Source: https://www.bozponline.sk/33/elektricka-poziarna-signalizacia-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWADrLAVsFhxitMlwkeX8qji3d-9qd4j1f2Q/?uri_view_type=4
Timestamp: 2020-07-13 07:07:03+00:00
Document Index: 9009088

Matched Legal Cases: ['§ 88', '§ 13', '§ 14', '§ 15', '§ 14', '§ 13', '§ 2', '§ 13', '§ 15', '§ 15']

Elektrická po¾iarna signalizácia | BOZPonline
Elektrická po¾iarna signalizácia
2019.04.10.1 Elektrická po¾iarna signalizácia
V¹eobecný popis
Elektrická po¾iarna signalizácia (ïalej iba ”EPS“) je po¾iarnotechnické zariadenie, ktoré, v zmysle vyhlá¹ky è. 726/2002 o ustanovení vlastností a podmienok EPS, musí obsahova» ústredòu, hlásièe po¾iaru, zariadenie signalizácie po¾iaru, zariadenie na prenos po¾iarnej signalizácie a napájacie zariadenie. EPS musí identifikova» najmenej jeden fyzikálny jav alebo chemický jav spôsobený po¾iarom v strá¾enom priestore, akusticky alebo opticky signalizova» poplach v strá¾enom priestore alebo v jeho okolí a ovláda» zariadenia, ktoré sú na òu napojené.
Hlásiè po¾iaru je zariadenie s najmenej jedným snímaèom monitorujúcim nepretr¾ite alebo v opakovaných èasových intervaloch aspoò jeden fyzikálny jav alebo chemický jav súvisiaci s po¾iarom, prièom poskytuje ústredni najmenej jeden zodpovedajúci signál.
Hlásièe EPS sa delia na:
•	Tlaèidlové hlásièe – je nutné ich mechanické spustenie (zatlaèenie tlaèidla).
•	Automatické hlásièe – reagujú automaticky pri zmene fyzikálnych parametrov:
◦	automatické tepelné hlásièe (reagujú na tepelnú zlo¾ku po¾iaru),
◦	automatické optické hlásièe (reagujú na vlnovú då¾ku plameòa),
◦	automatické dymové hlásièe (reagujú na dym, spaliny z horenia),
◦	automatické ionizaèné hlásièe.
Legislatívne a technické po¾iadavky sú urèované v zmysle nasledovných predpisov :
- Vyhlá¹ka 726/2002 o ustanovení vlastností a podmienok EPS.
- Vyhlá¹ka 94/2004 ktorou sa ustanovujú technické po¾iadavky na protipo¾iarnu bezpeènos» pri výstavbe a pri u¾ívaní stavieb.
- Technické normy : STN 73 0834, STN 73 0802, STN 73 0804 STN 73 0875 a ïal¹ie.
Jednotlivé èasti EPS sa vyhotovujú tak, aby vyhovovali environmentálnym podmienkam. Tieto sa overujú podµa STN EN 54 Elektrická po¾iarna signalizácia, napr. Èas» 2: Ústredòa EPS, Èas» 4: Napájacie zariadenia.
Èasti EPS sa vyhotovujú s krytím, ktoré zodpovedá prostrediu, v ktorom sú in¹talované, urèenom podµa STN 33 0300 Elektrotechnické predpisy, druhy prostredí pre elektrické zariadenia.
V zmysle § 88 vyhlá¹ky è. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické po¾iadavky na protipo¾iarnu bezpeènos» pri výstavbe a pri u¾ívaní stavieb, zariadením elektrickej po¾iarnej signalizácie musí by» vybavená stavba :
a) urèená na ubytovanie viac ako 20 osôb, ktorá má kon¹trukèný celok zmie¹aný alebo horµavý,
b) urèená na ubytovanie viac ako 50 osôb, ktorá má kon¹trukèný celok nehorµavý,
c) zdravotníckeho zariadenia s lô¾kovou èas»ou,
d) v ktorej je vnútorný zhroma¾dovací priestor.
