Source: http://docplayer.it/2685788-Corso-per-rspp-modulo-b-rischi-da-scariche-atmosferiche-ing-ferrigni-michele-corso-per-rspp-modulo-b-rischi-da-scariche-atmosferiche-1.html
Timestamp: 2017-01-23 07:38:00+00:00
Document Index: 96189295

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 3', 'arte 2', 'art. 69', 'art 117', 'arte 3', 'arte 3', 'art 5']

⭐CORSO PER RSPP MODULO B. Rischi da scariche atmosferiche. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1
Download "CORSO PER RSPP MODULO B. Rischi da scariche atmosferiche. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1"
1 CORSO PER RSPP MODULO B Rischi da scariche atmosferiche Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 12 Testo Unico D. Lgs.. 81/08 Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da: a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 23 Testo Unico D. Lgs.. 81/08 Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro 2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l adozione delle misure di cui al comma 1. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 34 Testo Unico D. Lgs.. 81/08 Articolo 81 - Requisiti di sicurezza 1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché installazioni e impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d arte. 2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti si considerano costruiti a regola d arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell ALLEGATO IX. 3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell ALLEGATO IX. ALLEGATO IX NORME DI BUONA TECNICA Ai fini del presente Capo, si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali: UNI (Ente Nazionale di Unificazione); CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); CEN (Comitato Europeo di normalizzazione); CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica); IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica); ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione). Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 45 Testo Unico D. Lgs.. 81/08 Articolo 84 - Protezioni dai fulmini 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica. Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature 1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. 2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all ALLEGATO IX. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 56 Testo Unico D. Lgs.. 81/08 Articolo 86 Verifiche 1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l effettuazione delle verifiche di cui al comma L esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell autorità di vigilanza. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 67 Verifiche elettriche degli impianti industriali ai sensi del DPR 462/01 D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. e un obbligo di legge. gli impianti elettrici debbono essere realizzati e mantenuti nel rispetto della regola d arte. la verifica degli impianti elettrici deve essere fatta da organismo abilitato dal ministero dello sviluppo economico. le verifiche sono effettuate sulla base delle norme CEI. ISPESL può effettuare delle verifiche a campione d intesa con le singole regioni. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 78 Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 89 Le scariche atmosferiche Per prevenire i rischi da scariche atmosferiche occorre : L'impianto di messa a terra deve essere installato e verificato da personale qualificato, così come stabilito dalla Legge 46/90 (ora 37/08), tale impianto è soggetto a denuncia obbligatoria e verifica periodica da parte dell'autorità competente. La prevenzione si basa sui controlli periodici degli interruttori e dell'efficienza dell'impianto di messa a terra. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 910 Normativa per la valutazione del rischio di fulminazione NORMA CEI 81-1 Individua quali sono le opere provvisionali e le attrezzature metalliche di notevoli dimensioni, da proteggere idoneamente. La realizzazione della protezione di tali manufatti non presenta di per sé notevoli difficoltà. Trattandosi in genere di strutture metalliche, fungono già da organi di captazione e discesa che devono essere collegati unicamente con l impianto di messa a terra che è unico per tutto il cantiere PONTEGGI METALLICI E necessario che vengano rispettate alcune misure di cautela e buona tecnica quali: verificare che nel corso del montaggio agli incastri dei singoli elementi non vengano interposti materiali isolanti; collegare le strutture metalliche a terra almeno ogni 25 metri lungo il perimetro; che strutture di sviluppo perimetrale minori di mt. 25 abbiano non meno di 2 collegamenti a terra. DAL 1 1 febbraio 2007 viene introdotta la CEI EN 62305/1-4 4 che abroga La norma CEI 81-1 Le misure di prevenzione previste dalle precedenti norme, sono ritenute egualmente idonee agli effetti della sicurezza. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1011 CEI EN /4 CEI EN (CEI 81-10/1) "Protezione contro i fulmini. Principi generali" La Parte 1 della Norma indica i principi generali che sono alla base della protezione contro il fulmine di strutture, inclusi gli impianti, il contenuto e le persone; servizi entranti nella struttura. CEI EN (CEI 81-10/2) "Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio" La Parte 2 è applicabile alla valutazione del rischio dovuto a fulmini a terra in una struttura o in un servizio. Lo scopo di questa parte è di fornire la procedura per la determinazione di detto rischio. Una volta che sia stato stabilito un limite superiore per il rischio tollerabile, questa procedura permette la scelta di appropriate misure di protezione da adottare per ridurre il rischio al limite tollerabile o a valori inferiori. CEI EN (CEI 81-10/3) "Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone" La Parte 3 definisce i requisiti per la protezione di una struttura contro i danni materiali per mezzo di un impianto di protezione (LPS) e per la protezione contro i danni agli esseri viventi causati dalle tensioni di contatto e di passo in prossimità dell'lps, fornendo le prescrizioni per: a) Il progetto, l'installazione, la verifica e la manutenzione di LPS per strutture, senza limitazioni in altezza; b) La messa in atto di misure di protezione contro i danni agli esseri viventi causati dalle tensioni di contatto. CEI EN (CEI 81-10/4) "Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici interni alle strutture" La parte 4 della Norma CEI EN fornisce informazioni sul progetto, l'installazione, l'ispezione, la manutenzione e la verifica del sistema di misure di protezione contro il LEMP (LPMS) per gli impianti elettrici ed elettronici nelle strutture, al fine di ridurre il rischio di danni permanenti dovuti all'impulso elettromagnetico associato al fulmine. