritmo cardiaco.TABLA 3 – V EFECTOS DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE ELECTRICA SOBRE EL CUERPO HUMANO Corriente Eléctrica Inferior a 25 mA 25 a 80 mA Efectos de la Intensidad de Corriente Eléctrica sobre el Cuerpo Humano. de consecuencias mortales en la mayoría de los casos.
El peligro se incrementa en la medida en que aumenta el tiempo y la intensidad del contacto.
80 mA a 3 A
Mayor a 3 A
No hay peligro para el ser humano. Puede ocasionar fibrilación ventricular. Contracciones musculares. Posibles perturbaciones en los ritmos cardiacos y respiratorios con parada temporal del corazón y respiración. Posibilidad de parálisis cardiaca y respiratoria. Aumento de la tensión sanguínea.
Toda autoridad competente autorizada para aprobar proyectos e inspeccionar obras e instalaciones eléctricas es responsable del cumplimiento de las prescripciones establecidas en este Tomo. 6
. Corresponde a los Consejos Municipales y al OSINERG la fiscalización de su estricta observancia. proyectistas. para lo cual cubre los conductores y equipos eléctricos que operan. a cualquier tensión en instalaciones eléctricas para edificaciones públicas o privadas. Los proyectos eléctricos de cualquier naturaleza deberán ser autorizados por un ingeniero electricista o mecánico electricista colegiado. Las prescripciones que se dan más adelante se refieren a la conexión de protección a tierra y no a la conexión a tierra del sistema. montadores electricistas. construcciones y predios. así como por toda persona natural o jurídica relacionada con trabajos en instalaciones eléctricas.TOMO V – SISTEMA DE UTILIZACION
Este Tomo tiene por objeto establecer las prescripciones consideradas necesarias para la seguridad de las personas y de la propiedad frente a los peligros que aparecen por el uso de la electricidad.
El presente Tomo es de cumplimiento obligatorio para las empresas públicas y privadas. así como de decidir acerca de la aprobación de equipos y materiales y de conceder permisos especiales en el caso de que se propongan métodos alternos cuando se tenga la certeza que se logrará resultados equivalentes. o están destinados a operar.
El Código efectúa una clasificación de lugares donde puede existir peligro de fuego o de explosión. No necesitan ser puestas a tierra las cubiertas metálicas utilizadas para proteger conjuntos de cables contra daños materiales.
Puesta a Tierra de las Cubiertas
Las canalizaciones metálicas para los conductores y el equipo de conexión deberán ser puestos a tierra.PUESTA A TIERRA Alcance
En este subcapítulo se dan las disposiciones para la puesta a tierra y los puentes de unión de las instalaciones eléctricas. en cualquiera de los siguientes casos: a) En lugares peligrosos.
Equipo conectado con cordón y enchufe
Deberán conectarse a tierra las partes conductivas expuestas que puedan estar energizadas de los equipos conectados con cordón y enchufe. Las canalizaciones metálicas para conductores que no sean de acometida deberán ser puestas a tierra.
equipos y cubiertas conductoras deberá: a) Ser permanente y continuo. congeladoras y equipos de aire acondicionado. b) Tener suficiente capacidad para conducir con seguridad cualquier corriente de falla probable que pueda circular en él. excepto los motores resguardados y los armazones metálicos de aparatos calentados eléctricamente. d) En locales que no sean viviendas: refrigeradoras. Donde se empleen tales sistemas. o por personas que estén en contacto con tierra o con pisos metálicos o que trabajen dentro de tanques metálicos o calderas. protegidos por un sistema de aislamiento doble o su equivalente. artefactos accionados por motor de los tipos siguientes: podadores de arbusto. 8
.b) Si funcionan a más de 150 V a tierra. herramientas que probablemente hayan de ser usadas en lugares mojados y conductivos. cortador de césped y limpiadores. lámparas portátiles de mano. los equipos deberán llevar marcas distintivas. artefactos conectados por cordón y enchufe usados en lugares húmedos o mojados. no necesitarán ser puestos a tierra. c) En viviendas: refrigeradoras. lavadoras y secadoras de ropa. c) Tener una impedancia lo suficientemente baja para limitar la tensión a tierra y facilitar el funcionamiento de los dispositivos de protección del circuito. lámparas portátiles de mano. herramientas de mano accionados por motores. congeladoras y equipos de aire acondicionado. cortador de césped y limpiadores. Excepción: Las herramientas y artefactos registrados. artefactos accionados por motor de los tipos siguientes: podadores de arbusto. bombas de sumidero y equipos eléctricos de acuarios. lavaplatos. lavaplatos. lavadoras y secadoras de ropa.
