Source: http://docplayer.it/158062-Comune-di-roma-sovraintendenza-bb-cc.html
Timestamp: 2017-10-19 13:13:50+00:00
Document Index: 36441314

Matched Legal Cases: ['art. 39', 'art. 267', 'art. 271', 'art. 272', 'art. 328', 'art. 11', 'art. 2', 'art. 4']

COMUNE DI ROMA SOVRAINTENDENZA BB. CC. - PDF
Download "COMUNE DI ROMA SOVRAINTENDENZA BB. CC."
1 COMUNE DI ROMA SOVRAINTENDENZA BB. CC. Corso di formazione Quaderno N 5 Parte III GLI IMPIANTI ELETTRICI Il rischio elettrico nei cantieri temporanei e mobili Servizio Prevenzione e Protezione
2 INTRODUZIONE Si riportano alcuni dati tratti dal sito relativi ad un elenco delle i- nosservanze maggiormente rilevate nel settore degli impianti elettrici nei cantieri milanesi : art. 39 DPR Le opere provvisionali non sono protette contro le scariche atmosferiche, ovvero l'impresa non ha esibito la relazione di calcolo sulle probabilità di fulminazione che dimostri l'accettabilità dei rischio, come richiesto dalla norma di buona tecnica C.E.I art. 267 DPR L'impianto elettrico non possiede i necessari requisiti di idoneità e sicurezza (i quadri installati in cantiere non sono certificati e conformi alla norma europea EN o alla norma C.E.I /4; sono utilizzate prese e spine di tipo civile inadatte alle caratteristiche ambientali; sono utilizzati cavi flessibili privi di guaina antiabrasiva, ad es. tipo H07-RN-F, per la persa mobile) art. 271 DPR Le parti metalliche delle opere provvisionali e degli impianti non sono connessi elettricamente a terra art. 272 DPR Il quadro elettrico non possiede interruttore differenziale da 0,03 A art. 328 DPR (L n 597 e D.L ), L'impresa non è stata in grado di esibire la relativa denuncia dell'impianto di messa a terra (Mod. B) presentata e vidimata dalla I.S.P.E.S.L. art. 11 DPR Si svolgono lavori in prossimità di linee elettriche aeree (< a 5 m.) in assenza di adeguate protezioni o precauzioni atte ad evitare contatti o pericolosi avvicinamenti. Il risultato di questo lavoro conferma che l inosservanza di norme ben precise ed in particolar modo a specifici articoli sia ancora una prassi sistematica nei cantieri, benché siano state istituite figure professionali a cui è stato delegato il controllo e l attuazione. In questa terza ed ultima parte del quaderno N 5 Impianti Elettrici si affronteranno proprio i temi relativi alll applicabilità delle norme più disattese e vedremo i materiali da usare, i tipi di quadro, i cavi, le protezioni magnetotermiche e differenziali, le apparecchiature mobili e portatili, l impianto di terra e di protezione delle scariche atmosferiche. 2
3 QUADRO NORMATIVO Rif.1 Art.12 comma 2 L. 46/90 stabilisce che gli impianti elettrici per la fornitura provvisoria di energia elettrica nei cantieri sono esclusi dall obbligo del progetto.e comunque buona norma per grandi cantieri esigere il progetto. E obbligatorio in caso di cabina di trasformazione o gruppi soccorritori Rif.2 Vedi omologazione impianti pag. Parte (DPR 462 de ) La legge 46/90 ed il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 447/91 costituiscono l insieme di norme alle quali fare riferimento per la progettazione e per la procedura di realizzazione degli impianti elettrici in generale ed in particolare degli impianti elettrici a servizio di aree di cantieri temporanei e mobili ( restauro conservativo, scavo archeologico, ristrutturazione e riqualificazione di stabili di valore culturale). Dette norme stabilendo obblighi, prescrizioni e divieti sia da parte del committente che da parte del progettista e dell installatore hanno avuto sicuramente una influenza positiva sul miglioramento della sicurezza elettrica evitando la non corretta realizzazione degli impianti e l utilizzo di materiali non certificati. Schematicamente prevedono: - qualificazione della impresa installatrice; - predisposizione del progetto degli impianti al di sopra di determinate soglie ( Rif. 1) - utilizzo di materiali con dichiarazione di conformità CE ; - rilascio della dichiarazione di conformità alla regola dell arte da parte dell installatore al termine dell esecuzione( Rif 2 ) - In particolare per i cantieri temporanei e mobili stabilisce che l installatore dovrà rilasciare la seguente documentazione : - certificato di conformità dell impianto ai sensi della Legge n. 46/90 corredata di : - copia del certificato ( Camera di Commercio ) dal quale risulta che l impresa esecutrice abbia i requisiti tecnico professionali; - relazione tecnica dalla quale risulti anche le tipologie dei materiali utilizzati; schema unifilare dell impianto realizzato; all uopo è opportuno rammentare che il quadro elettrico a valle del contatore nonché tutti i sottoquadri dovranno contenere un proprio schema; Il quadro normativo su menzionato che fa riferimento 3
