Source: http://docplayer.it/2461270-Deliberazione-della-giunta-regionale-n.html
Timestamp: 2016-10-25 20:58:25+00:00
Document Index: 49456006

Matched Legal Cases: ['art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 18', 'art. 6', 'art. 13', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 33', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 6', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 10', 'art. 2', 'art. 6', 'art. 3', 'art. 6', 'art. 4', 'art. 14', 'art. 4', 'art. 14', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 7', 'art. 18', 'art. 18', 'art. 77', 'art. 77', 'art. 1', 'art. 6', 'art. 77', 'art. 1', 'art. 6', 'art. 77', 'art. 6', 'art. 8']

Lelio Mauri
1 9^ legislatura Struttura amministrativa competente: Direzione Lavori Pubblici Presidente Luca Zaia Vicepresidente Marino Zorzato Assessori Renato Chisso Roberto Ciambetti Luca Coletto Maurizio Conte Marialuisa Coppola Elena Donazzan Marino Finozzi Massimo Giorgetti Franco Manzato Remo Sernagiotto Daniele Stival Segretario Mario Caramel P A DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. del OGGETTO: Aggiornamento delle Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011. (L.R. 16/07, art. 6, comma 1) NOTE PER LA TRASPARENZA: il presente provvedimento aggiorna le prescrizioni tecniche per la fruizione, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico approvate con la precedente DGR n. 509 del 2/03/2010, al fine di garantire una migliore efficacia e la piena attuazione delle stesse. L Assessore Massimo Giorgetti, di concerto con l Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue. La Legge Regionale 12 luglio 2007, n. 16 recante Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche riconosce la competenza regionale, mediante specifici provvedimenti amministrativi di Giunta, a dettare normative tecniche in campo edilizio. In particolare, all art. 6, comma 1, la norma in argomento prevede che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, o parte di questi, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici e degli spazi pubblici e privati, anche aperti al pubblico, stabilite con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale. Al fine di dare attuazione a tale previsione normativa, la Giunta regionale ha ritenuto utile procedere, con atti successivi, alla definizione di Prescrizioni Tecniche specifiche per singole tipologie di intervento, individuate di volta in volta quali prioritarie. Fino ad oggi la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 840 del 31/03/2009, le Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione di edifici destinati all istruzione con riferimento al 1 e 2 ciclo statale e paritario dell ordinamento scolastico e dei Centri di Formazione Professionale e con deliberazione n. 509 del 02/03/2010, le Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16. In particolare, le disposizioni di cui alla DGR n. 509/10, la cui entrata in vigore va riferita alla pubblicazione nel BUR n. 27 del 30/03/2010, in considerazione del notevole impatto sugli aspetti progettuali riguardanti il Mod. B - copia2 vasto settore dell edilizia residenziale, hanno dato seguito ad una serie di osservazioni presentate da Federazioni professionali, Associazioni e Imprese operanti nel settore dell edilizia e da Associazioni rappresentative delle persone con disabilità, a seguito delle quali la competente Direzione regionale Lavori Pubblici ha ritenuto opportuno sottoporre alla valutazione della Commissione Tecnico Scientifica, istituita con DGR n. 173 del 23/01/1996 nell'ambito del Centro di Documentazione sulle Barriere Architettoniche di cui all art. 18 della L.R. n. 16/07, una parziale revisione delle prescrizioni tecniche in argomento. La Commissione Tecnico Scientifica, a seguito delle riunioni in data 06/04/2011, 28/06/2011 e 13/07/2011, ha ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole su alcune modifiche di specifici articoli e schemi grafici del documento, che sono riportate, in forma comparativa con il testo originale, nell Allegato A Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16 e approvate con Dgr n. 509 del 02/03/ Testo comparativo, tali da garantire una migliore efficacia e la piena attuazione dello stesso. Tali modifiche possono essere sinteticamente e non esaustivamente descritte come di seguito: - aggiornamento al DPR 380 del 06/06/2001 dei riferimenti normativi statali che costituiscono principi fondamentali in materia di barriere architettoniche; - integrazione di alcune definizioni riguardanti argomenti trattati nel testo delle Prescrizioni; - miglioramento della parte descrittiva di alcuni articoli per ovviare alla segnalata possibilità di non chiara interpretazione degli stessi; - adeguamento della terminologia tecnica relativamente all art. 13 riguardante i terminali degli impianti; - modifica degli articoli riguardanti i servizi igienici e le scale al fine di renderli maggiormente aderenti alle esigenze progettuali, nonché tenendo conto delle dimensioni standard di prodotti già presenti nel mercato. Con il presente provvedimento, si intende quindi procedere all approvazione della revisione del documento contenente le Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16, approvato con la citata DGR n. 509/2010, il cui testo integrale è riportato nell Allegato B Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16 e approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010. Tutto ciò premesso, il Relatore conclude la propria relazione e propone all approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 II comma dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale; VISTA la L.R n. 16; DELIBERA 1. di approvare l Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, Mod. B - copia pag. 2 Dgr n. del3 redatte ai sensi dell art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con Dgr n. 509 del 02/03/2010, così come riportato nei sotto elencati allegati: - Allegato A Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16 e approvate con Dgr n. 509 del 02/03/ Testo comparativo ; - Allegato B Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell art. 6, comma 1 della LR 12/07/2007 n. 16 e approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010 ; 2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale. 3. la Direzione regionale Lavori Pubblici è incaricata dell esecuzione del presente atto. 4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. 5. di dare atto che le prescrizioni aggiornate, di cui al presente provvedimento, entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel BUR. Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. IL SEGRETARIO F.to Avv. Mario Caramel IL PRESIDENTE F.to Dott. Luca Zaia Mod. B - copia pag. 3 Dgr n. del4 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/22 TESTO COMPARATO Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010 INDICE Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16 e approvate con DGR n. 509 del 02/03/2010 INDICE PREMESSA SEZIONE I GENERALITA Art. 1 Scopo delle Prescrizioni Tecniche Art. 2 Normative di riferimento Art. 3 Raccordo con la normativa vigente Art. 4 Definizioni SEZIONE II CAMPO DI APPLICAZIONE PREMESSA SEZIONE I GENERALITA Art. 1 Scopo delle Prescrizioni Tecniche Art. 2 Normative di riferimento Art. 3 Raccordo con la normativa vigente Art. 4 Definizioni SEZIONE II CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 5 Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici Art. 6 Edifici residenziali privati e di edilizia residenziale pubblica Art. 7 Edifici e spazi privati aperti al pubblico SEZIONE III MODALITA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO Art. 8 Documentazione per la presentazione del progetto di accessibilità, visitabilità ed adattabilità SEZIONE IV CRITERI DI PROGETTAZIONE Art. 9 Porte Art. 10 Pavimenti Art. 11 Infissi esterni Art. 5 Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici Art. 6 Edifici residenziali privati e di edilizia residenziale pubblica Art. 7 Edifici e spazi privati aperti al pubblico Art. 7 bis Adattabilità SEZIONE III MODALITA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO Art. 8 Documentazione per la presentazione del progetto di accessibilità, visitabilità ed adattabilità SEZIONE IV CRITERI DI PROGETTAZIONE Art. 9 Porte Art. 10 Pavimenti5 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 2/22 Art. 12 Arredi fissi Art. 13 Terminali degli impianti Art. 14 Servizi igienici Art. 15 Cucine Art. 16 Balconi e terrazze Art. 17 Percorsi orizzontali Art. 18 Collegamenti verticali Art. 19 Scale Art. 20 Rampe Art. 21 Ascensori Art. 22 Servoscala e piattaforme elevatrici Art. 23 Autorimesse Art. 24 Spazi esterni Art. 25 Segnaletica Art. 26 Domotica SEZIONE V NORMATIVA DEROGATORIA Art. 27 Deroga alle prescrizioni tecniche Art. 28 Deroga per interventi sui beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico Art. 29 Soluzioni alternative SEZIONE VI ALLEGATI Allegato 1 Modulo per l asseverazione di conformità Allegato 2 Schemi grafici esemplificativi Allegato 3 Tabella di confronto tra ascensore e piattaforma elevatrice Allegato 4 Riferimenti giurisprudenziali Art. 11 Infissi esterni Art. 12 Arredi fissi Art. 13 Terminali degli impianti Art. 14 Servizi igienici Art. 15 Cucine Art. 16 Balconi e terrazze Art. 17 Percorsi orizzontali Art. 18 Collegamenti verticali Art. 19 Scale Art. 20 Rampe Art. 21 Ascensori Art. 22 Servoscala e piattaforme elevatrici Art. 23 Autorimesse Art. 24 Spazi esterni Art. 25 Segnaletica Art. 26 Domotica SEZIONE V NORMATIVA DEROGATORIA Art. 27 Deroga alle prescrizioni tecniche Art. 28 Deroga per interventi sui beni sottoposti a vincolo di tutela o in aree soggette a vincolo paesaggistico Art. 29 Soluzioni alternative SEZIONE VI ALLEGATI Allegato 1 Modulo per la dichiarazione di conformità Allegato 2 Schemi grafici esemplificativi Allegato 3 Tabella di confronto tra ascensore e piattaforma elevatrice Allegato 4 Riferimenti giurisprudenziali Art. 3 Raccordo con la normativa vigente Art. 3 Raccordo con la normativa vigente 1. Le disposizioni del presente provvedimento sono redatte ai sensi dell art. 6 comma 1 della L.R. 12 luglio 2007, n. 16, nel rispetto dei principi fondamentali alla base della legislazione statale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e di progettazione accessibile (L. 9 gennaio 1989, n. 13 e d.m. 14 giugno 1989, n. 236), nonché dei riferimenti tecnico-culturali di più recente emanazione: ICF (International Classificazion of Functioning, Disability and 1. Le disposizioni del presente provvedimento sono redatte ai sensi dell art. 6 comma 1 della L.R. 12 luglio 2007, n. 16, nel rispetto dei principi fondamentali alla base della legislazione statale in materia di eliminazione delle barriere architettoniche e di progettazione accessibile (L. 9 gennaio 1989, n. 13, d.m. 14 giugno 1989, n. 236 e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), nonché dei riferimenti tecnico-culturali di più recente emanazione: ICF (International6 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 3/22 Health, OMS 2001), Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall Italia con la L. 3 marzo 2009, n. 18), i principi dell Universal Design. Classificazion of Functioning, Disability and Health, OMS 2001), Convenzione Internazionale sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall Italia con la L. 3 marzo 2009, n. 18), i principi dell Universal Design. OMISSIS OMISSIS...OMISSIS...OMISSIS M) Interventi di ristrutturazione (art. 3 comma 1 lett. d) d.p.r 6 giugno 2001 n. 380): gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica....omissis M) Interventi di ristrutturazione (art. 3 comma 1 lett. d) ed art. 10 comma 1 lett. c) del d.p.r 6 giugno 2001 n. 380): gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. Comprendono inoltre gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d uso;...omissis P) Parti comuni: unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari condominiali, secondo le definizioni di cui all art. 2 del DM 236/89, quali, in via esemplificativa e non tassativa, vani scala, cortili, giardini e accessi comuni.7 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 4/22 Art. 5 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici Art. 5 - Accessibilità, visitabilità, adattabilità degli edifici 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, ai sensi dell art. 6, comma 1 della L.R. 12 luglio 2007 n. 16, a seguito di rilascio di permesso di costruire o di dichiarazione di inizio attività, agli interventi definiti dall art. 3 comma 1 lett. d) interventi di ristrutturazione edilizia ed e) interventi di nuova costruzione del d.p.r 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico per l Edilizia) riguardanti interi edifici o parti di questi. Le stesse si applicano altresì ai manufatti precari anche stagionali aperti al pubblico come, in via esemplificativa e non tassativa, tendoni o strutture prefabbricate leggere per spettacoli o manifestazioni, gazebo, pedane o palchi per manifestazioni o spettacoli o di pertinenza a bar o ristoranti. 