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1112 Sovratensioni I fulmini possono causare danni ad una struttura anche se non la colpiscono direttamente. In particolare, i fulmini a terra possono generare sovratensioni sugli impianti esterni o perché colpiscono direttamente le linee entranti nella struttura o le strutture da cui esse provengono, o per accoppiamento induttivo. Le sovratensioni, in genere tra conduttori attivi e terra, sono trasmesse dagli impianti esterni alla struttura. Le sovratensioni possono provocare:. danno agli impianti interni;. incendio, innescato da scariche pericolose fra impianti interni e masse. L adozione di un LPS e dei relativi SPD sugli impianti esterni realizza la protezione della struttura anche contro le sovratensioni trasmesse dalle linee entranti. La valutazione della necessità di protezione contro tali sovratensioni va, pertanto, limitata ai casi in cui la procedura abbia evidenziato che non è necessario, per la struttura, installare un LPS per la protezione e contro la fulminazione diretta. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1213 La norma propone il nuovo concetto di protezione ideale: esso consiste nel racchiudere l oggetto l da proteggere entro uno schermo metallico continuo, di adeguato spessore, messo a terra, ed assicurare una appropriata connessione dei servizi entranti nelle strutture nel punto d ingresso dello schermo stesso. A questa protezione teorica, che risulta praticamente irrealizzabile, devono tendere i sistemi di protezione reale. L impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è costituito dai seguenti componenti fondamentali: - captatori: che possono essere ad asta, a fune od a maglia; - calate: che sono distribuite lungo il perimetro della struttura; - dispersore: in base alle indicazioni previste nella parte terza della norma; - equipotenzializzazione: ossia stabilire la distanza di sicurezza dei corpi metallici; - sistema di spd: da installare sulle linee di energia e di segnale entranti ed uscenti dalla struttura. Le misure di protezione più importanti sono: - LPS (Lightning Protection System) ossia l impianto di captazione e discesa; - SPD (Sourge Protective Device) ossia il sistema di scaricatori di sovratensione. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1314 Come ci si protegge dalle fulminazioni Fulminazione diretta la struttura deve essere protetta con un impianto di protezione esterno (LPS esterno, p.es. gabbia di Faraday) Fulminazione indiretta tutti i "buchi" della gabbia devono essere "chiusi (cioè essere collegati direttamente o tramite SPD alla gabbia) Una gabbia di Faraday è quindi un conduttore cavo, non necessariamente continuo, quando venga impiegato allo scopo di preservare dai campi elettrici esterni ciò che si pone al suo interno. Reciprocamente, se all'interno di una gabbia di Faraday si pone un corpo carico, nessun effetto verrà risentito all'esterno. Un tale conduttore cavo è quindi un quasi perfetto schermo elettrostatico. Inoltre, se una carica elettrica viene a contatto con la parete interna della gabbia, essa si propaga istantaneamente alla parete esterna, lasciando la parete interna completamente scarica. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1415 I danni prodotti dal fulmine possono essere essenzialmente di 3 tipi: D1 : danni ad essere viventi (dovuti a tensioni di contatto e passo), essenzialmente morte o lesione di persone o di animali; D2 : danni materiali (dovuti a incendi, esplosioni, rotture meccaniche, rilascio di sostanze tossiche) D3 : guasti agli impianti interni (avarie di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovute a sovratensioni) La norma identifica quattro sorgenti di danno a seconda del punto di caduta del fulmine: S1 : fulminazione diretta della struttura (il fulmine colpisce la struttura); S2 : fulminazione indiretta della struttura (il fulmine cade a terra in prossimità della struttura); S3 : fulminazione diretta di una linea elettrica entrante nella struttura (il fulmine colpisce una linea elettrica di energia e/o segnale entrante nella struttura); S4 : fulminazione indiretta di una linea entrante nella struttura (il fulmine cade in prossimità di una linea entrante nella struttura); Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1516 Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1617 IL RISCHIO E LE PERDITE Ognuno dei tre tipi di danno, da solo o in combinazione con gli altri, può produrre perdite di natura diversa secondo le caratteristiche della struttura. I Tipi di perdita e i relativi rischi da valutare sono : L1 : perdita di vite umane - Rischio R1 L2 : perdita di servizio pubblico - Rischio R2 L3 : perdita di patrimonio culturale insostituibile - Rischio R3 L4 : perdita economica - Rischio R4 Le perdite di tipo L1, L2 ed L3 hanno un carattere sociale perché riguardano l intera collettività ; la perdita di tipo L4 invece è di natura privata in quanto le perdite economiche riguardano solo chi le subisce. Per questo motivo la Norma impone la valutazione di L1, L2 ed L3 e lascia la facoltà di valutare e accettare la perdita L4. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1718 Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1819 Rischio R1, R2 e R3 Rischio R4 obbligo della protezione facoltativa In generale comunque, è sempre consigliabile prevedere un sistema di protezione: - perché il committente in caso di danno può contestare il progetto - perché si può scegliere l impianto di protezione più conveniente Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 1920 La valutazione del rischio, dovuto ai fulmini diretti e indiretti che interessano una struttura, consente al progettista di stabilire se la protezione della struttura sia necessaria e, in caso affermativo, di individuare le misure di protezione più idonee da adottare. Un fulmine può provocare danni a seconda delle caratteristiche della struttura e, tra queste, le più importanti sono: - tipo di costruzione; - contenuto e destinazione; - servizi entranti nella struttura; - misure per limitare il rischio. Inoltre, il danno può essere limitato ad una parte della struttura o si può estendere all intera struttura e può coinvolgere anche strutture circostanti o l ambiente. I danni causati dai fulmini comportano rischi di diverso tipo: - perdita di vite umane; - perdita inaccettabile di servizi pubblici essenziali; - perdita di un patrimonio culturale insostituibile; - perdite economiche. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 2021 Se si verifica uno dei primi tre tipi di rischio, la decisione di adottare misure di protezione deve essere presa dal progettista confrontando, ndo, per ogni tipo di rischio, il rischio R dovuto al fulmine, con il rischio Ra massimo tollerabile. Se il rischio è solo economico la decisione di adottare misure di protezione può essere presa dal progettista sulla base di una convenienza puramente economica, confrontando il costo annuale delle eventuali misure di protezione con il costo annuale delle probabili perdite dovute alla fulminazione. Vengono presi in considerazione i seguenti tipi di rischio: - perdita di vite umane (rischio di tipo 1); - perdita inaccettabile di servizio pubblico (rischio di tipo 2); - perdita di patrimonio culturale insostituibile (rischio di tipo 3); - perdite economiche (rischio di tipo 4). In una struttura possono verificarsi uno o più tipi di rischio, a ciascuno dei quali possono concorrere una o più componenti. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 2122 Rischio tollerabile La protezione contro i fulmini ha come obiettivo quello di ridurre il rischio R al di sotto di un livello massimo tollerabile Ra: R <= Ra Se nella struttura possono verificarsi più tipi di danno, la condizione R <= Ra va soddisfatta per ogni tipo di danno. I valori tipici di Ra, nel caso in cui il fulmine causi danni che coinvolgono perdite di vite umane o di valori culturali e sociali, sono riportati in Tabella. I valori di Ra possono essere fissati dal proprietario della struttura o dal progettista del sistema di protezione quando il danno dovuto al fulmine coinvolge unicamente valori privati. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 2223 CEI EN /2 Valutazione del rischio Bisogna innanzitutto definire quale tipo di rischio posso avere, in relazione al tipo di danno. Per ogni zona nella quale è stata suddivisa la struttura, andranno calcolate le componenti di rischio. Il rischio totale R è la somma di tutte le componenti di rischio delle singole zone. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 2324 CEI EN /3 Danno materiale alle strutture e alle persone Nella parte 3 della norma, vengono fornite indicazioni per: progetto del sistema di protezione costruzione del LPS esterno costruzione del LPS interno manutenzione e ispezione dell impianto di protezione In base al valore del rischio calcolato nella parte 2, si individua il Livello di Protezione tra una delle quattro classi possibili (da I a IV). Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 2425 Dimensioni per materiali di captatore calata dispersore. - il tondino e la corda di rame devono avere una sezione di 50 mm². Per aspetti termici e meccanici può essere aumentata a 78 mm². La minima sezione per evitare la fusione a 10 MJ/Ω (200 ka) è pari a 16 mm². - dispersore massiccio (tondo) in acciaio zincato Ø 16 mm; in acciaio ramato Ø 14 mm con 250 µm di rivestimento rame; dispersore profilato a croce può avere dimensioni 50 x 50 x 3 mm. Tondino in acciaio zincato Ø 10 mm; corda in rame 50 mm² con fili Ø 1,7 mm; bandella in acciaio zincato 90 mm² con spessore 3 mm Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 2526 Il numero di calate di un LPS non deve essere inferiore a due e le calate dovrebbero essere distribuite in maniera equidistante lungo il perimetro da proteggere. Valori tipici della distanza fra le calate, in funzione della classe dell LPS, sono riportati nella seguente tabella. Le parti metalliche suscettibili a modifiche, ad esempio i pluviali, non possono essere utilizzati come calate naturali, ma come corpi metallici. Per evitare precoci corrosioni è consigliabile distanziare le calate dai muri con idonei supporti. I supporti per l ancoraggio delle calate devono essere distanziati di almeno 1,5 m gli uni dagli altri. Le calate possono essere intubate o messe sotto intonaco. Ogni calata deve essere munita di apposito morsetto di sezionamento. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 2627 I limitatori di sovratensione SPD hanno lo scopo di evitare il danneggiamento d di circuiti e di apparati causati da sovratensioni di origine esterna (fulminazioni) e di origine interna (manovre o interventi di dispositivi di protezione). Le sovratensioni dovute a fulminazioni sono le più gravose. L SPD deve contenere l ampiezza l delle sovratensioni al di sotto del livello di isolamento degli apparati assicurando, nel contempo, la desiderata qualità del servizio ed una sua accettabile durata di vita. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 2728 Le 2 funzioni di un SPD: - deviazione della corrente impulsiva verso terra. - limitazione della sovratensione (in questo caso 1,4 kv). Gli SPD vanno scelti a seconda: del loro punto di installazione nell impianto e della relativa corrente di scarica; della tensione di tenuta ad impulso delle apparecchiature da proteggere e della distanza esistente tra queste e l SPD che deve essere inferiore alla distanza di protezione determinata da fenomeni di oscillazione e induzione. Poiché le sovratensioni più frequenti e pericolose sono quelle verso terra, gli SPD vanno installati tra conduttori attivi e terra. Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 2829 I parametri fondamentali dell SPD sono: la classe di prova il potere di scarica la tensione di protezione La classe di prova I, II o III identifica il tipo di protezione che è in grado di effettuare. L SPD di classe I è adatto alla protezione da scariche dirette L SPD di classe II è adatto alla protezione da scariche indirette L SPD di classe III è adatto alla protezione da scariche indirette, proteggendo le apparecchiature dalle sovratensioni indotte SPD di Tipo 1 vanno installati all arrivo della linea SPD di Tipo 2 vanno installati nei quadri di distribuzione intermedi SPD di Tipo 3 vanno installati vicino agli apparati da proteggere Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 2930 Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 3031 Scariche atmosferiche Occorre stabilire le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti in cantiere, quali ad es. i ponteggi metallici, le gru, gli impianti di betonaggio, le baracche metalliche, oltre le quali le stesse non risultano più autoprotette e si rende quindi necessaria la protezione contro le scariche atmosferiche e la denuncia all'ispesl, con riferimento a quanto prescritto nell'appendice A della norma CEI "Protezione di strutture contro i fulmini", applicando le indicazioni fornite per le strutture di classe F "installazioni provvisorie". Ing. Ferrigni Michele corso per RSPP Modulo B rischi da scariche atmosferiche 31 Documenti analoghi
D.Lgs. 81/08 Titolo III Capo III Gli Impianti e le Apparecchiature Elettriche RELATORI: Dr. Nicola CARRIERO Dr. Carmineraffaele ROSELLI Art. 80 comma 1 IL Datore di Lavoro provvede affinchè i materiali Dettagli TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.