4 Rif.to 1 E da sottolineare che il DP.R 547/55 contiene norme la cui violazione risulti penalmente sanzionabile. alla progettazione degli impianti e alle procedure di realizzazione degli stessi va completato facendo un richiamo al regolamento approvato con DPR 462/01, che nell art. 2 stabilisce : - l obbligo da parte dell installatore di rilasciare la dichiarazione di conformità prima della messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; - l obbligo da parte del datore di lavoro di inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, la dichiarazione di conformità all ISPESL ed alla ASL o all ARPA territorialmente competenti. - Inoltre, il datore di lavoro, per quanto concerne le verifiche periodiche, è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell impianto e, per ciò che riguarda i cantieri, ad una verifica biennale, da parte della ASL o dell AR- PA. Il relativo verbale della verifica rilasciato al datore di lavoro dovrà essere parte integrante dei documenti da tenere in cantiere ed esibirlo agli organi di vigilanza. DPR/01, art. 4). Merita un breve cenno il titolo VII del D.P.R 547/55 ( Impianti, macchine ed apparecchi elettrici) che potremmo definire norme di sicurezza sanzionatorie che stabiliscono i requisiti generali che devono essere posseduti dagli impianti elettrici e dagli apparecchi che lo compongono ai fini della sicurezza( Rif.to 1 ). Pur trattandosi di articoli alcune volte obsoleti rispetto all innovazione tecnologica, tuttavia sono ancora attuali sotto l aspetto qualitativo dei requisiti che devono possedere gli impianti e le relative apparecchiature che devono essere relazionate alle specifiche costruttive delle norme C.E.I.. Per concludere questa prima parte dedicata al quadro normativo è necessario un richiamo alle norme C.E. I. ( Comitato Elettrotecnico Italiano) alle quali, come detto, sia la L. 186/68 che la L.46/90 conferiscono la prerogativa della regola dell arte. Il Comitato Elettrotecnico Italiano sviluppa una serie di norme tecniche che stabiliscono i requisiti fondamentali che devono avere macchine, materiali, apparecchiature, 4
5 Rif.to 1 Per i cantierei le principali norme CEI sono: CEI 64-8: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V a c.c. CEI 64-17: guida all esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri CEI EN 60529: gradi di protezione degli involucri CEI 81-1: protezione delle strutture dai fulmini CEI 81.3: valori medi dei fulmini a tera in Italia CEI 81-4: valutazione del rischio dovuto al fulmine installazione e impianti elettrici per rispondere alla regola della buona tecnica definendo le caratteristiche, le condizioni di sicurezza,affidabilità che garantiscono la rispondenza degli stessi alla regola dell arte. Le norme C.E.I. sono la traduzione italiana delle norme internazionali ( CENELEC) e sono attualmente denominate C.E.I.-EN.( Rif.to 1) REQUISITI DI UN IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE Per la realizzazione di un impianto elettrico di cantiere non è necessario la predisposizione di un progetto, comunque, vanno rispettate le norme in materia che consentono, attraverso l utilizzo di materiali e componenti costruiti secondo le norme della buona tecnica e della regola d arte, di realizzare un impianto in sicurezza per prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti e indiretti con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da anormalità che si verifichino nel loro esercizio. L impianto di cantiere sarà caratterizzato dalla potenza eletrrica richiesta e dal tipo di attività previste: A) FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA: Potenza richiesta; Data inizio della fornitura e durata Dati della concessione La fornitura per cantieri di piccole e medie dimensioni avviene solitamente in bassa tensione a 380 V trifase ; per cantieri con potenza superiore a 50 Kw la fornitura avviene in MT/BT mediante propria cabina di trasformazione in quanto la fornitura ha inizio dal punto di conse- 5