METODOS DE PUESTA A TIERRA Puesta a tierra efectiva
El trayecto a tierra desde circuitos. en cuyo caso deberán aislarse permanentemente y efectivamente de tierra. bombas de sumidero y equipos eléctricos de acuarios. herramientas de mano accionados por motores.
y el conductor neutro cuando el sistema esté puesto a tierra. Deberá usarse un conductor de puesta a tierra para conectar los conductores de protección. b) Puente de unión principal.
Electrodo a tierra común
Donde un sistema de corriente alterna es conectado a un electrodo a tierra en una edificación. El puente de unión principal deberá ser un conductor. o cerca de él. al electrodo. la cubierta del equipo de conexión. Para un sistema puesto a tierra. para conectar el conductor de protección y la cubierta del equipo de conexión al conductor neutro del sistema.Trayectoria de la puesta a tierra hasta el electrodo
a) Conductor de puesta a tierra. deberá usarse un puente de unión principal sin empalme. deberá utilizarse el mismo electrodo para poner a tierra las cubiertas de los conductores y el equipo 9
. dentro de ésta o dentro de la canalización de los conductores de acometida. una barra. un tornillo o un conductor similar adecuado.
El conductor de protección en un cable puede no estar aislado. pero si está cubierto. se podrá utilizar otros medios para la puesta a tierra de equipos fijos. para la conexión a tierra de la canalización metálica del cordón y si dicha canalización esta fijada al enchufe de conexión y al equipo por medio de conectores aprobados para el uso. deberán ser puestas a tierra por uno de los métodos indicados a continuación: a) Por medio de la canalización metálica del cordón que alimenta este equipo. El conductor cubierto o aislado deberá tener un revestimiento de color amarillo. o cordón o que estén colocados junto con los conductores del circuito de otra manera. b) Por medio de un conductor de protección junto con los conductores de alimentación de un cable o cordón que termine apropiadamente en un enchufe tipo puesta a tierra que tenga un contacto fijo de puesta a tierra.que está dentro de las edificaciones o sobre él. Las partes conductivas de los equipos que necesiten ponerse a tierra. Deberá considerarse como un solo electrodo a dos o más electrodos que estén efectivamente unidos por un puente. éste deberá tener un revestimiento de color amarillo. Solamente para circuitos de corriente continua. 10
Equipos conectados por cordón y enchufe
Las partes conductivas de los equipos conectados por cordón y enchufe. Este conductor puede ser desnudo. Puesta a tierra. el conductor de protección puede instalarse por separado de los conductores del circuito. aislado o cubierto. si se utiliza un enchufe del tipo puesta a tierra provisto de un contacto fijo de puesta a tierra. Equipo fijado en un lugar o conectado por métodos de instalación permanente (fijo). que requieran ser puestas a tierra. c) Por permiso especial. deberán ser conectadas a tierra por uno de los métodos indicados a continuación: a) Por cualquiera de los conductores de protección especificados más adelante. b) Por un conductor de protección contenido en la misma canalización cable.
Deberán considerarse las siguientes excepciones: i) Cuando la caja de salida es de superficie.
PUENTES DE UNION Generalidades
Se deberán proveer puentes de unión cuando sean necesarios para garantizar la continuidad eléctrica y la capacidad para conducir con seguridad cualquier corriente de falla probable que pueda producirse. el contacto metálico entre el soporte del dispositivo y la caja se puede usar para establecer el circuito de puesta a tierra. protegido de la forma más factible contra daños materiales. cuando forme parte de un equipo o por permiso especial. ii) Las cajas de piso diseñadas y registradas para proporcionar una continuidad a tierra satisfactoria entre la caja y el dispositivo.
Conexiones múltiples a un equipo. se debe proveer un medio para la puesta a tierra para cada una de tales conexiones. como está especificado anteriormente. y es alimentado por conexión separada a más de un circuito o sistema de alambrado interior puesta a tierra. aislado o desnudo.
Cuando un equipo debe ser puesto a tierra. 11
Puentes de unión en los tomacorrientes del tipo de puesta a tierra
El puente de unión del equipo deberá ser usado para conectar el terminal de puesta a tierra de un tomacorriente de este tipo a una caja de salida puesta a tierra.c) Por medio de una barra o conductor flexible separado.
c) Un electrodo embutido en una fundación o cimiento de concreto.