Progetto europeo PERSIL Opportunità del fotovoltaico in Provincia di Torino Pinerolo-Nichelino-Ivrea-Collegno-Settimo T.se, 9-16-23 febbraio e 2-9 marzo 2011 Specifiche tecniche sugli impianti fotovoltaici Dettagli D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462
I CONTROLLI MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei luoghi con Dettagli Progetto europeo PERSIL Opportunità del fotovoltaico in Provincia di Torino. Specifiche tecniche sugli impianti fotovoltaici e nuovo conto energia
Progetto europeo PERSIL Opportunità del fotovoltaico in Provincia di Torino Pinerolo-Nichelino-Ivrea-Collegno-Settimo T.se, 9-16-23 febbraio e 2-9 marzo 2011 Specifiche tecniche sugli impianti fotovoltaici Dettagli La manutenzione delle macchine e degli impianti industriali. Sistemi elettrici.
La manutenzione delle macchine e degli impianti industriali. Sistemi elettrici. Palazzo dei Torriani (UD) Martedì, 14 giugno 2011 La manutenzione delle apparecchiature elettriche: legislazione e normativa Dettagli CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Titolo III Capo III articoli 80-87 e Allegati V- VI - IX Titolo IV Capo II art 117 e Allegato X - così come modificati dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. Dettagli TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. Capo I Uso delle attrezzature di lavoro
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Articolo 69 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Dettagli Impianti di Protezione dalle scariche atmosferiche
REGIONE CAMPANIA Il D.Lgs. 81/08 e la vigilanza negli ambienti di lavoro Impianti di Protezione dalle scariche atmosferiche Ing. Elvio Vitale Napoli Febbraio 2010 1 Impianti di Protezione contro i fulmini Dettagli Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica. Che cosa cambia con la Guida CEI 81-27 e la II edizione delle Norme CEI EN 62305
Protezione contro le sovratensioni di origine atmosferica Che cosa cambia con la Guida CEI 81-27 e la II edizione delle Norme CEI EN 62305 La protezione contro le sovratensioni negli impianti elettrici Dettagli D.to Lg.vo n.81/08 CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI
D.to Lg.vo n.81/08 CORSO DI FORMAZIONE PER LAVORATORI PARTE SPECIFICA RISCHI: MECCANICO ED ELETTRICO CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI RISCHIO DA AMBIENTI DI LAVORO RISCHIO ELETTRICO RISCHIO MECCANICO, MACCHINE Dettagli IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE E SOVRATENSIONI
IMPIANTI DI PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE E SOVRATENSIONI Sistema di alimentazione: ---------- Norme di riferimento: o Norma CEI 81-1 Protezione delle strutture contro i fulmini ; o Norma CEI 81-4 Dettagli Introduzione. 2.1.1 Obblighi di legge generali
2.1 SICUREZZA ELETTRICA Introduzione In questo capitolo sono illustrati gli obblighi di legge e le principali caratteristiche legate agli impianti elettrici dei locali che ospitano le lavorazioni oggetto Dettagli Titolo. Title. Sommario
Norma Italiana Data Pubblicazione Titolo Title Sommario Norma italiana Classificazione Edizione Nazionali Europei Internazionali Legislativi Legenda (IDT) - La Norma in oggetto è identica alle Norme indicate Dettagli I CONTROLLI MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
I CONTROLLI MANUTENTIVI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI Aspetti generali e riferimento normativo D.Lgs. 81/08 Ing. Andrea PINNA Mercoledì, 1 dicembre 2010 Centro Congressi Unione Industriale di Torino D.Lgs. Dettagli Nuove norme sulla protezione contro i fulmini
Nuove norme sulla protezione contro i fulmini Pubblicato il: 31/05/2006 Aggiornato al: 31/05/2006 di Gianfranco Ceresini Nello scorso mese di aprile sono state pubblicate dal CEI le attese nuove norme Dettagli Impianti elettrici nei condomini
Incontro di aggiornamento ANACI BOLOGNA Impianti elettrici nei condomini Ing. Alfonso Montefusco Direttore UOC Impiantistica Antinfortunistica Azienda USL di Bologna Teatro Galliera via Matteotti 27 Bologna Dettagli FULMINI, PARAFULMINI, SCARICATORI IL PUNTO NORMATIVO SULLA NORMA EN 62305 (CEI 81-10)
Albo Veneto degli Installatori Elettrici Qualificati FULMINI, PARAFULMINI, SCARICATORI IL PUNTO NORMATIVO SULLA NORMA EN 62305 (CEI 81-10) Relatore: Ing. Roberto Rinaldi RINGRAZIAMEN TO Alcune diapositive Dettagli Protezione e sicurezza di un impianto
Protezione e sicurezza di un impianto Partendo dalla normativa di riferimento il modulo presenta i dispositivi indispensabili alla protezione dell'impianto dalle fulminazioni sia di tipo diretto che indiretto. Dettagli I RISCHI DI NATURA ELETTRICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.Lgs. 81/08
I RISCHI DI NATURA ELETTRICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.Lgs. 81/08 VILLA COMUNALE 09/10/2014 FROSINONE Dott. Maurizio Sordilli Tecnico della Prevenzione della Azienda U.S.L. Frosinone - Servizio Pre.S.A.L. Dettagli Verifica degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione: il DPR 462/01 e la norma CEI EN 60079-17
Verifica degli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione: il DPR 462/01 e la norma CEI EN 60079-17 Fabio Olivieri ATEX DAY Desenzano del Garda, 26 giugno 2015 DPR 462 del 22 Ottobre 2001 Dettagli I RISCHI DI NATURA ELETTRICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.Lgs. 81/08 09/10/2014