6 Rif.to 1 gna dell energia ( Rif.to 1 e 2). FINO A 10 KW (MONOFASE) Max potenza prelevabile: 110% Potenza contrattuale Contatore di energia attiva (monofase) Interruttore automatico (con sganciatore differenziale IDn = 0,5A) B) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI- GRADO DI PROTEZIONE: FINO A 15 KW (TRIFASE) Max potenza prelevabile: 110% Potenza contrattuale Contatore di energia attiva Interruttore automatico quadripolare FORNITURE OLTRE I 30 KW Max potenza prelevabile: 125% Potenza contrattuale Contatore di energia attiva con indice di max potenza (15 min) Contatore energia reattiva Non è presente l'interruttore limitatore Rif.to2 INTERRUTTORE GENERALE da posizionare immediatamente a valle del gruppo contatori: Per forniture fino a 10 KW monofase: Icn > 4,5KA Interruttore magnetotermico differenziale Idn = 0,3A Per forniture fino a 30 KW trifase: Icn > 6KA Interruttore magnetotermico differenziale Idn = 0,3A Per forniture oltre 30 KW trifase: Chiedere all'ente distributore dell'energia il valore della corrente di corto circuito Le influenze esterne cui un impianto elettrico può essere sottoposto e, di conseguenza anche le canalizzazioni, sono molteplici e possono essere causate da presenza d'acqua, presenza di corpi solidi, rischio di urti, vibrazioni, presenza di sostanze corrosive, ecc. Diventa quindi fondamentale poter conoscere le caratteristiche di protezione che i componenti utilizzati per la sua realizzazione possono offrire nei confronti dell'ambiente esterno e nei confronti delle parti attive contenute. La norma CEI EN permette di indicare attraverso il codice IP i gradi di protezione previsti per le apparecchiature elettriche contro l'accesso alle parti in tensione e contro la penetrazione dell'acqua e dei corpi solidi estranei.questa norma non considera la protezione contro i rischi d'esplosione o contro situazioni ambientali come l'umidità, i vapori corrosivi, le muffe o gli insetti. Il codice IP è composto da 2 cifre caratteristiche e può essere esteso con una lettera addizionale nel caso in cui la protezione delle persone contro l'accesso alle parti in tensione risulti essere superiore a quella indicata dalla prima cifra. Altre lettere supplementari consentono di fornire indicazioni supplementari per la protezione delle persone o del materiale. Nella pagina seguente è riportato uno schema con la simbologia riferita alle cifre. 6
7 1^ Cifra caratteristica: Protezione contro l ingresso di corpi estranei e contro l accesso a parti pericolose Cifra Descrizione 0 Nessuna protezione 1 Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 5 mm Non devono poter penetrare parti del corpo umano, per esempio una mano, o corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm di diametro. 2 Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm Non devono poter penetrare le dita od oggetti analoghi di lunghezza non eccedente gli 80 mm o corpi solidi di diametro superiore a 12 mm. 3 Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm Non devono poter penetrare fili di diametro o spessore superiore a 2,5 mm o corpi solidi di diametro superiore a 2,5 mm 4 Protetto contro i corpi solidi di dimensioni superiori a 1,0 mm Non devono poter penetrare fili o piattine di diametro o spessore superiore a 1mm o corpi solidi di diametro superiore a 1mm 5 Protetto contro la polvere La penetrazione di polvere non è totalmente esclusa ma il quantitativo penetrato non è tale da nuocere al buon funzionamento del materiale. 6 Totalmente protetto contro la povere Non è ammessa alcuna penetrazione di polvere. 7