CONDUCTORES DE PROTECCION Material
El material para los conductores de puesta a tierra deberá ser como se especifica a continuación: a) Conductor de puesta a tierra. consiste de un conductor de cobre desnudo de no menos de 6 m de longitud y de una sección no menor de 35 mm2. La tubería metálica de agua deberá ser complementada por un electrodo a tierra adicional. por lo menos 5 cm de la base que está en contacto directo con la tierra. deberán ser interconectados por puentes de unión para formar el sistema de electrodos a tierra. a) La tubería metálica de agua en contacto directo con la tierra de no menos de 3m de longitud. Cuando sea mayor.SISTEMA DE ELECTRODOS A TIERRA
Si se dispone en cada edificación o construcción. Se recomienda que los electrodos sean probados periódicamente con el fin de determinar su resistencia. Deberá ser de cobre. si es sólidamente puesta a tierra. con una continuidad eléctrica en los puntos de conexión del conductor de puesta a tierra y los conductores puenteados. se deberá conectar dos o más electrodos en paralelo. El material seleccionado deberá ser resistente a cualquier condición de corrosión que exista en la instalación o deberá estar adecuadamente 12
. El electrodo consiste de un conductor de cobre desnudo de por lo menos 6 m de longitud y de una sección no menor de 25 mm2. El puente de unión deberá ser dimensionado de acuerdo con las prescripciones siguientes y conectado de la manera especificada en la conexión a los electrodos.
La resistencia a tierra de un electrodo prescrito anteriormente deberá ser a lo más de 25 Ohm. d) Un anillo de puesta a tierra que rodea a la edificación o construcción que está en contacto directo con la tierra a una profundidad no menor de 75 cm. b) La estructura metálica de la edificación. de cada uno de los párrafos a continuación.
Las bandejas para cables . o desnudo y deberá ser instalado en un solo tramo. aislado. . sin uniones ni empalmes. tubería metálica intermedia. Este conductor deberá ser sólido o cableado. deberá también estar en paralelo. deberá ser uno o más o una combinación de los siguientes: . b) Tipos de conductores de protección. cubierto. El conductor deberá ser sólido o cableado.
La sección de los conductores de protección. pero la tierra no deberá usarse como único conductor de protección.Un conductor de cobre u otro material resistente a la corrosión. La sección de éste deberá ser dimensionada en la base de la capacidad nominal de corriente de los dispositivos de protección
. . cubierto.Tubería metálica pesada. Cuando los conductores estén en paralelo y en canalizaciones múltiples. el conductor de protección cuando se use. o desnudo. a excepción de las barras colectoras que sí pueden ser unidas.Otras canalizaciones específicamente aprobadas para la puesta a tierra. aislado. c) Puestas a tierra adicionales.protegido contra la corrosión. tubo metálico liviano o tubería metálica pesada flexible aprobada para el uso. no deberá ser menor que el indicado en la Tabla 3-XI.Las armaduras y cubiertas metálicas de los cables. Se permitirá el uso de electrodos a tierra adicionales para aumentar la sección de los conductores de protección especificados. y en forma de un conductor o de una barra colectora de cualquier forma. . El conductor de protección instalado junto con los conductores del circuito.
. Sección nominal del conductor de protección (cobre) (mm2. si forma parte integral de un cordón registrado. iii) Cuando una canalización o armadura de cable o cubierta es utilizada como conductor de protección. ii) El conductor de protección no necesitará ser mayor que la sección de los conductores del circuito que alimentan el equipo. Deberán considerarse las siguientes excepciones: i) El conductor de protección no menor de 0. cuando se requieran. cuando el equipo esté protegido por un dispositivo de protección contra sobrecorriente de capacidad nominal no mayor de 20 A. Cuando los conductores se dimensionen para compensar la caída de tensión. los conductores de protección.)
No mayor de (A)
15 20 60 100 200 400 800 1000 1200 2000 2500 4000 6000 2 3 5 8 16 25 50 70 95 120 185 240 400
contra sobrecorriente que protegen a los conductores del circuito en la canalización y deberá estar de acuerdo con la Tabla 3-XI.XI SECCION MINIMA DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCION
Capacidad nominal o ajuste del dispositivo automático de sobrecorriente ubicado antes del equipo. tubería. deberán ser dimensionados proporcionalmente en sección.75 mm2 de cobre y no menor que los conductores del circuito.TABLA 3 . podrá usarse para los equipos conectados por cordón que deben ser puestos a tierra. etc.
cuando sea necesario asegurar esta condición para un sistema metálico de tuberías que sea usado como electrodo a tierra. se deberá hacer un puente efectivo alrededor de todas las uniones y secciones y de cualquier equipo que sea susceptible de ser desconectado para reparaciones o reemplazos. 15
Los conductores de puesta a tierra y los puentes de unión requeridos deberán ser asegurados por conectores a presión. a menos que la conexión a un electrodo a tierra embutido en concreto o enterrado no se requiera que sea accesible. Estos dispositivos de conexión o accesorios no deberán utilizar soldaduras blandas. abrazaderas u otros medios aprobados.CONEXIONES DEL CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
La conexión del conductor de puesta a tierra a un electrodo a tierra deberá ser accesible y hacerse de una manera que asegure una puesta a tierra permanente y efectiva.