(2) Zariadením elektrickej po¾iarnej signalizácie musí by» vybavená podzemná èas» stavby, ak sa v podzemných podla¾iach trvale zdr¾uje viac ako 20 osôb.
(3) Zariadením elektrickej po¾iarnej signalizácie musí by» vybavená nevýrobná stavba s po¾iarnou vý¹kou nad 45 m.
(4) Zariadením elektrickej po¾iarnej signalizácie musí by» vybavený po¾iarny úsek, v ktorom je hromadná gará¾ pre viac ako 50 motorových vozidiel.
(5) Zariadenie elektrickej po¾iarnej signalizácie mo¾no nahradi» stabilným hasiacim zariadením len vtedy, ak z tejto vyhlá¹ky alebo z iného právneho predpisu nevyplýva povinnos» vybavi» po¾iarny úsek elektrickou po¾iarnou signalizáciou, ako aj stabilným hasiacim zariadením.
Podmienky prevádzkovania elektrickej po¾iarnej signalizácie elektrickej po¾iarnej signalizácie
Elektrickú po¾iarnu signalizáciu mo¾no prevádzkova» len spôsobom uvedeným v návode na obsluhu, v popisnom oznaèení a podµa § 13 a § 14 vyhlá¹ky 726/2002 Z.z..
Prevádzkova» mo¾no len elektrickú po¾iarnu signalizáciu, ktorá má posúdenú zhodu vlastností s technickými predpismi. Poèas prevádzkovania elektrickej po¾iarnej signalizácie mô¾e by» ktorákoµvek jej súèas» nahradená iba súèas»ou vyrobenou výrobcom, alebo s jeho súhlasom. Ak výrobca zanikol alebo prestal pôsobi» v tejto oblasti, mô¾e sa súèas» elektrickej po¾iarnej signalizácie nahradi» súèas»ou s obdobnými vlastnos»ami. O vhodnosti pou¾itia nahrádzajúcej súèasti rozhodne fyzická osoba s osobitným oprávnením na in¹taláciu a opravy zariadení elektrickej po¾iarnej signalizácie.
Dokumentácia elektrickej po¾iarnej signalizácie
Sprievodná dokumentácia elektrickej po¾iarnej signalizácie obsahuje
g) projekt skutoèného vyhotovenia elektrickej po¾iarnej signalizácie v ¹tátnom jazyku.
Pri odovzdávaní zariadenia elektrickej po¾iarnej signalizácie do prevádzky sa musí vykona» kontrola podµa § 15 ods. 2 písm. d) vyhlá¹ky. Ïal¹ia kontrola sa vykonáva najmenej raz za rok, ak výrobca elektrickej po¾iarnej signalizácie v technickej dokumentácii, vzhµadom na vplyv prostredia, neurèil krat¹iu lehotu. O vykonaní kontroly a o jej výsledku vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontrolu zariadení elektrickej po¾iarnej signalizácie potvrdenie.
U¾ívateµ elektrickej po¾iarnej signalizácie, v zmysle § 14 vyhlá¹ky è. 726/2002 :
(1) a) zodpovedá za zabezpeèenie trvalej prevádzky pracovníkom, ktorý je za¹kolený výrobcom alebo právnickou osobou, ktorá má na túto èinnos» oprávnenie,
c) vedie sprievodnú dokumentáciu o elektrickej po¾iarnej signalizácii podµa § 13 ods. 4,
(2) Elektrickú po¾iarnu signalizáciu mô¾u obsluhova» zamestnanci, ktorí boli pouèení; pri svojej èinnosti postupujú podµa pokynov na obsluhu od výrobcu a vedú záznamy v prevádzkovej knihe elektrickej po¾iarnej signalizácie.
(3) U¾ívateµ pri stavebnej zmene strá¾eného priestoru alebo zmene technológie zabezpeèuje fyzickou osobou s osobitným oprávnením na projektovanie zariadení elektrickej po¾iarnej signalizácie3) posúdenie splnenia po¾iadaviek podµa § 2 ods. 2.