8 2^ cifra: Protezione contro la penetrazione dell acqua Cifra Descrizione 0 Nessuna protezione 1 Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua Le gocce d'acqua che cadono verticalmente non devono causare effetti dannosi, 2 Protetto contro la caduta d'acqua con inclinazione massima di 15 Le gocce d'acqua che cadono verticalmente non devono causare effetti dannosi quando l'involucro è inclinato di qualsiasi angolo sino a 15 rispetto alla sua 3 Protetto contro la pioggia L'acqua che cade a pioggia con una direzione facente con la verticale un angolo fino a 60 non deve provocare effetti dannosi. 4 Protetto contro gli spruzzi d'acqua L'acqua spruzzata sull'involucro da tutte le direzioni non deve provocare effetti dannosi. 5 Protetto contro i getti d'acqua L'acqua proiettata con un ugello sull'involucro da tutte le direzioni non deve provocare effetti dannosi. 6 Protetto contro i getti d'acqua potenti Nel caso di ondate o di getti potenti l'acqua non deve penetrare negli involucri in quantità dannosa. 7 Protetto contro gli effetti dell'immersione temporanea Non deve essere possibile la penetrazione di acqua in quantità dannosa all'interno dell'involucro immerso in condizioni determinate di 8 Protetto contro gli effetti dell'immersione continua. Il materiale è idoneo essere sommerso in acqua nelle condizioni specificate dal costruttore. 8
9 Lettera addizionale: Protezione della persona contro l'accesso mediante attrezzo Da utilizzare solo se: la protezione effettiva contro l'accesso a parti pericolose è superiore a quella indicata nella prima cifra caratteristica Cifra A B C D Descrizione Protetto contro l'accesso con la mano Protetto contro l'accesso con il dito Protetto contro l'accesso con attrezzo Protetto contro l'accesso con filo Non devono poter penetrare parti del corpo umano, per e- sempio una mano, o corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm di diametro. Non devono poter penetrare le dita od oggetti analoghi di lunghezza non eccedente gli 80 mm o corpi solidi di diametro superiore a 12 mm. Non devono poter penetrare fili di diametro o spessore superiore a 2,5 mm o corpi solidi di diametro superiore a 2,5 mm Non devono poter penetrare fili o piattine di diametro o spessore superiore a 1mm o corpi solidi di diametro superiore a 1mm è indicata solo la protezione contro l'accesso a parti pericolose e la prima cifra caratteristica viene sostituita con una X Lettera H M S W Descrizione Apparecchiatura ad alta tensione Provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso dell'acqua Provato contro gli effetti dannosi dovuti all'ingresso dell'acqua Adatto all'uso in condizioni atmosferiche specificate e dotato di Lettera supplementare Informazioni supplementari per la protezione del materiale IP : 3 : indice di protezione protetto contro l'ingresso di corpi solidi superiori a 2,5 mm 4 : protetto contro gli effetti degli spruzzi d'acqua D : W : protetto contro l'accesso con un filo adatto all'uso in condizioni atmosferiche specificate. del codice IP: IP 34DW Esempio di applicazione completa 9
10 C) CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI Tab. 1 classe 0 (zero) I II III descrizione Utilizzatore dotato di isolamento principale e non provvisto di dispositivo di collegamento delle masse a un conduttore di protezione. Nel caso di guasto dell isolamento principale, la protezione rimane affidata alle caratteristiche dell ambiente in cui è posto il componente Utilizzatore dotato di isolamento principale e provvisto di un dispositivo per il collegamento delle masse ad un conduttore di protezione Utilizzatore dotato di doppio isolamento rinforzato e non provvisto di dispositivo per il collegamento ad un conduttore di protezione Utilizzatore ad isolamento ridotto perché destinato ad essere alimentato da un sistema a bassissima tensione Ai fini della protezione dai contatti tutti i componenti e gli utilizzatori sono suddivisi in classi ( vedi Tab 1 ) a seconda del tipo di protezione che si intende adottare ai fini dei contatti indiretti e diretti? ( vedi Parte I, misure di protezione dai contatti diretti ed indiretti. ). Non è possibile utilizzare in cantiere componenti di classe 0 perché le condizioni ambientali non lo consentono; gli utilizzatori di classe I sono quelli muniti di conduttore di protezione g/v (Fig 1 a); gli utilizzatori di classe II sono invece dotati di isolamento doppio o rinforzato o alimentati mediante separazione elettrica tramite un trasformatore di isolamento (Fig. 1b ) e non devono essere collegati a terra; gli utilizzatori di classe III non dispongono del conduttore di protezione perché alimentati in bassissima tensione di sicurezza (Fig. 1 c) a b c Fig. 1 esempi di prese con differenti alimentazioni per classe 220V/220V Fig. 2 trasformatore d isolamento con rapporto di trasformazione 1:1 es. 220V/220V 10