2. Le prescrizioni di cui al presente provvedimento attuativo si applicano, ai sensi dell art. 6, comma 1 della L.R. 12 luglio 2007 n. 16, agli interventi di ristrutturazione ed agli interventi di nuova costruzione riguardanti interi edifici o parti di questi. Le stesse si applicano altresì ai manufatti precari anche stagionali aperti al pubblico come, in via esemplificativa e non tassativa, tendoni o strutture prefabbricate leggere per spettacoli o manifestazioni, gazebo, pedane o palchi per manifestazioni o spettacoli o di pertinenza a bar o ristoranti. Art. 6 - Edifici residenziali privati e di edilizia residenziale pubblica Art. 6 - Edifici residenziali privati e di edilizia residenziale pubblica 2.3 All interno delle singole unità abitative deve essere garantita l accessibilità alla zona di relazione, ad un servizio igienico così come definito all art ed ai relativi percorsi orizzontali. Nelle unità abitative disposte su due o più livelli, il servizio igienico e la zona di relazione devono essere contemporaneamente presenti al livello della soglia di accesso all unità stessa 2.3 All interno delle singole unità abitative deve essere garantita l accessibilità alla zona di relazione, ad un servizio igienico così come definito all art ed ai relativi percorsi orizzontali. Nelle unità abitative disposte su due o più livelli, il servizio igienico e la zona di relazione devono essere contemporaneamente presenti al livello della soglia di accesso all unità stessa ovvero ad un diverso livello accessibile attraverso ascensore o piattaforma elevatrice. 2.5 Gli edifici unifamiliari e quelli plurifamiliari privi di parti comuni sono 2.5 Gli edifici unifamiliari e quelli plurifamiliari privi di parti comuni sono8 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 5/22 dispensati dall obbligo della visitabilità. Per queste va dimostrato il requisito dell adattabilità, come definita dall art. 4 lett. C). 2.6 Negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il requisito di accessibilità deve venire assicurato per tutte le parti comuni con obbligatorietà di installazione dell ascensore indipendentemente dal numero di livelli e per il 10% degli alloggi, arrotondato all unità superiore, con un minimo di una unità immobiliare per ogni intervento, con esclusione della dotazione dei maniglioni nei servizi igienici di cui all art. 14 comma Il requisito dell'adattabilità deve essere dimostrato per tutte le parti e componenti di ogni unità immobiliare, per le quali non sia già prescritta l'accessibilità o la visitabilità. esonerati dall obbligo della visitabilità in relazione all interno delle singole unità abitative. Per queste va dimostrato il requisito dell adattabilità, come definita dall art. 4 lett. C). 2.6 Negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il requisito di accessibilità deve venire assicurato per almeno il 15% degli alloggi, arrotondato all unità superiore, con un minimo di una unità immobiliare per ogni intervento, con esclusione della dotazione dei maniglioni nei servizi igienici di cui all art. 14 comma 6.6. Art. 7 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico Art. 7 - Edifici e spazi privati aperti al pubblico 2. In ragione della destinazione d uso, devono essere accessibili gli ambienti destinati ad attività private sociali, come quelle, in via esemplificativa e non tassativa, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive. 6. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, devono essere accessibili gli spazi di relazione nei quali gli utenti entrano in rapporto con la funzione ivi svolta, incluso almeno un servizio igienico se la superficie netta dell'unità immobiliare è pari o superiore a 150 mq. 2. In ragione della destinazione d uso, fatte salve le diverse disposizioni di settore, le unità immobiliari che siano sedi di attività private sociali in campo sanitario, assistenziale, culturale e sportivo devono avere gli ambienti accessibili oltre ad un servizio igienico. 6. Nelle altre unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, devono essere accessibili gli spazi di relazione nei quali gli utenti entrano in rapporto con la funzione ivi svolta, incluso almeno un servizio igienico se la superficie netta dell'unità immobiliare è pari o superiore a 150 mq.9 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 6/22 Art. 7 bis Adattabilità 1. Il requisito dell'adattabilità deve essere dimostrato per tutte le parti e componenti di ogni unità immobiliare, per le quali non sia già prescritta l'accessibilità o la visitabilità. Art. 8 - Documentazione per la presentazione del progetto di accessibilità, visitabilità ed adattabilità Art. 8 - Documentazione per la presentazione del progetto di accessibilità, visitabilità ed adattabilità 3. Il dossier di presentazione deve essere corredato dall asseverazione di conformità redatta utilizzando l apposito modello (Allegato n. 1). 3. Il dossier di presentazione deve essere corredato dalla dichiarazione di conformità redatta utilizzando l apposito modello (Allegato n. 1). Art Arredi fissi Art Arredi fissi 3. Nei luoghi privati aperti al pubblico di cui all art. 7 delle presenti prescrizioni, i banconi ed i piani d appoggio destinati alle normali operazioni da parte dell utenza, devono essere predisposti in modo tale che, almeno una parte di essi sia utilizzabile da persone con disabilità. A tale scopo devono preferibilmente soddisfare i seguenti requisiti: a) essere accostabili frontalmente da una sedia a ruote al fine dell espletamento di ogni adempimento ivi previsto; b) prevedere un altezza libera sottostante minima di 65 cm per una profondità minima di 65 cm dal bordo di accostamento; c) prevedere un altezza massima del piano di 85 cm; d) prevedere una superficie non riflettente; e) consentire, almeno nei percorsi principali, una libertà di passaggio non inferiore a 80 cm, con possibilità di inversione del percorso dalle dimensioni minime di 140x170 cm. 3. Nei luoghi privati aperti al pubblico di cui all art. 7 delle presenti prescrizioni, i banconi ed i piani d appoggio destinati alle normali operazioni da parte dell utenza, devono essere predisposti in modo tale che, almeno una parte di essi sia utilizzabile da persone con disabilità. A tale scopo devono preferibilmente soddisfare i seguenti requisiti: a) essere accostabili frontalmente da una sedia a ruote al fine dell espletamento di ogni adempimento ivi previsto; b) prevedere un altezza libera sottostante minima di 65 cm per una profondità minima di 65 cm dal bordo di accostamento; c) prevedere un altezza massima del piano di 85 cm; d) prevedere una superficie non riflettente; e) consentire, almeno nei percorsi principali, una libertà di passaggio non inferiore a 80 cm, con possibilità di inversione del percorso dalle dimensioni minime di centimetri 140x170 ovvero 150x I tavoli posti nei luoghi di ristorazione, nei 4. I tavoli posti nei luoghi di ristorazione, nei10 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 7/22 bar e in tutti gli altri luoghi assimilabili ai precedenti, devono essere predisposti in modo tale che, almeno una parte di essi sia utilizzabile da persone con disabilità. A tale scopo devono preferibilmente soddisfare i seguenti requisiti: a) essere accostabili frontalmente da una sedia a