Las abrazaderas de puesta a tierra deberán ser adecuadas para los materiales del electrodo y conductor de puesta a tierra. conectores a presión. de manera que pueda efectuarse en esta caja una conexión a cualquier accesorio o dispositivo que requiera ser puesto a tierra. b) Cajas no metálicas.Continuidad y fijación del conductor de protección de los circuitos derivados. que la desconexión de un tomacorriente. Deberá hacerse una conexión entre cada uno de los conductores de protección y la caja metálica por medio de un dispositivo de puesta a tierra aprobado. más de un conductor al electrodo a tierra. No deberán utilizarse conexiones que dependan de soldaduras blandas. No deberá conectarse por medio de una abrazadera única o accesorio. todos los conductores deberán tener un buen contacto eléctrico entre sí y estar dispuestos de tal manera. a menos que la abrazadera o accesorio esté aprobado para el uso. abrazaderas u otros medios adecuados. 16
a) Cajas metálicas. a las cajas
Cuando entren a una caja más de un conductor de protección de un circuito derivado.
El conductor de puesta a tierra deberá estar asegurado al accesorio de puesta a tierra por medio de terminales. Deberá disponerse uno o varios conductores de protección que entren en una caja de salida no metálica. no interfiera o interrumpa la continuidad de la puesta a tierra. aparato u otro dispositivo alimentado desde la caja.
Los revestimientos no conductivos (tales como pintura. b) Encerrándolas en una cubierta de metal. vástago u otro dispositivo aprobado. d) Otros medios aprobados substancialmente iguales. b) Un accesorio de tubería. con el fin de asegurar una buena conexión eléctrica.
Las abrazaderas u otros accesorios de puesta a tierra deberán ser aprobadas para uso general sin requerir protección o deberán estar protegidos contra daños materiales ordinarios como se indica a continuación: a) Colocándolas en lugares donde no sea probable que sufran daños. madera u otro material de protección equivalente.Se deberá utilizar uno de los métodos indicados a continuación: a) Una abrazadera con perno de bronce o latón o de hierro fundido maleable. laca y esmalte) de los equipos a ser puestos a tierra deberán quitarse en las roscas y en otras superficies de contacto. c) Una abrazadera hecha de una tira de hoja metálica que tenga una base metálica rígida en contacto con el electrodo y una tira del mismo material y de dimensiones que no se encojan durante o después de la instalación. roscado en la tubería o en el accesorio. 17
subtableros. Vivienda y Construcción. Los textos que se presentan a continuación corresponden a la prepublicación del Rubro VI de Electromecánica. Locales de Espectáculos. El texto del nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones ha sido pre-publicado por el Ministerio de Transportes. sistema de medición y registro. Locales Comerciales. En general cualquier instalación interior en todo el territorio de la República. especialmente las que se refieren a la puesta a tierra y a la provisión de conductores de protección para todos los circuitos derivados. siendo obligatorio el cumplimiento de todas sus prescripciones. sistemas de protección y control. 18
. Centros de Reunión. Las instalaciones eléctricas interiores se rigen por el Código Nacional de Electricidad. Locales Hospitalarios. Comunicaciones. Playas y Edificios de Estacionamiento.020 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES
Este capítulo está tipificado en el Código Nacional de Electricidad como Sistema de Utilización y corresponde a las instalaciones que se efectúan a partir de la acometida y hasta los puntos de utilización. el cual sustituirá al actual Reglamento General de Construcciones. Puestos deVenta de Combustibles y Estaciones de Servicio.
PREPUBLICACION DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
RUBRO : ELECTROMECANICA VI
EM. Educacionales. entre otros. circuitos derivados. Locales Industriales. sistema de puesta a tierra. subalimentadores tableros. En términos generales comprende los alimentadores. Locales para Estacionamientos de Vehículos. de Hospedaje.
Las prescripciones de esta norma son de aplicación obligatoria a todo proyecto de instalación eléctrica interior en: Viviendas.PRECISIONES EN EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
Próximamente será promulgado el nuevo Reglamento Nacional de Edificaciones.
salas de recuperación. la resistencia de puesta a tierra deberá ser inferior a tres (3) Ohm y los quirófanos.INSTALACIONES ELECTRICAS EN LOCALES ESPECIALES SEGUN EL CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Se regirán por lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad Tomo V Capítulo 6. Adicionalmente a lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad. todos estos locales deberán tener un sistema de puesta a tierra con una resistencia inferior a cinco (5) Ohm. deberá colocarse canalizaciones y cajas independientes 19
.0. salas de cuidados intensivos y salas de partos. En el caso de Instalaciones de Asistencia Médica que cuenten con quirófano. salas de cuidados intensivos y salas de partos tendrán circuitos derivados independientes y desacoplados eléctricamente del resto de las instalaciones para evitar los efectos de las fallas a tierra.
EM.030 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
CANALIZACIONES PARA SISTEMAS DE CÓMPUTO
Cuando en una edificación se instale sistemas de cómputo. sea cual fuera el uso que se le dé a la edificación.
Todas las partes metálicas de las cajas de canalización deberán estar puestas a tierra.