I RISCHI DI NATURA ELETTRICA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO D.Lgs. 81/08 09/10/2014 INQUADRAMENTO NORMATIVO Titolo III - CAPO III del D.Lgs. 81/08 (TUTELA DEI LAVORATORI) REQUISITI IMPIANTI, LE DISPOSIZIONI Dettagli IMPIANTI ELETTRICI & Valutazione del RISCHIO ELETTRICO. Il RISCHIO ELETTRICO. Dal punto di consegna... D.Lgs 81 R.el. - Pagani 1
IMPIANTI ELETTRICI & Valutazione del RISCHIO ELETTRICO Dal punto di consegna... 2 Il RISCHIO ELETTRICO è da intendersi come il rischio di infortunio CAUSATO da un impianto elettrico Il danno conseguente Dettagli LA SICUREZZA ELETTRICA NELLE AZIENDE AGRICOLE la normativa di riferimento e la prevenzione dai rischi
LA SICUREZZA ELETTRICA NELLE AZIENDE AGRICOLE la normativa di riferimento e la prevenzione dai rischi Bergamo 10 febbraio 2012 dott. Giuseppe Trapletti Quali sono le principali situazioni di rischio elettrico? Dettagli Documentazione attestante l adeguatezza dell impianto elettrico e dell impianto di protezione contro i fulmini
Documentazione attestante l adeguatezza dell impianto elettrico e dell impianto di protezione contro i fulmini Giovanni Michele Sai La prevenzione delle esplosioni da polvere, La è uno strumento necessario Dettagli Seminario tecnico. Le verifiche degli Impianti D.Lgs 81/08. Relatore: dott. Brizzi Roberto TECNICO ARPAV
Seminario tecnico Le verifiche degli Impianti D.Lgs 81/08 Relatore: dott. Brizzi Roberto TECNICO ARPAV Con il patrocinio di in collaborazione con: STORIA DELLA LEGISLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI Negli Dettagli TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO Articolo 69 Definizioni 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Dettagli PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE PERCHE IL FULMINE?
PERCHE IL FULMINE? TENSIONE DI PASSO NORMA CEI 81 10/2 PER VERIFICARE SE UNA STRUTTURA DEVE ESSERE PROTETTA CONTRO GLI EFFETTI DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE È NECESSARIO PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Dettagli SPD: che cosa sono e quando devono essere usati
Antonello Greco Gli SPD, o limitatori di sovratensione, costituiscono la principale misura di protezione contro le sovratensioni. La loro installazione può essere necessaria per ridurre i rischi di perdita Dettagli D.Lgs. 81/08 TESTO UNICO Titolo I Principi Comuni Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I Misure di tutela e obblighi
D.Lgs. 81/08 TESTO UNICO Titolo I Principi Comuni Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro Sezione I Misure di tutela e obblighi Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili 1. Dettagli Materiale didattico validato da: Impianti elettrici
Impianti elettrici 1. Legislazione Applicabile 2. Valutazione del rischio elettrico 3. Contatti diretti e indiretti 4. Misure di protezione 5. Verifiche periodiche 6. Scariche atmosferiche 7. Centrali Dettagli Il rischio fulminazione nel cantiere
Il rischio fulminazione nel cantiere 38 La valutazione del rischio fulminazione Secondo quanto previsto al capo III Titolo III del D.lgs 81/08, il datore di lavoro deve valutare anche il rischio fulminazione Dettagli Pericoli derivanti dalla DM 37/08 corrente elettrica: provvedimenti. protezione e norme
Area Iniziative Formative Via R. Guardini, 75 - Telefono 0461.496048 - Fax 0461.496093 1 CORSI DI FORMAZIONE PER ESPERTI VERIFICATORI Decreto del Presidente della Provincia n. 25-105/Leg del 20 novembre Dettagli CEI EN 62305-3 CEI 81-10/3. Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone
CEI EN 62305-3 CEI 81-10/3 Parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone 2007 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Norme - Novità Linee guida per il progetto, la costruzione, la manutenzione Dettagli Il Pericolo Elettrico (corso base) Normativa e documenti di riferimento. Generalità e Prevenzione
Il Pericolo Elettrico (corso base) Rev. 0 del 02/01/2012 Ravenna/Lugo/Faenza Marzo 2015 Normativa e documenti di riferimento D.Lgs. 81/08: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, Dettagli DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL IMPIANTO ALLA REGOLA DELL ARTE
ALLEGATO I (DI CUI ALL ART. 7) DICHIARAZIONE DI CONFORMITA DELL IMPIANTO ALLA REGOLA DELL ARTE Il sottoscritto Giovanni Rossi, titolare o legale rappresentante dell impresa Giovanni Rossi Impianti Elettrici, Dettagli Impianto elettrico per il cantiere edile
Impianto elettrico per il cantiere edile Introduzione Le presenti riflessioni non intendono sostituirsi, in alcun caso: - alle vigenti norme di Legge (DPGP n. 7/1999, DPR 22.10.2001, n. 462, D.M. 22.01.2008, Dettagli CORSO DI FORMAZIONE PER STUDENTI DELL ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO NEL COMPARTO EDILE
CORSO DI FORMAZIONE PER STUDENTI DELL ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO NEL COMPARTO EDILE ASL della Provincia di Bergamo Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Dettagli 23/02/2012 IMPIANTI ELETTRICI. Impianti eletttrici nelle aziende AGRICOLE