ruote; b) prevedere una larghezza minima di 80 cm; c) prevedere un altezza libera sottostante minima di 65 cm per una profondità minima di 65 cm dal bordo di accostamento; d) prevedere un altezza massima del piano di 85 cm; e) prevedere una superficie non riflettente; f) consentire, almeno nei percorsi principali, una libertà di passaggio non inferiore a 80 cm, con possibilità di inversione del percorso dalle dimensioni minime di 140x170 cm. bar e in tutti gli altri luoghi assimilabili ai precedenti, devono essere predisposti in modo tale che, almeno una parte di essi sia utilizzabile da persone con disabilità. A tale scopo devono preferibilmente soddisfare i seguenti requisiti: a) essere accostabili frontalmente da una sedia a ruote; b) prevedere una larghezza minima di 80 cm; c) prevedere un altezza libera sottostante minima di 65 cm per una profondità minima di 65 cm dal bordo di accostamento; d) prevedere un altezza massima del piano di 85 cm; e) prevedere una superficie non riflettente; f) consentire, almeno nei percorsi principali, una libertà di passaggio non inferiore a 80 cm, con possibilità di inversione del percorso dalle dimensioni minime di centimetri 140x170 ovvero 150x150. Art Terminali degli impianti Art Terminali degli impianti 3. In riferimento alle pulsantiere deve essere assicurato un adeguato contrasto cromatico dei singoli pulsanti rispetto alla piastra in cui sono inseriti e di questa rispetto alla parete su cui è collocata. I singoli pulsanti devono preferibilmente avere dimensioni minime di 2,5 cm, essere distanziati tra di loro e sporgenti rispetto alla piastra. (FIGURA 3) Se i pulsanti riportano simboli o indicazioni, questi devono essere a contrasto cromatico ed adeguatamente illuminati. 3. Nelle parti comuni dell edificio, le placche dei punti di comando devono assicurare un adeguato contrasto cromatico rispetto alla parete su cui sono collocate e rispetto ai tasti degli interruttori. Per quanto riguarda le singole unità abitative tali requisiti hanno carattere preferenziale non prescrittivo. In entrambi i casi è preferibile la scelta di interruttori con tasti di maggiore dimensione e una loro collocazione distanziata nel caso di più interruttori all interno dello stesso punto di comando. Se i tasti degli interruttori riportano simboli o indicazioni, questi devono essere a contrasto cromatico ed adeguatamente illuminati. Art Servizi igienici Art Servizi igienici11 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 8/22 2. Un servizio igienico si intende accessibile quando tutti i sanitari (lavabo, tazza wc, bidet, doccia e/o vasca) sono utilizzabili da persone su sedia a ruote e vi siano idonei maniglioni per agevolare i trasferimenti dalla sedia al sanitario. In particolare, negli edifici privati aperti al pubblico, deve essere dimostrata, negli elaborati di progetto, mediante grafici di dettaglio in scala opportuna, la possibilità di accostamento frontale, perpendicolare e bilaterale per la tazza wc (FIGURA 4). Qualora l accostamento bilaterale non venga garantito, è necessario provvedere alla dotazione di due servizi igienici, l uno con accostamento laterale da destra, l altro da sinistra (FIGURA 5) adeguatamente segnalato all esterno. 3. Agli effetti della visitabilità un servizio igienico accessibile è obbligatorio in tutti gli spazi privati aperti al pubblico dalla metratura superiore ai 150 mq. Negli spazi di metratura inferiore ai 150 mq esso è obbligatorio quando lo spazio aperto al pubblico ricade nei casi di cui all art. 7, comma 2 delle presenti prescrizioni. 4. Negli edifici residenziali privati il requisito della visitabilità è soddisfatto se è presente almeno un servizio igienico collocato allo stesso livello degli spazi di relazione e ad essi collegato mediante un percorso piano accessibile con possibilità da parte di una persona su sedia a ruote di poter raggiungere ed accostarsi frontalmente al lavabo, e frontalmente o perpendicolarmente o lateralmente alla tazza wc. Dovrà essere dimostrato, negli elaborati di progetto, mediante grafici di dettaglio in scala opportuna, che il servizio igienico è fruibile nelle modalità sopra 2. Un servizio igienico si intende accessibile quando tutti i sanitari presenti sono utilizzabili da persone su sedia a ruote e vi siano idonei maniglioni per agevolare i trasferimenti dalla sedia al sanitario. In particolare, negli edifici privati aperti al pubblico, deve essere dimostrata, negli elaborati di progetto, mediante grafici di dettaglio in scala opportuna, la possibilità di accostamento frontale, perpendicolare e, preferibilmente, bilaterale per la tazza wc (FIGURA 3). Qualora l accostamento bilaterale non venga garantito, è preferibile prevedere due servizi igienici, l uno con accostamento laterale da destra, l altro da sinistra (FIGURA 4) adeguatamente segnalato all esterno. Negli interventi di ristrutturazione di edifici privati aperti al pubblico è ammesso il solo accostamento laterale alla tazza wc. Per i secondi bagni e per i bagni negli edifici privati aperti al pubblico l accessibilità deve essere garantita limitatamente alla tazza wc e al lavandino, salvo diverse disposizioni specifiche di settore. 3. Fatto salvo quanto disposto dall art. 7, agli effetti della visitabilità un servizio igienico accessibile è obbligatorio in tutti gli spazi privati aperti al pubblico dalla metratura superiore ai 150 mq. 4. Negli edifici residenziali privati il requisito della visitabilità è soddisfatto se è presente almeno un servizio igienico collocato allo stesso livello degli spazi di relazione e ad essi collegato mediante un percorso piano accessibile ovvero ad un diverso livello accessibile attraverso ascensore o piattaforma elevatrice, con possibilità da parte di una persona su sedia a ruote di poter raggiungere ed accostarsi 1 Trattandosi di adattabilità di una singola unità immobiliare è ragionevole pensare che l esigenza si sopraggiunga per la presenza di una sola persona disabile che non necessiterà dell accostamento laterale al sanitario da entrambi i lati, ma soltanto da destra o da sinistra. Tuttavia in fase di previsione progettuale (adattabilità) tale esigenza non si conosce e quindi occorre pensare che in futuro possa essere possibile l accostamento da entrambi i lati anche se non contemporaneamente.12 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 9/22 espresse tenendo conto che la porta possa essere aperta e chiusa senza che ciò interferisca con gli spazi di manovra della sedia a ruote. 