EM. 20
.040 INSTALACIONES DE VENTILACION
Debe existir continuidad eléctrica de todas las partes metálicas de la instalación y su conexión al pozo de tierra de la edificación. La puesta a tierra deberá tener una resistencia inferior a 5 Ohm. Los conductores de la tierra de seguridad tendrán (en el camino más largo) una resistencia total inferior a 0.
EM.025 Ohm.para el sistema de cómputo.090 CONSTRUCCIONES RIESGOSAS
LOCALES PARA EXPLOSIVOS
Regulaciones Para las instalaciones eléctricas de los locales para explosivos. se exigirá. además de lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad: Los conductores deberán calcularse para el 60% de la corriente nominal a 30° C.
existen entidades que supervisan que todo este proceso se lleve a cabo cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad que exigen las normas legales aplicables. asociamos los temas de seguridad y de responsabilidad al de energía. obra en construcción. siempre deben ir juntos.
VISUALIZANDO EL PANORAMA GLOBAL
Cuando hablamos de edificaciones debemos entender que en el proceso de edificar hay varias etapas: obra en diseño. Todos debemos asumir el compromiso de crear conciencia sobre un tema de vital seguridad. ¿Por qué entonces esperar a que suceda una situación extrema para detenernos a reflexionar? La respuesta está en la falta de visión del panorama global. obra entregada y obra registrada. En esta etapa intervienen los usuarios. La decisión que toman terceros sobre cómo recibe el usuario la electricidad debe ser también. La seguridad es un tema que nos involucra a todos.SEGUNDA PARTE
Sólo cuando ocurre algún accidente. arquitectos. Este diseño se visualiza en planos. desde la generación de electricidad hasta el usuario final. constructores. Por último. y que están facultadas para imponer las sanciones correspondientes en defensa del usuario.
Obra en Diseño:
Se inicia el proceso con el deseo de construir. No obstante. un acto responsable. estos tienen que 21
. Todos ellos están involucrados en el diseño la edificación.
Es entonces que los constructores entregan al cliente (el usuario) su edificación. Una vez que se aprueban todos los planos se otorga la licencia de construcción y se inicia la construcción de la Obra. La evaluación y posterior conformidad la lleva a cabo el Delegado Municipal. Asimismo la Municipalidad tiene la potestad de supervisar la edificación en cualquier momento del proceso de ejecución.
Cuando la edificación está concluida. La Municipalidad otorga la denominada “Conformidad de Obra”. Para garantizar que esta labor de revisión sea profesional y objetiva.ser aprobados por la Municipalidad. Existe un delegado para cada área de las edificaciones (estructuras. sanitarios.
En este proceso participan los usuarios y los constructores al frente de un equipo que levanta una edificación conforme los planos. la realizan profesionales nombrados por el Colegio de Ingenieros y de Arquitectos. eléctricos etc). para verificar que la obra se viene ejecutando cumpliendo con las normas correspondientes.
A dar aviso de los defectos del suelo o de la mala calidad de los materiales. Constructores.
EL PAPEL DE LOS CONSTRUCTORES
Entre los constructores y el usuario generalmente se establece un vínculo que corresponde al denominado Contrato de Obra. refiere de las obligaciones de los constructores: Artículo 1771: Por el contrato de obra el contratista se obliga a hacer una obra determinada y el comitente ( usuario) a pagarle una retribución. Sección 2ª. 3. representantes del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Municipalidades y entes reguladores cumpliendo un papel de gran responsabilidad. A hacer la obra en la forma y plazo convenido en el contrato. en materia del Contrato de Obra. Profesionales. la cual tiene naturaleza de declaración jurada. Capítulo 3º. Artículo 1774: El contratista está obligado a : 1. En este proceso intervienen. usuarios. Título IX. Como requisito previo el constructor deberá otorgar ante notario público la correspondiente escritura pública de declaratoria de fábrica.Obra Registrada
El dueño de la edificación procede a inscribirla en los Registros Públicos para que quede registrada como su propiedad. A pagar por los materiales que reciben si por negligencia o 23
. en su Libro VII. 2. El Código Civil.
impericia queden en imposibilidad de ser utilizados. De comprobarse que no se ejecuta conforme a lo convenido y según las reglas del arte. se extinguirá el derecho del comitente para exigir compensación alguna del contratista.