IMPIANTI ELETTRICI Impianti eletttrici nelle aziende AGRICOLE 1 IMPIANTI ELETTRICI NELL AZIENDA AGRICOLA Nelle aziende agricole l uso dell energia elettrica in generale può esporre a rischi per l incolumità Dettagli TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. a cura di Norberto Canciani
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE a cura di Norberto Canciani Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Definizioni Aggiunte due nuove definizioni: Lavoratore Dettagli Le apparecchiature all interno del vano macchine che richiedono un collegamento elettrico risultano:
Le apparecchiature all interno del vano macchine che richiedono un collegamento elettrico risultano: n. 2 assorbitori (4 V trifase); n. 3 pompe di circolazione del circuito acqua (4 V trifase); n. 2 caldaie Dettagli Impianti di Protezione dalle Scariche Atmosferiche
FACOLTÁ DI INGEGNERIA UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA Impianti di Protezione dalle Scariche Atmosferiche Prof. Roberto Mugavero tel/fax 06-72597320 e-mail mugavero@ing.uniroma2.it Scariche Atmosferiche Dettagli ASPETTI NORMATIVI E DI PROGETTAZIONE
Seminario Tecnico GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Novità legislative (nuovo conto energia), problematiche tecniche, problematiche di installazione, rapporti con gli Enti ASPETTI NORMATIVI E DI PROGETTAZIONE Dettagli STORIA DELLA LEGISLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
STORIA DELLA LEGISLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI Il primo accenno agli impianti elettrici su una legge italiana fu negli anni trenta introducendo nel codice penale un articolo e negli anni quaranta, Dettagli QUADERNO TECNICO Gennaio 2011
1/12 QUADERNO TECNICO Gennaio 2011 Autore: Dott. Mauro Baldissin - Tecnico della Prevenzione CANTIERI EDILI CONTROLLI FONDAMENTALI PER RIDURRE IL RISCHIO ELETTRICO Premessa Nei cantieri edili i rischi Dettagli Valori medi della frequenza di fulminazione per unità di superficie
Le scariche atmosferiche o volgarmente chiamati fulmini, sono fenomeni di scarica violenti che producono in tempi brevissimi correnti di intensità molto elevate che possono raggiungere e superare i 200 Dettagli RISCHIO ELETTRICO Come passare dalla sicurezza sulla carta alla reale sicurezza in azienda
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro RISCHIO ELETTRICO Come passare dalla sicurezza sulla carta alla reale sicurezza in azienda Relatore: Marino Zalunardo LAVORIAMO CON IL CUORE per garantire la salute Dettagli CORRENTE ELETTRICA E CORPO UMANO
CONTATTI ELETTRICI DIRETTI E INDIRETTI CORRENTE ELETTRICA E CORPO UMANO 2 CORRENTE ELETTRICA E CORPO UMANO Effetti fisiopatologici della corrente elettrica sul corpo umano Il passaggio di corrente elettrica Dettagli D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462
D.P.R. ottobre n. 46 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti Dettagli La Regola dell Arte e le Norme CEI determinare il quadro normativo di riferimento
Sezione Toscana e Umbria Toscana La Regola dell Arte e le Norme CEI determinare il quadro normativo di riferimento Dott. Ing. Emilio Giovannini Direttore UO Verifiche Periodiche ASL1 di Massa Carrara Consigliere Dettagli Verifiche Periodiche di Impianti Elettrici. - Linee Guida per gli adempimenti di Legge -
SERVIZIO PREVENZIONE E RISCHIO TECNOLOGICO Verifiche Periodiche di Impianti Elettrici - Linee Guida per gli adempimenti di Legge - a cura della Direzione Tecnico-Scientifica Direttore dott. Eduardo Patroni Dettagli RELAZIONE TECNICA. Dati dell'impresa installatrice
RELAZIONE TECNICA Impianto elettrico a servizio della scuola elementare Mons. MUCEDOLA con Obbligo di progetto dell'impianto da parte di un professionista Dati dell'impresa installatrice Ragione sociale: Dettagli CORSO BASE IMPIANTI ELETTRICI
CORSO BASE IMPIANTI ELETTRICI MODULO 5 SCARICHE ATMOSFERICHE Vesione 3.0 / 2010 1 In questa sede non viene discussa la complessa progettazione degli impianti parafulmine (LPS), vengono solo date delle Dettagli Statistica degli infortuni
SEMINARIO VAL DELLA TORRE 15 febbraio 2013 LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI CANTIERI EDILI: suggerimenti operativi per i CSP/CSE Relatore Dott. Ing. Dario CASTAGNERI Tecnico della prevenzione Dettagli Valutazione rischio fulminazione
Speciale rischio fulmini - Edizione 1 - Revisione 1 del 16 luglio 2015 Valutazione rischio fulminazione Definizioni, glossario, metodologia di analisi dei rischi, verifica scariche atmosferiche CEI EN Dettagli UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE Corso di formazione per i Rappresentanti del Lavoratori per la sicurezza eireferentiperlaprevenzione e sicurezza dei dipartimenti SICUREZZA AMBIENTE IENE IG SERVIZI INTEGRATI Dettagli La Regola dell Arte e le Norme CEI determinare il quadro normativo di riferimento
Sezione Toscana e Umbria La Regola dell Arte e le Norme CEI determinare il quadro normativo di riferimento Dott. Ing. Emilio Giovannini Direttore UO Prevenzione Protezione dai Rischi ASL1 di Massa Carrara Dettagli Impianti elettrici DM 37/08
Impianti elettrici DM 37/08 Requisiti fondamentali di sicurezza Obblighi normativi 1 Impianti elettrici nei condomini ALCUNE CONSIDERAZIONI Servizi condominiali U1 U2 U3 U4 Un guasto elettrico che si verifica Dettagli VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMINE. Cliente SECOMIND S.r.l. STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI Via collegamento Rubattino-Cassanese SEGRATE (MI)