5. Quando occorre garantire il requisito della adattabilità di unità immobiliari destinate a residenza, si deve dimostrare, negli elaborati di progetto, mediante grafici di dettaglio in scala opportuna, che tutti i servizi igienici presenti nell unità possono diventare accessibili. In particolare occorre dimostrare, anche in riferimento alla posizione degli scarichi, che in tutti i servizi l accostamento alla tazza wc possa avvenire frontalmente e lateralmente sia da destra che da sinistra, anche senza contemporaneità1. Quando vi sono due o più servizi igienici per livello, la possibilità di eliminare il bidet per il raggiungimento del requisito è limitata soltanto ad un servizio igienico. (FIGURA 6) 6.1 Lavabo: deve essere di tipo a mensola, privo di colonna, con sifone accostato alla parete o incassato in essa; prevedere un altezza libera sottostante minima di 65 cm e un altezza massima del piano di 85 cm, misurati dal pavimento. La distanza tra la parete a cui il lavabo è fissato ed il bordo anteriore dello stesso deve essere almeno di 65 cm. Il rubinetto deve essere con manovra a leva (sono da escludere quelli a leva medica ); (FIGURA 7) frontalmente al lavabo, e frontalmente o perpendicolarmente o lateralmente alla tazza wc. Dovrà essere dimostrato, negli elaborati di progetto, mediante grafici di dettaglio in scala opportuna, che il servizio igienico è fruibile nelle modalità sopra espresse tenendo conto che la porta possa essere aperta e chiusa senza che ciò interferisca con gli spazi di manovra della sedia a ruote. 5. Quando occorre garantire il requisito della adattabilità di unità immobiliari destinate a residenza, si deve dimostrare, negli elaborati di progetto, mediante grafici di dettaglio in scala opportuna, che tutti i servizi igienici presenti nell unità possono diventare accessibili. In particolare occorre dimostrare, anche in riferimento alla posizione degli scarichi, che in tutti i servizi l accostamento alla tazza wc possa avvenire frontalmente e lateralmente sia da destra che da sinistra, anche senza contemporaneità 2. Quando vi sono due o più servizi igienici per livello, la possibilità di eliminare il bidet per il raggiungimento del requisito è limitata soltanto ad un servizio igienico. (FIGURA 5) 6.1 Lavabo: deve essere di tipo a mensola, privo di colonna, con sifone accostato alla parete o incassato in essa; prevedere un altezza libera sottostante minima di 65 cm e un altezza massima del piano di 85 cm, misurati dal pavimento. La distanza tra la parete a cui il lavabo è fissato ed il bordo anteriore dello stesso deve essere almeno di 65 cm. Il rubinetto deve essere con manovra a leva (sono da escludere quelli a leva medica ); (FIGURA 6) 2 Trattandosi di adattabilità di una singola unità immobiliare è ragionevole pensare che l esigenza si sopraggiunga per la presenza di una sola persona disabile che non necessiterà dell accostamento laterale al sanitario da entrambi i lati, ma soltanto da destra o da sinistra. Tuttavia in fase di previsione progettuale (adattabilità) tale esigenza non si conosce e quindi occorre pensare che in futuro possa essere possibile l accostamento da entrambi i lati anche se non contemporaneamente.13 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 10/ Tazza w.c.: devono essere garantiti l accostamento frontale, perpendicolare e laterale (bilaterale negli edifici privati aperti al pubblico) al sanitario. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza w.c. deve essere di almeno 80 cm, misurati rispettivamente dal bordo anteriore e laterale prossimo allo spazio libero; la distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore deve essere di almeno 65 cm. La tazza w.c., preferibilmente di tipo sospeso (in tal caso dovrà essere garantita una portata minima di 200 kg), deve avere il piano di seduta (comprensivo di tavoletta) posto ad un altezza da terra compreso tra 40 e 45 cm. Ai lati della tazza w.c. devono essere posizionati due maniglioni: nel caso di tazza accostata al muro (accostamento laterale) un primo maniglione o corrimano fisso e rettilineo deve essere posizionato ad una distanza dall asse del sanitario pari a 40 cm e ad un altezza da terra di 70 cm, un secondo maniglione, di tipo ribaltabile, sempre ad una distanza dall asse del sanitario pari a 40 cm e ad un altezza da terra di 70 cm; nel caso di tazza non accostata al muro (accostamento bilaterale) si disporranno sui due lati del sanitario due maniglioni, di tipo ribaltabile, ad una distanza dall asse del sanitario pari a 40 cm e ad un altezza da terra di 70 cm; (FIGURE 8 e 9) 6.2 Tazza w.c.: devono essere garantiti l accostamento frontale, perpendicolare e laterale (preferibilmente bilaterale negli edifici privati aperti al pubblico) al sanitario. Lo spazio libero frontale e laterale alla tazza w.c. deve essere di almeno 80 cm, misurati rispettivamente dal bordo anteriore e laterale prossimo allo spazio libero; la distanza dal bordo anteriore della tazza alla parete posteriore deve essere di almeno 65 cm. La tazza w.c., preferibilmente di tipo sospeso (in tal caso dovrà essere garantita una portata minima di 200 kg), deve avere il piano di seduta (comprensivo di tavoletta) posto ad un altezza da terra compreso tra 40 e 45 cm. Ai lati della tazza w.c. devono essere posizionati due maniglioni: nel caso di tazza accostata al muro (accostamento laterale) un primo maniglione o corrimano fisso e rettilineo deve essere posizionato ad una distanza dall asse del sanitario pari a 40 cm e ad un altezza da terra di 70 cm, un secondo maniglione, di tipo ribaltabile, sempre ad una distanza dall asse del sanitario pari a 40 cm e ad un altezza da terra di 70 cm; nel caso di tazza non accostata al muro (accostamento bilaterale) si disporranno sui due lati del sanitario due maniglioni, di tipo ribaltabile, ad una distanza dall asse del sanitario pari a 40 cm e ad un altezza da terra di 70 cm; (FIGURE 7 e 8) 6.4 Doccia: deve essere a pavimento con doccino a telefono, dotato di seggiolino posto ad un altezza da terra compreso tra 40 e 45 cm. Devono essere garantiti l accostamento frontale, perpendicolare e laterale (bilaterale negli edifici privati aperti al pubblico) al seggiolino. A lato del seggiolino devono essere posizionati un maniglione o corrimano fisso e rettilineo ad una distanza dall asse della seduta pari a 40 cm e ad un altezza da terra di 70 cm; (FIGURA 10) 6.4 Doccia: deve essere a pavimento con doccino a telefono, dotato di seggiolino posto ad un altezza da terra compreso tra 40 e 45 cm. e garantire una portata minima di 200 kg. Devono essere garantiti l accostamento frontale, perpendicolare e laterale (preferibilmente bilaterale negli edifici privati aperti al pubblico) al seggiolino. A lato del seggiolino devono essere posizionati un maniglione o corrimano fisso e rettilineo ad una distanza dall asse della seduta pari a 40 cm e ad un altezza da terra di 70 cm; (FIGURA 9)14 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 11/22 Art. 18 Collegamenti verticali Art. 18 Collegamenti verticali 1. Il collegamento tra diversi livelli verticali deve avvenire