11 D) I QUADRI ELETTRICI Nei cantieri è fatto obbligo installare esclusivamente quadri ASC (dalla normativa definiti Apparecchiature Assiemate in Serie per Cantieri). Essi sono costituiti da un contenitore in materiale isolante, con all'interno montati e cablati dispositivi di protezione contro le sovracorrenti; dispositivi di sezionamento e comando; dispositivi di protezione contro i contatti indiretti; prese e spine; ecc. Quindi sono quadri pronti per essere installati in cantiere. I quadri ASC devono essere conformi alle norme: - NORMA EUROPEA EN ; EN NORMA ITALIANA CEI 17-13/1; CEI 17-13/4; CEI 64-8/V7. COSA PRESCRIVONO LE NORME I quadri ASC devono essere: costruiti in serie, cioè conformi a un tipo o a un sistema costruttivo prestabilito, o comunque senza scostamenti tali che ne modifichino in modo determinante le prestazioni rispetto all'apparecchiatura tipo, provata secondo quanto prescritto dalle norme sottoposti alle prove di tipo, le quali possono essere condotte dal costruttore o da un laboratorio indipendente. I quadri ASC devono avere particolari caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione, proprio in considerazione dell'ambiente in cui vengono impiegati. corredati di targhe riportanti in maniera indelebile le caratteristiche e il modello di identificazione. In particolar modo devono essere leggibili i seguenti dati: 1 - nome o marchio di fabbrica del costruttore 2 - tipo o numero di matricola 3- numero della normativa EUROPEA EN valore nominale della corrente e frequenza 5 - tensione di funzionamento. QUANTI TIPI DI QUADRI ASC SONO PREVISTI DALLE NORME: La norma prevede sei tipi di quadri ASC diversi per funzione e dimensioni e precisamente: 1 - ASC DI ALIMENTAZIONE DI ENTRATA E MISURA 11
12 2 - ASC DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALE( In >630A) 3 - ASC DI DISTRIBUZIONE ( 125 < In < 630A) 4 ASC DI TRASFORMAZIONE ( In < 630A) 5 - ASC DI DISTRIBUZIONE FINALE ( In < 125 A) 6 - ASC DI PRESE A SPINA ( In<63 A) 1) ASC DI ALIMENTAZIONE DI ENTRATA E MISURA Fig. 3 Installato sul lato alimentazione e destinata (Fig.3): alla connessione alla rete pubblica, alla misura dell'energia elettrica consumata nel cantiere Quest'apparecchiatura generalmente contiene: uno scomparto per i mezzi di collegamento del cavo di alimentazione di entrata e per l'apparecchiatura di misura; Fig. 4 sistemi di interruzione e di protezione contro il sovraccarico ed il corto circuito per il cavo di uscita. Il dispositivo di sezionamento onnipolare deve poter essere bloccato in posizione di aperto (con lucchetto o installazione all'interno di un involucro serrabile con chiave per consentire le operazioni di manutenzione in sicurezza) 2) ASC Dl DISTRIBUZIONE PRINCIPALE Quest'apparecchiatura è composta da un'unita di entrata e da diverse unita di uscita. La corrente nominale deve essere di almeno 630 A (Fig.3). Fig. 5 3) ASC Dl DISTRIBUZIONE Quest'apparecchiatura è composta da un unita di entrata e da diverse unita di uscita. La corrente nominale deve essere superiore a 125 A e non deve superare 630 A. I cavi di uscita possono essere collegati ai morsetti o alle prese a spina ( Fig. 4 e 5 ). Fig. 6 4) ASC DI TRASFORMAZIONE Quest'apparecchiatura deve essere composta da un'unita di entrata e può comprendere un'unita di 12
13 trasformazione bassa tensione/bassissima tensione e, possibilmente, una o più unità di trasformazione bassa tensione/bassa tensione (Fig. 6). Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 5) ASC DI DISTRIBUZIONE FINALE: quest'apparecchiatura deve avere una corrente non superiore a 125 A; il cavo di alimentazione deve essere collegato a morsetti o a dispositivi di ingresso (connettori). I cavi in uscita possono essere collegati ai morsetti o alle prese spina. Per queste unità non deve essere possibile ritardare deliberatamente il funzionamento dei dispositivi di protezione (tempo d'intervento). In aggiunta, la protezione supplementare contro i contatti indiretti, deve essere assicurata da un dispositivo a corrente residua (interruttore differenziale) con corrente nominale differenziale d'intervento non superiore a 30mA e che non protegga piu di sei prese a spina. 