Source: https://www.arbeitssicherheit.de/schriften/dokument/0%3A4643034%2C18.html
Timestamp: 2018-05-23 10:54:50
Document Index: 149150117

Matched Legal Cases: ['§ 17', '§ 17', '§ 17', '§ 1', '§ 1', '§ 3', '§ 4', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 10', '§ 11', '§ 12', '§ 13', '§ 14', '§ 15', '§ 16', '§ 18', '§ 19', '§ 20', '§ 20', '§ 21', '§ 22', '§ 24', '§ 25']

Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und offenen Stellplätzen(Garagen...
§ 17 GarVO, Lüftung
§ 17 GarVO
Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und offenen Stellplätzen (Garagenverordnung - GarVO)
Titel: Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen und offenen Stellplätzen (Garagenverordnung - GarVO)
Referenz: 2131-1-7
Abschnitt: Teil II – Bauvorschriften
§ 17 GarVO – Lüftung
(1) Geschlossene Mittel- und Großgaragen müssen maschinelle Abluftanlagen aufweisen. Die Verteilung und Größe der Zuluftöffnungen muss so bemessen sein, dass sämtliche Teile der Garage ausreichend gelüftet werden. Bei nicht ausreichenden Zuluftöffnungen muss eine maschinelle Zuluftanlage vorhanden sein. Die maschinellen Abluftanlagen von geschlossenen Großgaragen müssen für eine wirksame Rauchabführung im Brandfall geeignet sein.
einen freien Gesamtquerschnitt von mindestens 1.500 cm2 je Garagenstellplatz haben,
so über die Garage verteilt sein, dass in sämtlichen Bereichen eine ständige Querlüftung gesichert ist.
bei einer Höhe bis zu 2 m einen freien Gesamtquerschnitt von mindestens 1.500 cm2 je Garagenstellplatz und bei einer Höhe von mehr als 2 m einen freien Gesamtquerschnitt von mindestens 3.000 cm2 je Garagenstellplatz haben.
(3) Für geschlossene Mittel- und Großgaragen genügt abweichend von den Absätzen 1 und 2 eine natürliche Lüftung, wenn im Einzelfall nach dem Gutachten eines nach Bauordnungsrecht anerkannten Prüfsachverständigen der Fachrichtung Lüftungsanlagen zu erwarten ist, dass der Mittelwert des Volumengehalts an Kohlenmonoxid in der Luft, gemessen über jeweils eine halbe Stunde und in einer Höhe von 1,50 m über dem Fußboden (CO-Halbstundenmittelwert), auch während der regelmäßigen Verkehrsspitzen im Mittel nicht mehr als 100 ppm (= 100 cm3/m3) betragen wird und wenn dies auf der Grundlage der Messungen, die nach Inbetriebnahme der Garage über einen Zeitraum von mindestens einem Monat durchzuführen sind, von einem nach Bauordnungsrecht anerkannten Prüfsachverständigen der Fachrichtung Lüftungsanlagen bestätigt wird.
(4) Die maschinellen Abluftanlagen sind so zu bemessen und zu betreiben, dass der CO-Halbstundenmittelwert unter Berücksichtigung der regelmäßig zu erwartenden Verkehrsspitzen nicht mehr als 100 ppm beträgt. Diese Anforderungen gelten als erfüllt, wenn die Abluftanlage in Garagen mit geringem Zu- und Abgangsverkehr mindestens 6 m3, bei anderen Garagen mindestens 12 m3 Abluft in der Stunde je m2 Garagennutzfläche abführen kann; für Garagen mit regelmäßig besonders hohen Verkehrsspitzen kann im Einzelfall ein Nachweis der nach Satz 1 erforderlichen Leistung der Abluftanlage verlangt werden.
(5) Maschinelle Abluftanlagen müssen in jedem Lüftungssystem mindestens zwei gleich große Ventilatoren haben, die bei gleichzeitigem Betrieb zusammen den erforderlichen Gesamtvolumenstrom erbringen. Jeder Ventilator einer maschinellen Zu- oder Abluftanlage muss aus einem eigenen Stromkreis gespeist werden, an dem andere elektrische Anlagen nicht angeschlossen werden dürfen. Soll das Lüftungssystem zeitweise nur mit einem Ventilator betrieben werden, müssen die Ventilatoren so geschaltet sein, dass sich bei Ausfall eines Ventilators der andere selbsttätig einschaltet.
(6) Geschlossene Großgaragen mit nicht nur geringem Zu- und Abgangsverkehr müssen Kohlenmonoxid-Anlagen zur Messung, Steuerung und Warnung (CO-Warnanlagen) haben. Die CO-Warnanlagen müssen so beschaffen sein, dass die Benutzer der Garagen bei einem Kohlenmonoxid-Gehalt der Luft von mehr als 250 ppm über Lautsprecher und durch Blinkzeichen dazu aufgefordert werden, die Garage zügig zu verlassen oder im Stand die Motoren abzustellen. Während dieses Zeitraumes müssen die Garagenausfahrten ständig offen gehalten werden und die maschinelle Lüftungsanlage in Betrieb sein. Die CO-Warnanlagen müssen an eine Ersatzstromquelle angeschlossen sein.
(7) Automatische Garagen müssen abweichend von den Absätzen 1 bis 6 nur Öffnungen zur wirksamen Rauchabführung haben.
§§ 1 - 3, Teil I - Allgemeine Vorschriften
§ 1 GarVO, Anwendungsbereich
§ 3 GarVO, Allgemeine Anforderungen, allgemeine Sicherheit
§§ 4 - 19, Teil II - Bauvorschriften
§ 4 GarVO, Zu- und Abfahrten
§ 5 GarVO, Rampen
§ 6 GarVO, Stellplätze und Fahrgassen
§ 7 GarVO, Lichte Höhe
§ 8 GarVO, Tragende Wände, Decken, Dächer
§ 9 GarVO, Außenwände
§ 10 GarVO, Trennwände, sonstige Innenwände und Tore
§ 11 GarVO, Gebäudeabschlusswände
§ 12 GarVO, Wände und Decken von Kleingaragen
§ 13 GarVO, Rauchabschnitte, Brandabschnitte
§ 14 GarVO, Verbindungen zu Garagen und zwischen Garagengeschossen
§ 15 GarVO, Rettungswege
§ 16 GarVO, Beleuchtung
§ 18 GarVO, Feuerlöschanlagen
§ 19 GarVO, Brandmeldeanlagen
§§ 20 - 21, Teil III - Betriebsvorschriften
§ 20 GarVO, Betriebsvorschriften für Garagen
§ 21 GarVO, Abstellen von Kraftfahrzeugen in anderen Räumen als Garagen
§§ 22 - 25, Teil IV - Schlussvorschriften
§ 24 GarVO, Änderung von Rechtsvorschriften
§ 25 GarVO, Schlussbestimmungen