Entregada la Obra
Artículo 1782: El constructor está obligado a responder por la diversidad y los vicios de la obra. Tratándose de un edificio o de un inmueble que por su naturaleza esté destinado a larga duración. sin ser realizada la comunicación. Artículo 1777: El comitente ( el que contrata los servicios de un constructor) tiene derecho a inspeccionar por cuenta propia la ejecución de la obra. la acción contra el contratista para exigir judicialmente una compensación se extingue al año de construida la obra. Transcurrido el plazo se puede solicitar la resolución del contrato. La acción judicial contra el contratista se extingue al año de efectuada la co-
. éste fija un plazo para el ajuste de tales reglas. el contratista resulta responsable OS Y ES entre el comitente o sus heECH DER ACION IG OBL rederos. pero si estas diversidades o vicios son tales que hagan inútil la obra para la finalidad construida. Artículo 1783: La diversidad o vicio de la obra se elimina a través del contratista. En todo caso. Artículo 1784: Si en el curso de 5 años la obra se destruye parcial o totalmente o presenta peligro o graves defectos por vicios de la construcción. El comitente debe comunicar al contratista las diversidades o vicios de la obra en un plazo no mayor de 60 días de recibida la obra. El comitente debe ES ION CAC APLI comunicarlo por escrito en A DE L A M NOR ENTE un plazo de 6 meses a partir T EXIS del día del descubrimiento de la falla. el comitente puede pedir la resolución del contrato y la indemnización por daños y perjuicios. Transcurrido este plazo.
Artículo 1775: En este artículo se determina que el contratista no puede introducir variaciones en las características aprobadas de la obra. la persona que inspecciona la obra debe ser un técnico calificado y no debe haber participado en la elaboración de planos y demás documentos necesarios para la ejecución de la obra.
son aplicables el Reglamento para el Otorgamiento de Licencias de Construcción. otorgar licencias y controlar las construcciones. en materia de acondicionamiento territorial. al Reglamento Provincial respectivo. establece que son funciones de las Municipalidades. reglamentar.. para la ejecución de obras de construcción. inciso 11. Están obligados a obtener una licencia de construcción.
EL PAPEL DE LAS MUNICIPALIDADES
Las Municipalidades juegan un rol importante en la protección de los usuarios. todas las personas 25
. Control y Conformidad de Obra.municación del descubrimiento de fallas. Decreto Supremo Nº 025-94MTC.La Licencia de Construcción es la autorización que otorgan las Municipalidades. cuyos artículos son citados a continuación:
AL APROBAR LOS PLANOS
.Artículo 2. Adicionalmente. la cual en su artículo 65. remodelaciones y demoliciones de los inmuebles de las áreas urbanas de conformidad con las normas del Reglamento Nacional de Construcciones (próximo a ser sustituido por el Reglamento Nacional de Edificaciones). en el ámbito de su jurisdicción. Este se da en varios momentos durante la construcción de la edificación: -Al aprobar los planos -Al supervisar la obra -Al dar la conformidad de la obra Es absolutamente indispensable que estas tres etapas estén relacionadas a fin de garantizar al usuario final un servicio integral eficiente. vivienda y seguridad colectiva. Las autoridades ediles están regidas por la Ley Orgánica de las Municipalidades N° 23853.
Podrán hacer anotaciones en el «Cuaderno». al Reglamento Nacional de Construcciones. sin que se alteren los proyectos presentados.El profesional a cargo de la construcción de la obra está obligado a llevar un «Cuaderno». de una edificación. todas las indicaciones que se susciten durante el transcurso de la ejecución de esa obra. Ampliación: Incrementar el área de construcción de una edificación existente. Artículo 32. es el único responsable por las deficiencias de ésta y por las alteraciones que introduzca en relación con los planos presentados.Las Municipalidades tienen la obligación de efectuar inspecciones a las obras con el objeto de verificar que la construcción se lleve a cabo de acuerdo con las normas reglamentarias.naturales o jurídicas.
Artículo 3.. el constructor y los inspectores debidamente acreditados para el efecto.
AL SUPERVISAR LA OBRA
.Artículo 31..El profesional a cargo de la obra. sin aumentar el área construida. Artículo 33. o el propietario en caso de haber declarado que la obra se llevará a cabo por autoconstrucción. Remodelación: Modificación total o parcial de una edificación existente. Demolición: Eliminación planificada.La Licencia de Construcción se otorgará en estricta concordancia con los Planes Urbanos y los Planos de Zonificación vigentes y con sujeción al respectivo Reglamento Provincial de Construcciones o en su defecto.. los proyectistas. el propietario. Cercado: Construcción de muros y vanos perimétricos en un lote sin edificación. que es el documento en el que anotarán diariamente. en el que dejarán constancia de sus visitas y observaciones en relación al
.. total o parcial. incluyendo los organismos del Sector Público Nacional que vayan a ejecutar obras de: Edificación: Construcción nueva.
recomendará las medidas a tomar y las sanciones y regularizaciones que corresponda.Sólo procederá la Conformidad de Obra cuando se constate: .La subsanación de las observaciones que se hubieran hecho.