6) ASC DI PRESA A SPINA: quest'apparecchiatura deve avere una corrente non superiore a 63 A. Essa può essere sia mobile che trasportabile: ASC MOBILE ASC in grado di essere spostata quando il lavoro nel cantiere avanza, senza essere messa fuori tensione (Fig. 7 ). ASC TRASPORTABILE apparecchiatura destinata all'uso in luogo in cui non è permanentemente fissata; la sua collocazione può variare durante il lavoro nello stesso cantiere. Quando deve essere spostata, viene innanzitutto messa fuori tensione (Fig. 8 e 9 I quadri di presa a spina, devono avere in ingresso una spina o un cavo con spina. I cavi in uscita devono essere collegati unicamente con prese a spina protette contro il sovraccarico. Inoltre, tutte le prese a spina, devono essere protette da un dispositivo a corrente residua (interruttore differenziale) con corrente nominale differenziale 30mA che non ne protegga piu di sei. 13
14 E) EMERGENZA Fig. 10 Nel cantiere deve essere previsto un dispositivo per l'interruzione di emergenza generale dell alimentazione degli apparecchi utilizzatori per i quali possa essere necessario interrompere tutti i conduttori attivi per eliminare un pericolo (norma 64-8/7 art ). In altre parole, il comando d'emergenza ha lo scopo di interrompere rapidamente l alimentazione a tutto l'impianto elettrico, esso deve essere pertanto noto a tutte le maestranze e facilmente raggiungibile ed individuabile. Se il comando d'emergenza viene predisposto sul quadro di cantiere, questo può essere costituito dall'interruttore generale del quadro stesso, purché le porte non siano chiuse a chiave e, quindi, facilmente raggiungibile. Nel caso in cui il quadro venga chiuso a chiave, il comando d'emergenza potrà essere realizzato attraverso un pulsante a fungo posizionato all'esterno del quadro, che agisce direttamente sull'interruttore generale(fig. 10). Il comando d'emergenza locale ha la funzione di arrestare movimenti pericolosi di macchine, quali gru, paranchi, impianti di betonaggio, seghe circolari, betoniere, ecc. Queste macchine devono essere dotate di dispositivo di arresto d'emergenza facente parte dell'equipaggiamento elettrico a bordo macchina come prescritto dalla normativa macchine EN Il comando d'emergenza in cantiere, indicato dalla norma di cui sopra, diventa una duplice garanzia in caso di pericolo. 14
15 F) CAVI ELETTRICI E DISTRIBUZIONE Rif.to 1 H07RNF CAVO FLESSIBILE SOTTO GUAINA PESANTE DI POLICLOROPRENE O ELASTOMERO EQUIVALENTE Installazione entro tubazioni in vista od incassate, o sistemi chiusi similari. Adatti per installazione fissa e protetta su o entro apparecchi d'illuminazione, all'interno di apparecchi e di apparecchiature di interruzione e di comando, per tensioni sino a 1000 V in corrente alternata o, in caso di corrente continua, sino a 750 V verso terra. Rif.to 2 H07BQ-F CAVO FLESSIBILE ISOLATO IN EPR E SOTTO GUAINA DI POLIURETA- NO Installazione in luoghi asciutti o umidi, all'esterno; per medie sollecitazioni meccaniche, per es. apparecchi industriali ed agricoli, apparecchi di riscaldamento se non c'è rischio di contatto con parti caldee non è sottoposto a radiazione, per utensili elettrici quali trapani e seghe circolari e anche per motori e macchine trasportabili nei cantieri edili o in applicazioni agricole e cantieri navali; adatto all'uso in applicazioni di immagazzinaggio a freddo. Specialmente adatto in situazioni in cui il cavo è sottoposto ad abrasione elevata e sollecitazioni di strappo. Adatto per l'uso permanente all'esterno quando è prevista una guaina nera, provata secondo le prescrizioni appropriate, o il costruttore ha dimostrato l'efficacia di una protezione alternativa adatta. Si deve evitare il contatto della pelle in caso di funzionamento ad alta temperatura. FG70-K CAVI ISOLATI IN GOMMA DI QUALI- TÀ G7 SOTTO GUAINA DI PVC, NON PROPAGANTI L'INCENDIO Per l'alimentaziione di impianti di bassa tensione in ambienti industriali e civili; all'interno in ambienti anche bagnati ed all'esterno; posa fissa su muratura e strutture metalliche; ammessa la posa interrata. Si prestano ad essere installati in aria libera, su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari CAVI ELETTRICI La scelta del cavo da impiegare è subordinata alle proprie caratteristiche elettriche e meccaniche in funzione della destinazione d uso. Le modalità di installazione dei cavi nei cantieri possono essere di tipo : - fissa : cavi destinati a non essere spostati durante