mediante l utilizzo di scale abbinate a rampe e/o ascensori, in ragione del dislivello e del contesto. E ammesso in subordine l utilizzo di piattaforme elevatrici. Il ricorso al servoscala è consentito soltanto per l adeguamento di edifici esistenti e laddove le precedenti soluzioni (rampe, ascensori e piattaforme elevatrici) non possano motivatamente essere adottate. (FIGURA 12) 1. Il collegamento tra diversi livelli verticali deve avvenire mediante l utilizzo di scale abbinate a rampe e/o ascensori, in ragione del dislivello e del contesto. E ammesso in subordine l utilizzo di piattaforme elevatrici. Il ricorso al servoscala, comunque del tipo con piattaforma per sedia a ruote, è consentito soltanto nel progetto di adattabilità di edifici esistenti e laddove le precedenti soluzioni (rampe, ascensori e piattaforme elevatrici) non possano motivatamente essere adottate. (FIGURA 11) Art Scale Art Scale 2. Negli edifici residenziali almeno le scale ad uso comune e tutte quelle presenti negli edifici privati aperti al pubblico devono avere i gradini dotati di marcagradino a contrasto cromatico leggibile su ciascuna pedata che le compone. (FIGURA 13) La segnalazione a contrasto cromatico vale anche per dislivelli formati da un solo gradino ed in generale per qualsiasi dislivello. 3. Nelle nuove costruzioni la larghezza delle scale ad uso comune deve avere una larghezza minima netta di cm 120, quelle interne alle unità abitative una larghezza minima netta di cm 100. In entrambi è vietato l utilizzo di gradini dalla pedata trapezoidale. Nelle ristrutturazioni la larghezza delle scale ad uso comune può essere, per motivate ragioni, diminuita fino ad un minimo di cm 100, quelle interne alle unità abitative fino ad un minimo di cm 80. In entrambi i casi possono presentare gradini dalla pedata trapezoidale. 2. Negli edifici residenziali almeno le scale ad uso comune e tutte quelle presenti negli edifici privati aperti al pubblico devono avere i gradini dotati di marcagradino antiscivolo a contrasto cromatico leggibile su ciascuna pedata che le compone. (FIGURA 12) La segnalazione a contrasto cromatico vale anche per dislivelli formati da un solo gradino ed in generale per qualsiasi dislivello. 3. Nelle nuove costruzioni la larghezza delle scale ad uso comune deve avere una larghezza minima netta di cm 120, quelle interne alle unità abitative una larghezza minima netta di cm 100. Sono ammesse scale con pedate non rettangolari esclusivamente nel rispetto delle tipologie e dimensioni minime riportate in FIGURA 13 e in FIGURA 14 e scale a chiocciola, circolari in genere e curvilinee esclusivamente nel rispetto dello schema e delle dimensioni minime riportate in FIGURA 17. In tali ultimi casi deve essere garantita e dimostrata la possibilità di inscrivere, nelle pedate trapezoidali o triangolari, un rettangolo delle15 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 12/22 4. Nelle ristrutturazioni la larghezza delle scale ad uso comune può essere, per motivate ragioni, diminuita fino ad un minimo di cm 100, quelle interne alle unità abitative fino ad un minimo di cm 80. In entrambi i casi possono presentare gradini dalla pedata trapezoidale. 5. Le scale aventi larghezza netta inferiore a cm 110 non possono essere considerate adattabili e quindi vanno abbinate ad ascensore o a piattaforma elevatrice. In caso di adattabilità dovrà essere dimostrata in sede di progetto la predisposizione strutturale di un idoneo foro nei solai per loro installazione garantendo un'idonea altezza di extracorsa. 6. Le scale a chiocciola non possono essere considerate accessibili né adattabili e quindi vanno abbinate ad ascensore o a piattaforma elevatrice. In caso di adattabilità dovrà essere dimostrata in sede di progetto la predisposizione strutturale di un idoneo foro nei solai per loro installazione garantendo un'idonea altezza di extracorsa. dimensioni minime di cm. 120 x 30 ovvero di cm. 100 x 25 rispettivamente per le scale ad uso comune o per scale interne alle unità abitative. 4. Nelle ristrutturazioni la larghezza delle scale ad uso comune può essere, per motivate ragioni, diminuita fino ad un minimo di cm 100, quelle interne alle unità abitative fino ad un minimo di cm 80. Le scale aventi larghezza netta inferiore a cm 100 non possono essere considerate adattabili mediante installazione di servoscala del tipo con piattaforma per sedia a ruote e quindi vanno abbinate ad ascensore o a piattaforma elevatrice. In caso di adattabilità dovrà essere dimostrata, in sede di progetto, la predisposizione strutturale di un idoneo foro nei solai per loro installazione, garantendo un'idonea altezza di extracorsa, ovvero la possibilità di una sua predisposizione all esterno nel rispetto delle norme edilizie. 5. Nelle ristrutturazioni sono ammesse scale con pedate non rettangolari esclusivamente nel rispetto delle tipologie e dimensioni minime riportate in FIGURA 15 e in FIGURA 16 e scale a chiocciola, circolari in genere e curvilinee esclusivamente nel rispetto dello schema e delle dimensioni minime riportate in FIGURA 18. In tali ultimi casi deve essere garantita e dimostrata la possibilità di inscrivere, nelle pedate trapezoidali o triangolari, un rettangolo delle dimensioni minime di cm. 100 x 30 ovvero di cm. 80 x 25 rispettivamente per le scale ad uso comune o per scale interne alle unità abitative. Art. 20 Rampe Art. 20 Rampe 2. Le rampe sono piani inclinati che collegano livelli a quote differenti. In particolare la pendenza massima deve essere intesa come inclinazione massima di 2. Le rampe sono piani inclinati che collegano livelli a quote differenti. In particolare la pendenza massima deve essere intesa come inclinazione massima di16 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 13/22 ogni tratto inclinato. Nel calcolo della pendenza non si deve tener conto dei piani di stazionamento. (FIGURA 14) ogni tratto inclinato. Nel calcolo della pendenza non si deve tener conto dei piani di stazionamento. (FIGURA 19) Art. 22 Servoscala e piattaforme elevatrici Art. 22 Servoscala e piattaforme elevatrici 2. Il ricorso al servoscala, possibile soltanto in interventi di adeguamento e adattabilità come precisato all art. 18, è sempre da considerare con molta attenzione e comunque solo come alternativa a rampe, piattaforme elevatrici ed ascensori in caso di impossibilità tecnica di realizzazione di questi ultimi, adeguatamente motivata nella relazione tecnica di progetto e con grafici di dettaglio in scala adeguata. In particolare dovrà essere dimostrata la possibilità di installazione di servoscala del tipo con piattaforma per sedia a ruote, evidenziando graficamente ai fondo-corsa inferiore e superiore spazi di manovra con profondità minima pari a 150 cm.. (FIGURA 15) 2. Il ricorso al servoscala, possibile