AL DAR LA CONFORMIDAD DE OBRA
. .. la misma que la Municipalidad correspondiente deberá sellar a su presentación. la que deberá atender lo solicitado. Si de la inspección realizada a la obra se concluyera en la improcedencia de lo solicitado.Cumplimiento de los planos presentados y modificaciones autorizadas. el ingeniero o arquitecto representante de la Municipalidad. se considerará como válida para todos los efectos la Declaración Jurada del Constructor que acredite la conformidad de la obra con el proyecto. El «Cuaderno» servirá para el otorgamiento de la Conformidad de Obra a que se refiere el Artículo 35. Ley Orgánica de Municipalidades -
. . . el propietario y el constructor solicitarán el Certificado de Conformidad de Obra a la Municipalidad.Una vez que la obra alcance el nivel para el que se otorgó la Licencia.La reparación de veredas y cualquier otro deterioro atribuible al constructor. . . dentro del plazo máximo de los quince (15) días siguientes. Artículo 36..La limpieza de toda el área externa del lote.El retiro de desmonte y material excedente. Si vencido dicho plazo. la Municipalidad no hubiese observado la solicitud u otorgado la conformidad de obra.cumplimiento de los planos presentados.Los acabados en exteriores. en el término máximo de siete (7) días útiles.Artículo 35.
con las medidas de fuerza que la ley les autoriza.-
Artículo 115: Las ordenanzas municipales pueden establecer las sanciones de multa.
Si las edificaciones no están diseñadas con puesta a tierra o en su defecto están en los planos pero no en la construcción. decomiso o clausura por infracción de sus disposiciones sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere lugar conforme a ley. los Municipios. Artículo 119: Las autoridades municipales pueden ordenar la clausura transitoria o definitiva de edificios.
MINISTERIO DE TRANSPORTE VIVIENDA Y CONSTRUCCION
O ENT LAM L D E REG IONA CION C NA STRUC N CO
COD NAC IGO ION AL ELEC D E TRIC IDA D
Uno de los organismos principales en asuntos de electricidad es el 28
. Las sanciones pueden aplicarse simultánea o alternativamente. pueden exigir que las normas de seguridad sean cumplidas de conformidad con su propio reglamento municipal y las normas técnicas aprobadas por los organismos encargados. establecimientos o servicios cuando su funcionamiento está prohibido legalmente y constituye peligro o sean contrarios a las normas reglamentarias.
el Ministerio de Energía y Minas se constituye en el ente regulador del sector. el cual ha contribuido en la elaboración y aprobación del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas. relativa al cumplimiento de las normas del marco regulatorio del sector. Asimismo. goza de facultades para resolver en última instancia administrativa toda disputa. confiable y oportuno siendo por lo tanto necesario observar las disposiciones reglamentarias para fijar estándares mínimos de calidad y seguridad. La prestación de los servicios eléctricos debe asegurar un nivel satisfactorio que garantice a los usuarios un suministro eléctrico continuo. son las de fiscalizar el cumplimiento de todas las disposiciones que componen el marco regulatorio legal. OSINERG Organismo de reciente creación (Ley 26734). a través de la Dirección General de Electricidad. Pero el usuario también debe conocer que tiene un deber muy impor29
. Dentro del marco de la Ley de Concesiones Eléctricas. técnico y comercial de las actividades eléctricas. adecuado. entre otras. De esta forma. Sus funciones. facilitándole el acceso a la mayor cantidad de información posible.
Las autoridades protegen al usuario y promueven el conocimiento de sus derechos. el Código Nacional de Electricidad y la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. entre entidades administrativas.Ministerio de Energía y Minas. Adicionalmente. existen normas legales de aplicación imperativa para el suministro de los servicios eléctricos que abarcan desde la generación de electricidad hasta su entrega y consumo dentro de las edificaciones. seguro. OSINERG tiene las facultades de sancionar e imponer multas a cualquiera de los actores y operadores del sector eléctrico por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el párrafo anterior. operadores y/o usuarios.
en la acometida de la red eléctrica que alimenta la instalación. El equipo que se instala en las edificaciones (por ejemplo equipo electrónico) produce corrientes paralelas. el segundo. establece que el usuario es responsable ante su suministrador por aquellas perturbaciones que inyecte en la red excediendo las tolerancias establecidas de acuerdo a la norma. Esta puede tener 2 orígenes: el primero. Si esta corriente no encuentra una ruta de escape a tierra se disipa a través de la superficie metálica de los artefactos o de los tomacorrientes. Decreto Supremo 020-97-EM. El usuario tiene la obligación de mantener el estándar de calidad de energía eléctrica que recibe desde la acometida. el usuario goza de una serie de protecciones que son administradas por el Instituto Nacional de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial . por deficiencias en el suministro. en la propia instalación. desde su perspectiva de consumidor. Asimismo. Por eso se hace necesario tener un sistema de conexión a tierra.INDECOPI -. Cuando hay una desviación de los parámetros permitidos hay una mala calidad de energía. Para ello es indispensable que cuente como parte de la solución con una conexión a tierra.