le fasi di lavoro - mobile: cavi soggetti a spostamenti durante le fasi di lavoro, come ad esempio i cavi di alimentazione di u- tensili trasportabili. I cavi flessibili compatibili all utilizzo nei cantieri sono quelli di tipo H07 RN-F ( Rif.1) oppure un tipo equivalente quali l FG7O-K o l H07BQ-F ( Rif.to 2 ). Il tipo di cavo flessibile H07 RN-F viene richiesto ai fini della resistenza all'acqua ed all'abrasione e seppure compatibile per posa mobile, in caso di utilizzo per le linee aeree è preferibile, per evitare l azione meccanica del vento, la posa combinata con l utilizzo di un cavo metallico a cui è affidata l azione portante di sostegno posto a non meno di mt. 2 dalla quota campagna ai fini della viabilità. Per evitare sollecitazioni sulle connessioni dei conduttori è inoltre necessario installare apposite cassette di derivazion e con grado di protezion e minima IP 44 e gli a p - positi pressacavo e morsetti.(fig. 12) Fig
16 Le condutture comunque devono essere disposte in modo che non vi sia alcuna sollecitazione sulle connessioni dei conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo. Fig. 13 Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni; quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e contro il contatto con macchinario di cantiere.(fig. 13).I cavi che alimentano apparecchiature trasportabili devono essere sollevati da terra in maniera tale da evitare danneggiamenti meccanici Fig. 14 Fig. 15 PRESE E SPINE Le prese a spina usate normalmente per le prolunghe (Fig. 14) e per alimentare gli utilizzatori negli impianti di cantiere devono: essere protette, come già visto, da interruttore differenziale che è buona norma non raccolga un numero eccessivo di derivazioni per evitare che il suo intervento non metta fuori servizio contemporaneamente troppe linee; avere grado di protezione minimo IP 44 essere dotate di interblocco meccanico per utilizzatori che assorbono potenze superiori a 1000 W ; queste consentono l inserimento ed il disinserimento della spina esclusivamente a circuito aperto mediante un dispositivo meccanico che ne impedisce la manovra in caso di connessione elettrica (Fig 15). E buona regola per ragioni pratiche adottare in modo sistematico le prese a spi- 16
17 elettrici prevede: MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI MOBILI E PORTATILI Art. 312: Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione. Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione. Limitazione della tensione per l'alimentazione Art. 313: Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volta verso terra. Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volta verso terra. Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente articolo è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra. Art. 314: gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati a tensione superiore a 25 Volta verso terra se alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua, devono avere l'involucro metallico collegato a terra. L'attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento. Art. 315 : gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno. Art. 316: gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nella incastellatura, che 18
18 consenta di eseguire con facilità e sicurezza la messa in moto e l'arresto. Art. 317: le lampade elettriche portatili devono soddisfare ai seguenti requisiti: a) avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico; b) avere le parti in tensione, o che possono essere messe in tensione in seguito a guasti, completamente protette in modo da evitare ogni possibilità di contatto accidentale; c) essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare esterno alla impugnatura isolante; d) garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche eventualmente fissate all'impugnatura. Art. 318: le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi ed entro o a contatto di grandi masse metalliche, oltre a soddisfare alle condizioni dell'articolo precedente, devono essere alimentate a tensione non superiore a 25 Volta verso terra ed essere provviste di un involucro di vetro. Se la corrente di alimentazione di dette lampade è fornita attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra di loro. Se ne deduce che in ambiente