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FULMINE Cliente SECOMIND S.r.l. STAZIONE DI SERVIZIO CARBURANTI Via collegamento Rubattino-Cassanese SEGRATE (MI) Committente PROTEKNO S.r.l. Via Pavia n.10 MUGGIO (MB) Milano, Dettagli VALUTAZIONE DEL RISCHIO SCARICHE ATMOSFERICHE
Istituto Comprensivo Via Merope - Via Merope 24-00133 Roma Via Merope 24-00133 Roma (Rm) Tel.: 06/2011102 - Fax: 06/2011102 Internet: www.138basile.it - E-Mail: rmic8fc003@istruzione.it VALUTAZIONE DEL Dettagli Principali Controlli nel Settore Impiantistico delle Strutture Socio Sanitarie
SISTEMI DI PREVENZIONE E DI CONTROLLO NEL SETTORE RSA: UN PROGETTO INNOVATIVO IN PROVINCIA DI VARESE Principali Controlli nel Settore Impiantistico delle Strutture Socio Sanitarie Barza d Ispra, 18 maggio Dettagli MODULO B RISCHIO ELETTRICO E ATMOSFERE ESPLOSIVE
SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO CORSO DI FORMAZIONE DI SPECIALIZZAZIONE PER: RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MODULO B RISCHIO ELETTRICO Dettagli 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici. (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 5 maggio, n. 109) Il Dettagli TESTO UNICO MODIFICATO E INTEGRATO
CUREZZA SUL LAVORO TESTO UNICO MODIFICATO E INTEGRATO IL NUOVO DLgs 106/09 CORREGGE E INTEGRA IL DLgs 81/08 Testo modificato e integrato. Sul Supplemento ordinario n. 180 del 5 agosto 2009 è stato pubblicato Dettagli ARI LOANO (SV) 20.05.2011 IK1HLG
ARI LOANO (SV) Utilizzare un Generatore Elettrico in Sicurezza ovvero "come proteggersi dai contatti diretti ed indiretti quando si usa un generatore di corrente elettrica con motore a scoppio". 20.05.2011 Dettagli PROGETTO DI IMPIANTO ELETTRICO RISTORANTE VIA DONATO SOMMA xx, GENOVA
PROGETTO DI IMPIANTO ELETTRICO RISTORANTE VIA DONATO SOMMA xx, GENOVA PROGETTO REDATTO DA ARCH/ING ELENA AMERI Ai sensi del D.M. 37/28 art 5 comma 2 punto c) RELAZIONE TECNICA 0. PREMESSA Il progetto dell Dettagli Sicurezza impianti elettrici
Dott. Sergio Biagini Tecnico della Prevenzione Capo III Impianti e apparecchiature elettriche Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature Dettagli D. M. 22 gennaio 2008, n. 37 DICHIARAZIONI 15/04/2014. D. Lgs. 81/08. Titolo modulo PRINCIPALI ENTI NORMATORI
PRINCIPALI ENTI NORMATORI IEC International Electrotecnical Committee CORSO DI FORMAZIONE Docente Ing. Livio Della Seta CENELEC European Committee for Electrotecnical Standardization) Titolo modulo RISCHIO Dettagli CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
CAPO IV - PROTEZIONE DEI AVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI EETTROMAGNETICI Articolo 206 - Campo di applicazione 1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori Dettagli Impianti di Messa a Terra
FACOLTÁ DI INGEGNERIA UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA Impianti di Messa a Terra Prof. Roberto Mugavero tel/fax 06-72597320 e-mail mugavero@ing.uniroma2.it Normativa L'impianto di terra può essere Dettagli Ing. Pietro Amodeo. Seminario. Le verifiche degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche
Ing. Pietro Amodeo Seminario Le verifiche degli impianti di messa a terra e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche Trapani, 10 luglio 2015 D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 (G.U.R.I. n. Dettagli 9.4 Aggiornamento delle misure di protezione contro i fulmini e le sovratensioni per impianti di depurazione
9.4 Aggiornamento delle misure di protezione contro i fulmini e le sovratensioni per impianti di depurazione Le risorse di acqua potabile, in continua diminuzione, richiedono un trattamento più efficiente Dettagli Ospitalità e sicurezza per tutti
Ospitalità e sicurezza per tutti Milano, 22.04.2015 Prescrizioni legislative Valutazione del rischio elettrico Il rischio nel settore elettrico è valutato in sede normativa internazionale, dove viene anche Dettagli La sicurezza nella manutenzione degli impianti fotovoltaici su coperture
ATTI Seminario La sicurezza nella manutenzione degli impianti fotovoltaici su coperture Venerdì 24 giugno In partnership con Seminario La sicurezza nella manutenzione degli impianti fotovoltaici su coperture Dettagli CIRCOLARE N. 16S: MESSA A NORMA DELL IMPIANTO ELETTRICO
CIRCOLARE N. 16S: MESSA A NORMA DELL IMPIANTO ELETTRICO Gentile cliente, l energia elettrica rappresenta anche un pericolo per gli uomini, per gli animali e per beni di vario tipo. In particolare: contatti Dettagli CITTA DI MONDOVI Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO
CITTA DI MONDOVI Provincia di Cuneo DIPARTIMENTO TECNICO APPALTO DI : SERVIZIO ENERGIA GESTIONE CALORE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA O DI COMPETENZA DELLA CITTA DI MONDOVI. PERIODO 2004 2010 (EVENTUALMENTE Dettagli Distribuzione SPD GUIDA TECNICA 08 DE08G/SPD
Distribuzione SPD GUIDA TECNICA 08 DE08G/SPD Bticino risponde Vuoi parlare con un tecnico Bticino? Chiama il Call Center al numero: 199-145.145 Telefonata a carico del chiamante a tariffazione specifica Dettagli INCONTRO TECNICO CON: ---VITRIUM --- Riqualificazione impianti elettrici, di edifici esistenti, senza opere murarie.