(4) U¾ívateµ zabezpeèuje trvalú obsluhu v mieste umiestnenia hlavnej ústredne alebo prenos signálu o stave tejto ústredne do miesta s trvalou obsluhou; z týchto miest u¾ívateµ zabezpeèuje na ohlasovòu po¾iarov prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím pomoci.
(5) Ak je zabezpeèený prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou inej právnickej osoby, u¾ívateµ zabezpeèuje dokumentáciu, najmä situaèný plán chráneného priestoru s prístupovými cestami, ¹pecifickými príkazmi a in¹trukciami v prípade po¾iaru alebo poruchy a umiestòuje ju na dohodnuté miesto
(6) Elektrická po¾iarna signalizácia je akcieschopná vtedy, ak sa prevádzkuje podµa § 13 ods. 1, nesignalizuje stav poruchy a ktorej neuplynula od vykonania roènej kontroly lehota dlh¹ia ako jeden rok.
Podmienky kontroly elektrickej po¾iarnej signalizácie podµa § 15
(1) Kontroly elektrickej po¾iarnej signalizácie zabezpeèuje a za ich vykonávanie zodpovedá u¾ívateµ elektrickej po¾iarnej signalizácie.
(2) Elektrická po¾iarna signalizácia sa kontroluje
(3) Obsah jednotlivých kontrol je uvedený v prílohe vyhlá¹ky. Ak sa vykoná kontrola podµa odseku 2 písm. d), nie je nutné vykona» kontroly podµa odseku 2 písm. a) a¾ c) pripadajúce na termín vykonania roènej kontroly.
(4) Kontroly podµa odseku 2 písm. a) a¾ c) alebo ich èasti, ktoré nevykonáva ústredòa, mô¾e vykonáva» len pouèený zamestnanec za¹kolený výrobcom alebo fyzickou osobou s osobitným oprávnením na in¹taláciu a opravy zariadení elektrickej po¾iarnej signalizácie.6)
(5) Kontrolu podµa odseku 2 písm. d) mô¾e vykonáva» len fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej po¾iarnej signalizácie; 3) táto osoba mô¾e vykonáva» aj kontroly uvedené v odseku 2 písm. a) a¾ c).
(6) Stav elektrickej po¾iarnej signalizácie zistený kontrolou vykonanou podµa odseku 2 písm. a) a¾ c) sa zaznamenáva do prevádzkovej knihy spolu s dátumom jej vykonania, menom, priezviskom a podpisom osoby, ktorá kontrolu vykonala. Ak vykonáva niektoré kontroly alebo ich èasti ústredòa, za záznam mo¾no pova¾ova» záznam z ústredne zalo¾ený v prevádzkovej knihe.
(7) O vykonaní roènej kontroly elektrickej po¾iarnej signalizácie vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením na kontroly zariadení elektrickej po¾iarnej signalizácie potvrdenie o vykonaní kontroly. V potvrdení je potrebné uvies» najmä
a) èíslo potvrdenia,
b) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá má osobitné oprávnenie na kontrolu zariadení elektrickej po¾iarnej signalizácie,
c) èíslo osobitného oprávnenia o odbornej spôsobilosti,
d) názov alebo meno vlastníka elektrickej po¾iarnej signalizácie,
e) výrobca a typ elektrickej po¾iarnej signalizácie,
f) skutoèný stav elektrickej po¾iarnej signalizácie zistený kontrolou podµa odseku 6,
U¾ívateµ elektrickej po¾iarnej signalizácie musí umo¾ni» osobe vykonávajúcej kontrolu bezpeèný a voµný prístup k èastiam elektrickej po¾iarnej signalizácie. Spôsob a postup vykonania kontroly podµa § 15 ods. 2 a 3 urèuje výrobca elektrickej po¾iarnej signalizácie v sprievodnej dokumentácii.