. Es por esta razón que el usuario podría recibir un choque eléctrico que causaría grandes daños. De esta manera garantiza sus intereses y su seguridad.tante: La Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos. Para que el sistema de protección cumpla sus funciones adecuadamente es necesario que el consumidor esté bien informado sobre las condiciones y características de los productos y servicios que recibe.
constructoras.ES ASUNTO DE TODOS
Empresas generadoras. instaladores. transmisoras y distribuidoras de electricidad.
. todos estamos comprometidos para entregar y mantener energía de calidad. con las nuevas condiciones de funcionamiento. Hoy es necesario:
DISEÑAR LA CONEXION A TIERRA INSTALAR LA CONEXION A TIERRA APROBAR LA CONEXION A TIERRA EXIGIR LA CONEXION A TIERRA
Las edificaciones de hoy deben ser diseñadas para manejar las necesidades eléctricas de mañana. usuarios y autoridades. ingenieros.
EVITE CORTOCIRCUITOS. INCENDIOS Y ACCIDENTES PERSONALES PROTEJA TAMBIEN SUS ELECTRODOMESTICOS Y EQUIPOS SOFISTICADOS
¿Qué sucedió con las luces?
¡Perdí los archivos en mi computadora!
¡Mi hijo recibió una descarga eléctrica! ¡Qué tranquilidad. aquí contamos con una conexión a tierra!
¡El motor se quemó otra vez!
SEGURIDAD TOTAL INDISPENSABLE SEGURO DE VIDA PARA SU CASA Y EMPRESA
org http://www.org http://www.procobrevenezuela.org Coordinación Perú: E-mail: peru@copper. Anexo 229. 261-4067 / 261-5931 / 461-1826 Fax: (51-1) 460-1616
. Magdalena del Mar.Perú.org http://www. Teléfonos: (51-1) 460-1600.procobrebolivia. Lima 17 .org Bolivia: E-mail: bolivia@copper.procobreperu.procobrecolombia.org Ecuador: E-mail: ecuador@copper.org http://www.Colombia: E-mail: colombia@copper.org http://www.org Venezuela: E-mail: venezuela@copper.procobreecuador.org Dirección: Francisco Graña Nº 671.
Documents Similar To Sistema puesta a tierra Procobre.pdfSkip carouselTierras Seguridad Eléctrica Favio CasasCatalogoPuestaTierrapuesta a tierra16. ING. FAVIO CASAS - 100 FACTORES DE RIESGO ELÃ‰CTRICOpuesta a tierraTesis AlexanderMETODO DE WENNERPuesta_a_Tierra_de_Instalaciones_ElÃ©ctricasEl Ieee Std 80_2000 y El Calculo de Mallas de Puesta a Tierrametalografia98325866 Informe de Laboratorio Osciloscopio Como Instrumento de MedidaInforme de Cuerdas VibrantesTransmisiones Flexibles Con El Loco Juroraosfuerza electromotrizNormas Tecnicas Del Acero Para PerupdfembraguesMEI 558 - Transmisiones Mecánicas Flexibles por Correas2 PARTICULAS MAGNETICAS[1]Cortes y Secciones (Dibujo Mecanico)Seguridad eléctricadurezafrenostransmisiones_correas4to laboratorio ciencia de los materiales 25to laboratorio ciencia de los materiales 2informe metalograficometalografiaPARTICULAS MAGNETICAS PRESENTACION (1)Informe de laboratorioengranajesMore From Wilber Vela StarkeSkip carouselLista de Comprobación Ergonómica .pdfLista de Comprobación Ergonómica .pdf4. INTOXICACIONES.pdf5. LIPOTIMIA.docxGRE 2012diapositiva IPER.pdfcomo realizar el IPERC.pdfpolitica nacional SST 2014 2017 mintra.pdfComo leer OSHA CFR29.pdfSaf002 - Instructivo de Seguridad Industrial Uso de CuchillasSaf002 - Instructivo de Seguridad Industrial Uso de CuchillasSaf002 - Instructivo de Seguridad Industrial Uso de CuchillasGuantes de Nitrilose-3-115 Guantes de Cuero.pdfcarteles_de_obra.pdfManual de Seguridad y Salud en Obra Civil3.Tecnias de Mantenimiento en equipos de Alta tension REDESUR.pdfImpactos Ambiental Negativos en Trabajos de Alta Tension338 93DIR04 Subestación Intemperie V 1,0 132 KV.pdfConstruccion, Mant. y Operacion de Linea de AtBUENAS PRACTICAS Ampl Residuos SolidosBAÑOS QUIMICOSPREVECION ELECTRICADIR01 Centro de Transformacion Intemperie.pdfDiseno de MezclasCuaderno de Trabajo - Asistente de Computo.pdff_sist.conexion.pdfmanual_ip.pdff.el.contactor.pdf