INCONTRO TECNICO CON: ---VITRIUM --- Riqualificazione impianti elettrici, di edifici esistenti, senza opere murarie. VITRIUM Riqualificazione impianti elettrici, di edifici esistenti, senza opere murarie. Dettagli DPR 462/01 (verifiche impianti elettrici di messa a terra)
DPR 462/01 (verifiche impianti elettrici di messa a terra) La nuova legislazione per l esecuzione e le verifiche degli impianti elettrici (DPR 462/01) Generalità D.P.R. 462/01 Il 23 gennaio 2002 è entrato Dettagli IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08. Titolo III Proposte di modifica e possibili futuri scenari. ing. Abdul Ghani Ahmad Ministero del Lavoro
IL DECRETO CORRETTIVO DEL D.LGS N. 81/08 Titolo III Proposte di modifica e possibili futuri scenari ing. Abdul Ghani Ahmad Ministero del Lavoro ART. 69 - Definizioni - C. 1 Agli effetti delle disposizioni Dettagli STRUMENTO DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SECONDO LE PROCEDURE STANDARDIZZATE EMANATE CON DI 30/11/2012
STRUMENTO DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI SECONDO LE PROCEDURE STANDARDIZZATE EMANATE CON DI 30/11/2012 Codice dello strumento di supporto R01 LC Guida Nome esteso dello strumento di supporto Guida Dettagli D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.P.R. 20 marzo 1956, n. 323 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e Dettagli SEMINARIO. Le nuove regole
SEMINARIO Le nuove regole I lavori non elettrici alla luce della IV edizione della norma CEI 11-27 Ing. Fausto Di Tosto INAIL Coordinatore del GdL INAIL per i Lavori sotto tensione ROMA, 11 MARZO 2014 Dettagli Sicurezza nei cantieri: la manutenzione
Convegno tecnico: Sicurezza nei cantieri: la manutenzione Paolo Mingardo : Impianti elettrici nei cantieri: aspetti tecnici e documentali Rovigo, 29 ottobre 2010 Particolare pericolosità degli impianti Dettagli S016 Raccolta di Norme fondamentali per impianti elettrici
6578 CEI 0-2 0 120 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 6366 CEI 0-10 0 110 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici 6613 CEI 0-11 0 75 Guida alla Dettagli RELAZIONE TECNICA VERIFICA PROTEZIONE EDIFICI CONTRO I FULMINI
STUDIO CONSULENZA E PROGETTAZIONE IMPIANTI per. ind. Doriano SEGALA 37012 BUSSOLENGO (VR) - VIA CADUTI VILLA MARIA N.9 - tel. 045 6766249 RELAZIONE TECNICA VERIFICA PROTEZIONE EDIFICI CONTRO I FULMINI Dettagli White Paper. Protezione da sovratensioni per illuminazione a LED. www.dehn.it. Contenuti. Dispositivo di protezione da sovratensioni,
Contenuti Dispositivo di protezione da sovratensioni, installato alla morsettiera del palo o ai terminali del corpo illuminante. Dispositivo di protezione da sovra-tensioni, installato accanto all unità Dettagli 9.15 Protezione da fulmini e sovratensioni per circuiti a sicurezza intrinseca
9.15 Protezione da fulmini e sovratensioni per circuiti a sicurezza intrinseca Negli impianti industriali chimici e petrolchimici durante la produzione, il trattamento, lo stoccaggio e il trasporto di Dettagli Protezione dai Fulmini dei Ponteggi Metallici. Ing. Di Bella Francesco Cefalu
Protezione dai Fulmini dei Ponteggi Metallici Ing. Di Bella Francesco Cefalu Secondo le norme di Buona Tecnica La realizzazione di sistemi di protezione dagli effetti dei fulmini deve essere preceduta Dettagli COMUNE DI FARRA D ALPAGO Via Matteotti 2/C 32016 Farra d Alpago (BL)
Progettisti: ing. Stefano LONGHI p.i. Alberto CETTOLIN arch. Daniele ALBERICO Collaboratori: ing. G. BASILISCO ing. F. CAVAZZON ing. G. CONTESSOTTO dott. G. SPONZA ing. F. UGOTTI Committente: COMUNE DI Dettagli Comune di Rende. Accordo di Programma Quadro (APQ) "Beni e attività culturali per il territorio della Regione Calabria"
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Comune di Rende Regione Calabria Dipartimento 12 -Turismo e Beni Culturali- Dettagli Impianti Tecnologici
Impianti Tecnologici OGGETTO: ELENCO DELLE PRINCIPALI NORME E GUIDE CEI Il presente Registro è redatto in n. 11 pagine (copertina presente) ver. 1.0 1 Elenco Norme e Guide CEI 0-1 Adozione di nuove norme Dettagli RELAZIONE TECNICA. Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione. Committente:
RELAZIONE TECNICA Protezione contro i fulmini Valutazione del rischio e scelta delle misure di protezione Committente: Committente: COMUNE DI ROGENO Descrizione struttura: CAMPUS SCOLASTICO Comune: ROGENO Dettagli Indice. 2 - Le norme. Introduzione pag. 12
Indice 2 - Le norme Introduzione pag. 12 11 Le norme Introduzione Gli impianti elettrici di bassa tensione sono regolamentati da un insieme di testi che hanno l obiettivo di definire le misure per la protezione Dettagli Norma CEI EN 50110 Norma CEI 11-27 Corsi di formazione 1A + 2A
Norma CEI EN 50110 Norma CEI 11-27 Corsi di formazione 1A + 2A COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO LAVORI IN PROSSIMITÁ DI IMPIANTI ELETTRICI E LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE IN BT E FUORI TENSIONE IN AT Dettagli 2) Nome e cognome del titolare o legale rappresentante della ditta installatrice;
LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Alla fine del lavoro l installatore è tenuto a rilasciare al committente la Dichiarazione di Conformità dei lavori eseguiti, tale dichiarazione per essere valida deve essere Dettagli Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici
Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI - Art. 1 - Campo di applicazione Dettagli Toolbox DEHNsupport Programmi aggiuntivi
www.dehn.it Toolbox DEHNsupport Programmi aggiuntivi DS709/I/0210 Toolbox DEHNsupport Programmi aggiuntivi Il software DEHNsupport offre un toolbox con molteplici possibilità di calcolo nel campo della Dettagli 2017 © DocPlayer.it Privacy Policy | Condizioni del servizio | Feed-back