soltanto in interventi di adeguamento e adattabilità come precisato all art. 18, è sempre da considerare con molta attenzione e comunque solo come alternativa a rampe, piattaforme elevatrici ed ascensori in caso di impossibilità tecnica di realizzazione di questi ultimi, adeguatamente motivata nella relazione tecnica di progetto e con grafici di dettaglio in scala adeguata. In particolare dovrà essere dimostrata la possibilità di installazione di servoscala del tipo con piattaforma per sedia a ruote, evidenziando graficamente ai fondo-corsa inferiore e superiore spazi di manovra con profondità minima pari a 150 cm.. (FIGURA 20) Art Spazi esterni Art Spazi esterni 3. Per quanto riguarda i parcheggi riservati disposti parallelamente (parcheggi in linea) al senso di marcia, la lunghezza deve essere non inferiore a 6,20 m e larghezza non inferiore a 2,00 m. Qualora il posto auto sia lungo un marciapiede, lo stesso deve essere ribassato e raccordato mediante rampe, in modo da permettere, compatibilmente con la tipologia di strada (doppio senso di marcia o senso unico di marcia), le operazioni di entrata ed uscita dall auto sul lato del marciapiede. (FIGURA 16) 3. Per quanto riguarda i parcheggi riservati disposti parallelamente (parcheggi in linea) al senso di marcia, la lunghezza deve essere non inferiore a 6,20 m e larghezza non inferiore a 2,00 m. Qualora il posto auto sia lungo un marciapiede, lo stesso deve essere ribassato e raccordato mediante rampe, in modo da permettere, compatibilmente con la tipologia di strada (doppio senso di marcia o senso unico di marcia), le operazioni di entrata ed uscita dall auto sul lato del marciapiede. (FIGURA 21)17 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 14/22 SEZIONE VI ALLEGATI Allegato 1 Modulo per la dichiarazione di conformità. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA All Ufficio Tecnico del Comune di Il sottoscritto progettista in conformità a quanto disposto dal comma 4 dell art. 77 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto di cui alla presente domanda di permesso di costruire / D.I.A. relativo a: nuova costruzione (art. 77, comma 1 D.P.R. 380/01, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07) ampliamento (art. 77, comma 1 D.P.R. 380/01, art. 1.1 D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07) ristrutturazione (art. 77, comma 1 D.P.R. 380/01, artt D.M. 236/89, art. 6 L.R. n. 16/07) per l immobile situato in via.. riguardante: edificio o un unità immobiliare unifamiliare priva di parti comuni; edificio o un unità immobiliare plurifamiliare priva di parti comuni; edificio o un unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con non più di tre livelli; edificio o un unità immobiliare plurifamiliare con parti comuni e con più di tre livelli; edificio o un unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica; immobile privato aperto al pubblico adibito ad attività sociali (scuola-sanità-culturaassitenza-sport); immobile privato aperto al pubblico adibito a ristorazione, spettacolo, riunione, attività ricettiva e pararicettiva; edifici per il culto; locali aperti al pubblico non previsti nelle precedenti categorie; luoghi di lavoro con collocamento obbligatorio; altro è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. IL PROGETTISTA (timbro e firma) - relazione tecnica Si allegano alla presente: - elaborati grafici atti a dimostrare l accessibilità la visitabilità l adattabilità18 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 15/22 Allegato 2 Schemi grafici esemplificativi FIGURA 13 SCALA AD USO COMUNE IN NUOVA COSTRUZIONE - PEDATA RETTANGOLARE MINIMA INSCRIVIBILE DA CM. 120 x 30 1) I gradini delle scale devono essere costituiti da pedate nelle quali sia individuabile un rettangolo delle dimensioni minime indicate in figura. 2) Nel caso di pedate a forma non rettangolare dovrà essere impedito l utilizzo della parte di pedata avente la dimensione inferiore al minimo previsto (cm. 25 o 30) tramite idoneo corrimano o simile. Ai fini dell adattabilità, l eventuale previsione di installazione di un servoscala deve essere corredata di idonea documentazione tecnica riferita a prodotti reperibili sul mercato rispondenti alle previsioni progettuali adottate.19 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 16/22 FIGURA 14 SCALA AD USO PRIVATO INTERNA ALLE UNITÀ ABITATIVE IN NUOVA COSTRUZIONE - PEDATA RETTANGOLARE MINIMA INSCRIVIBILE DA CM. 100 x 25 1) I gradini delle scale devono essere costituiti da pedate nelle quali sia individuabile un rettangolo delle dimensioni minime indicate in figura. 2) Nel caso di pedate a forma non rettangolare dovrà essere impedito l utilizzo della parte di pedata avente la dimensione inferiore al minimo previsto (cm. 25 o 30) tramite idoneo corrimano o simile. Ai fini dell adattabilità, l eventuale previsione di installazione di un servoscala deve essere corredata di idonea documentazione tecnica riferita a prodotti reperibili sul mercato rispondenti alle previsioni progettuali adottate.20 ALLEGATO A Dgr n. del pag. 17/22 FIGURA 15 - SCALA AD USO COMUNE IN RISTRUTTURAZIONE - PEDATA RETTANGOLARE MINIMA INSCRIVIBILE DA CM. 100 x 30 1) I gradini delle scale devono essere costituiti da pedate nelle quali sia individuabile un rettangolo delle dimensioni minime indicate in figura. 2) Nel caso di pedate a forma non rettangolare dovrà essere impedito l utilizzo della parte di pedata avente la dimensione inferiore al minimo previsto (cm. 25 o 30) tramite idoneo corrimano o simile. Ai fini dell adattabilità, l eventuale previsione di installazione di un servoscala deve essere corredata di idonea documentazione tecnica riferita a prodotti reperibili sul mercato rispondenti alle previsioni progettuali adottate. Vedere altro
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 1428 del 06 settembre 2011 pag. 1/22 TESTO COMPARATO Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli Dettagli ALLEGATOB alla Dgr n. 1428 del 06 settembre 2011 pag. 1/55
giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOB alla Dgr n. 1428 del 06 settembre 2011 pag. 1/55 Aggiornamento delle Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli Dettagli ALLEGATOA alla Dgr n. 509 del 02 marzo 2010 pag. 1/45
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 509 del 02 marzo 2010 pag. 1/45 INDICE PREMESSA Prescrizioni Tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici Dettagli Miglioramento della fruizione degli. oltre le barriere architettoniche verso una progettazione universale. Corso di Aggiornamento
Corso di Aggiornamento Miglioramento della fruizione degli edifici e degli spazi pubblici e privati : oltre le barriere architettoniche verso una progettazione universale Venezia 19 marzo 2014 Ing. Alberto Dettagli Parametri Antropometrici e Dimensionali 1.a