critico quale è un cantiere è opportuno utilizzare apparecchi di classe II e se, necessario, apparecchi di classe III, alimentati in bassissima tensione di sicurezza. Per utensili di classe II usati in prossimità di liquidi ( carotatici, vibratori per calcestruzzo, impastatrici, etc) o lampade portatili è raccomandata l alimentazione mediante trasformatori d isolamento che garantiscano una separazione delle reti di alimentazione in BT. In particolare rammentare che le lampade portatili in cantiere, alimentate con il sistema sopra menzionato, devono essere: alimentate da una tensione non superiore a 25 V verso terra e sprovviste di collegamento a terra, Le spine di alimentazione non devono poter essere connesse a prese di altri sistemi IP minimo 44 Dotate di interruttore di bordo Protette contro gli urti accidentali Cavo di alimentazione tipo H=/RN-F con sezione minima di 1 mmq 19
19 IMPIANTO DI TERRA IMPIANTO DI TERRA E DI PRO- TEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE L impianto unico per tutta l area di cantiere è costituito da : elementi dispersori conduttori di terra conduttori di protezione collettore o nodo principale di terra conduttori equipotenziali I dispersori: possono essere artificiali interrati costituiti da profilati metallici ( normalizzati per dimensioni e materiali) o naturali costituiti essenzialmente dai ferri delle fondazioni in cemento armato ( sono esclusi le tubazioni degli acquedotti o di enti fornitori ). Questa ultima soluzione costituisce una grande superficie disperdente che permette inoltre di raggiungere bassi valori della resistenza di terra e di mantenerla inalterata fino alla durata della struttura ( durante l esecuzione documentare la realizzazione con fotografie) I conduttori di terra : devono garantire il collegamento dei dispersori tra di loro con il nodo equipotenziale mediante appositi conduttori nudi o isolati con dimensionamento conforme alle norme. Il conduttore di protezione: denominato PE collega le masse di tutte le utenze elettriche al nodo principale di terra. Esso può far parte degli stessi cavi di alimentazione o essere esterno con sezioni non inferiori ai conduttori di fase e se esterno non inferiore a 6 mmq. Il collettore o nodo principale di terra : è l elemento di collegamento tra i conduttori di terra ed i collegamenti equipotenziali, costituito da una barra di rame con predisposizione dei collegamenti sezionabili I conduttori equipotenziali: sono i conduttori che collegano il nodo di terra alle masse metalliche estranee 20
20 cioè quelle masse metalliche presenti nell area di cantiere che non risultino facenti parte dell impianto elettrico e che presentino una bassa resistenza di terra. Nei cantieri edili si considera massa estranea qualunque parte metallica con resistenza di terra inferiore a 200 hom come ponteggi, baraccamenti in lamiera, centrali di betonaggio, serbatoi etc IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE AT- MOSFERICHE La ricorrente terminologia di obbligo di messa a terra per le strutture metalliche di grande massa poste all e- sterno ha dato luogo ad una grossa confusione in merito. Innanzi tutto occorre distinguere il collegamento equipotenziale di un ponteggio con il collegamento di questo ad un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. Per fare chiarezza dovremo ricorrere nuovamente alla citazione delle norme CEI 81-1 ed 81-4 (relative alla protezione delle strutture contro i fulmini e le Linee Guida CEI ( relative agli impianti elettrici nei cantieri) che costituiscono l unico strumento efficace in base al quale il progettista può determinare correttamente se un determinato ponteggio deve essere protetto da un impianto contro le scariche atmosferiche o meno. Il progettista deve: determinare in base a dei calcoli se il ponteggio è autoprotetto o meno( se autoprotetto non è necessario installare l impianto) oppure in alcuni casi è possibile avvalersi di un grafico contenuto nella Guida CE$I ; verificare se è prevista o meno la presenza di persone in numero elevato o per un elevato periodo di tempo a meno di 5 mt. dalla struttura ( se non prevista il ponteggio è da ritenersi protetto o autoprotetto contro la fulminazione diretta e non necessita dell impianto); Verificare con misurazioni in loco la resistività del 21