Parametri Antropometrici e Dimensionali 1.a DM 236/1989 art. 8.0.2 Rotazione a 360 - nuove costruzioni 150x150 - ristrutturazioni 140x140 Rotazione a 90 - nuove costruzioni 140x140 - ristrutturazioni 120x120 Dettagli DISPENSA INFORMATIVA. In collaborzione con:
In copertina: foto G. Mariotti DISPENSA INFORMATIVA In collaborzione con: Cooperazione Reciproca Pergine Cooperazione Reciproca Pergine è un associazione, promossa dalla Cassa Rurale di Pergine, che si Dettagli Decreto Ministeriale n 236 del 14/06/1989
Decreto Ministeriale n 236 del 14/06/1989 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata Dettagli 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
DM 236-14 giugno 1989 Sommario Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 2 DEFINIZIONI Art. 3 - CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE Art. 4 - CRITERI DI PROGETTAZIONE PER L'ACCESSIBILITA' Art. 5 - CRITERI DI PROGETTAZIONE Dettagli Titolo I Generalità ART. 1 DEFINIZIONI
Titolo I Generalità ART. 1 DEFINIZIONI Accessibilità - La possibilità di raggiungere l'edificio, di entrarvi, di fruire di tutti gli spazi e attrezzature e di accedere alle singole unità immobiliari e Dettagli ALLEGATO N NORME TECNICHE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
ALLEGATO N NORME TECNICHE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE INDICE TITOLO I NORME DI CARATTERE GENERALE Art. 1 Definizioni Art. 2 Ambiti di applicazione della normativa sulle barriere architettoniche Dettagli Schema di Regolamento per la eliminazione delle barriere architettoniche. Titolo I
SEZIONE I 3.8.2009 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 28 3 Art. 14 - Attrezzature di uso comune: apparecchi elettrici, cassette per la corrispondenza LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI DECRETO Dettagli COMUNE DI AVETRANA (Provincia di Taranto)
COMUNE DI AVETRANA (Provincia di Taranto) RELAZIONE TECNICA E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' relative alle prescrizioni della L. 9/1/1989 n.13 e D.M. 14.06.1989 n.236. " Prescrizioni tecniche necessarie a Dettagli LE NORMATIVE CHE DISCIPLINANO GLI INTERVENTI EDILIZI PER L ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE
LE NORMATIVE CHE DISCIPLINANO GLI INTERVENTI EDILIZI PER L ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E LOCALIZZATIVE FINALITÀ E PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLE NORME STATALI Le principali Dettagli Raccolta Normativa della Regione Toscana 1
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 luglio 2009, n. 41/R Regolamento di attuazione dell articolo 37, comma 2, lettera g) e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il Dettagli INDIRIZZI PROGETTUALI SULLA ACCESSIBILITA E FRUIBILITA DELL AMBIENTE COSTRUITO
ALLEGATO 1 INDIRIZZI PROGETTUALI SULLA ACCESSIBILITA E FRUIBILITA DELL AMBIENTE COSTRUITO INDICE 1 Normativa di riferimento 2 Specificazione dei contesti spaziali ed edilizi 3 Deroghe Errore. Il segnalibro Dettagli CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
CITTÀ DI SETTIMO TORINESE REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO Programmazione del Territorio PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI E DEI TITOLI Dettagli RELAZIONE Tecnico- Illustrativa e PROGETTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. Ass.ne Cultori della Storia delle Forze Armate
BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE del 9/1/89 n. 13, D.M. del 14/6/89 n. 236, D.P.R. del 24/7/96 n.503 Dgrv n.509 del 2/3/2010 Allegato A Dgrv n.1428 del 6/9/2011 Allegato A e B RELAZIONE Tecnico- Illustrativa Dettagli 1. PREMESSA. 2. LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
1. PREMESSA. Lo spazio antropico, in cui noi tutti viviamo e ci muoviamo, è prevalentemente costituito e caratterizzato da una miriade di ostacoli, non solo fisici, più o meno affrontabili e superabili Dettagli CITTA DI TORINO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN LOCALI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO.
All. n. 1 Deliberazione n. 2008 06681/38 CITTA DI TORINO ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN LOCALI PUBBLICI E PRIVATI APERTI AL PUBBLICO. ARTICOLO 31, comma 5, DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DELLA Dettagli ALLEGATO ALL ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 30 del 24/25.02.03 (P.D. n. 2769 dell 08.02.02)
Direzione Centrale Sviluppo del Territorio e Mobilità REGOLAMENTO EDILIZIO ALLEGATO ALL ATTO DELIBERATIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 30 del 24/25.02.03 (P.D. n. 2769 dell 08.02.02) ESECUTIVO IL DELIBERA Dettagli 1 - COSA SONO LE BARRIERE ARCHITETONICHE
1 - COSA SONO LE BARRIERE ARCHITETONICHE Per barriere architettoniche s'intendono tutti gli ostacoli che non permettono la completa mobilità alle persone temporaneamente o permanentemente come ad esempio Dettagli Decreto Presidente della Repubblica 24 Luglio 1996 N. 503
Decreto Presidente della Repubblica 24 Luglio 1996 N. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. Fonte: G.U. del 27 settembre Dettagli D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 settembre 1996, Dettagli Il D.P.R. 503/96: Titolo III - STRUTTURA EDILIZIA IN GENERALE. Art. 13. Le norme generali per gli edifici
Pagina 1 di 52 CAPITOLO 4 EDIFICI PUBBLICI 4.1 La normativa di riferimento 4.2 Accesso all'edificio 4.2.1 Parcheggio 4.3 Ingresso edificio 4.3.1 Spazi di manovra con sedia a ruote 4.3.2 Porte 4.3.3 Percorsi Dettagli L ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CONDOMINIO
Mercoledì 16 ottobre 1996 L ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN CONDOMINIO PREMESSA Tutti i provvedimenti che oggi fanno parte dell intero quadro di normative che regolamentano i comportamenti Dettagli IL MINISTRO DELL INTERNO
MINISTERO DELL INTERNO DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 1996 (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio Dettagli REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI BIBBONA PROVINCIA DI LIVORNO REGOLAMENTO EDILIZIO (Testo Unico dei Comuni della Bassa Val di Cecina) ANNO 2013 Bibbona, Gennaio 2013 Visto: Il Sindaco Fiorella Marini Il Responsabile Area Edilizia Dettagli DISABILI E TURISMO ACCESSIBILE
@ ANMIC ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI @ DISABILI E TURISMO ACCESSIBILE Guida per il superamento delle barriere architettoniche @ @ Tecnici senza barriere Onlus Con il patrocinio di Dettagli LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989, n. 6. Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione
LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1989, n. 6 Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Finalità 1. La presente Legge Dettagli 2016 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back