Source: http://docplayer.it/43785464-Progetto-in-inchiesta-pubblica.html
Timestamp: 2018-10-17 14:30:50+00:00
Document Index: 83549039

Matched Legal Cases: ['arte 1', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 6', 'art. 7', 'arte 1', 'arte 1']

Progetto in inchiesta pubblica - PDF
Download "Progetto in inchiesta pubblica"
1 N O R M A I T A L I A N A C E I 1 Data Scadenza Inchiesta C Data Pubblicazione Classificazione 20-. Titolo Cavi per comando e segnalamento in gomma etilenpropilenica, alto modulo di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR) - Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) Tensione nominale Uo/U 0.6/1kV Classe di reazione al fuoco: C ca -s1b,d1,a1 Title CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO AEIT FEDERAZIONE ITALIANA DI ELETTROTECNICA, ELETTRONICA, AUTOMAZIONE, INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI CNR CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PROGETTO
2 Fig. 1 - Esempio: cavo pentapolare schermato a nastri Esecuzione comune: I Conduttore a corda flessibile Classe 5 di rame ricotto nudo II Isolante a base di mescola elastomerica di qualità G16 III Riempitivo/Guainetta di materiale non igroscopico fra le anime o fasciatura con nastro sintetico. IV Schermo (eventuale) (a treccia o a nastro) di rame ricotto V Guaina termoplastica di qualità M16 VI Filo di riconoscimento IMQ (eventuale) ( v.punto 9 ) VII Contrassegni di identificazione e sicurezza del cavo ( v.punto 6 ) 2
3 sottoposto ad inchiesta pubblica e come tale può subire modifiche, anche sostanziali Numero conduttori per sezione nominale Diametro fili del conduttore (max) Diametro sul conduttore d Diametro sull'anima d1 Diametro dei fili elementari dello schermo a treccia (min) Spessore medio guaina (min) Isolante min. 3 Diametro esterno D (max) Guaina min senza schermo con schermo n x mm 2 mm mm (V.p.1) mm (V.p.1) mm mm mm mm mm senza schermo kg/km (V.p.1) Massa con schermo kg/km (V.p.1) Resistenza elettrica a 20 C (v.p.8) (max) 5x1,5 0,26 1,5 2,9 0,15 0,7 1,8 14,4 15, ,3 7x1,5 0,26 1,5 2,9 0,15 0,7 1,8 15,4 16, ,3 10x1,5 0,26 1,5 2,9 0,20 0,7 1,8 18,7 19, ,4 12,x1,5 0,26 1,5 2,9 0,20 0,7 1,8 19,3 20, ,4 16x1,5 0,26 1,5 2,9 0,20 0,7 1,8 21,1 22, ,4 19x1,5 0,26 1,5 2,9 0,20 0,7 1,8 22,1 23, ,4 24x1,5 0,26 1,5 2,9 0,20 0,7 1,8 25,4 26, ,5 7x2,5 0,26 2,0 3,4 0,20 0,7 1,8 16,8 17, ,98 10x2,5 0,26 2,0 3,4 0,20 0,7 1,8 20,6 21, ,06 12x2,5 0,26 2,0 3,4 0,20 0,7 1,8 21,3 22, ,06 16x2,5 0,26 2,0 3,4 0,20 0,7 1,8 23,3 24, ,06 19x2,5 0,26 2,0 3,4 0,20 0,7 1,8 24,5 25, ,06 24x2,5 0,26 2,0 3,4 0,20 0,7 1,8 28,3 29, ,10 etto in inchiesta pubbli Ω/km
4 La designazione di un cavo conforme alla presente Norma CEI UNEL, va effettuata per mezzo della parola Cavo seguita dalla sigla di designazione del cavo stesso comprendente la tensione nominale, l'indicazione del numero dei conduttori per la sezione nominale e il numero della presente Norma CEI UNEL e la classe di reazione al fuoco di appartenenza. Esempi: Cavo FG16OM16 0.6/1 kv 10x1.5 mm2 CEI-UNEL 353XX C ca s1b,d1,a1 Cavo FG16OH2M16 0.6/1 kv 7G1.5 mm2 CEI-UNEL 353XX C ca s1b,d1,a1 1) I valori indicati nelle colonne 3, 4, 10 e 11 sono dati a titolo informativo e non formano oggetto di collaudo. 2) Prove e requisiti Norma CEI Cavo con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kv In particolare per quanto riguarda il comportamento dei cavi quando coinvolti in un incendio e lo sviluppo di gas corrosivi vedere: Norma EN (CEI ) Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio Misura dell emissione di calore e produzione di fumi sui cavi durante la prova di sviluppo di fiamma Apparecchiatura di prova, procedure e risultati Norma EN (CEI 20-35/1-2) Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d incendio Parte 1-2: Prova per la propagazione verticale della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato Procedura per la fiamma di 1kW premiscelata Norma EN (CEI ) Norma EN (CEI 20-37/2) Norma EN (CEI 20-37/3-1) Norma UNI Norma CEI UNEL Cavi per energia, controllo e comunicazioni Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di resistenza all incendio Prova sui gas emessi durante la combustione di materiali prelevati dai cavi - Parte 2: Determinazione dell'acidità (mediante la misura del ph) e della conduttività. Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano in condizioni definite - Parte 2: Procedura di prova e prescrizioni Classificazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione Parte 6: Classificazione in base ai risultati delle prove di reazione al fuoco sui cavi elettrici Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da Costruzione" (305/2011) 3) Riempitivo/guainetta Il riempitivo/guainetta può in alternativa costituire corpo unico con la guaina, resa in tal modo penetrante. 4
5 4) Schermo (eventuale) Lo schermo (eventuale) deve essere costituito da uno o più nastri di rame ricotto avvolti a coprigiunto od intercalati oppure da una treccia a calza realizzato secondo quanto specificato nella Norma CEI e con una resistenza elettrica 5 /km. Per cavi con sezioni dei conduttori 4 mm 2, la resistenza dello schermo non deve essere superiore a quella prescritta per gli altri conduttori isolati. Nei cavi senza schermo, la guainetta può in alternativa costituire corpo unico con la guaina, resa a tal fine penetrante. 5) Colorazione: Colore di distinzione delle anime secondo Norma CEI UNEL Anche per i cinque conduttori vale il sistema di distinzione delle anime utilizzato per cavi con numero di anime superiori a 5.Colore di distinzione della guaina secondo Norma CEI UNEL 00721, di preferenza verde. 6) Stampigliatura I cavi devono portare obbligatoriamente, mediante stampigliatura continua sulla guaina, i seguenti contrassegni: a) un'identificazione di origine composta dalla marcatura del nome del produttore o del suo marchio di fabbrica o (se protetto legalmente) dal numero distintivo; b) Sigla di designazione del cavo secondo la presente Norma CEI-UNEL (es.fg16om16 0.6/1 kv); c) Classe di reazione al fuoco del cavo; Inoltre i cavi possono anche essere marcati con i seguenti elementi: e) informazione richiesta da altre norme relative al prodotto; f) anno di produzione; g) marchi di certificazione volontaria (es. IMQ); h) informazioni aggiuntive a discrezione del produttore sempre che non siano in conflitto né confondano le altre marcature obbligatorie. Ulteriori informazioni possono essere marcate al fine di garantire la necessaria rintracciabilità del prodotto ai sensi del Regolamento CPR La Marcatura CE, in conformità alle Direttive e Regolamenti della UE (art. 7), sarà riportata sull etichetta del prodotto Sul cavo o sull etichetta del cavo, oggetto della presente norma, anche se esso corrisponde alla unificazione stessa ed alle Norme CEI, non è ammessa l'applicazione del contrassegno CEI. Si definisce continua la stampigliatura quando l intervallo tra la fine di un tratto stampigliato e l inizio del tratto successivo non è superiore a 550 mm. 5
6 Tuttavia, se sulla guaina è apposta la marcatura metrica, l intervallo tra la fine di un tratto stampigliato e la fine del successivo può essere aumentato fino al massimo di mm. 7) Rispetto delle Direttive/Regolamenti UE Marcatura CE: a) CPR (305/2011) Regolamento che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio La conformità dei cavi a questa norma e alla EN fornisce presunzione di conformità con i Requisiti di Base specificati nel Regolamento e qui sotto riportati: Punto2 - Sicurezza in caso d incendio ad eccezione della clausola a). Punto3 - Igiene, salute e ambiente solo per la clausola b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell aria interna o esterna. Per quanto riguarda la sicurezza in caso di incendio l appartenenza ad una determinata classe di reazione al fuoco e la costanza delle prestazioni del cavo, dovranno essere controllate e certificate da Enti notificati indipendenti. La conformità al requisito di igiene, salute e ambiente si ritiene implicitamente assolto dal rispetto della Direttiva RoHS (2011/65/UE e successivi adeguamenti) e dal Regolamento REACH. A seguito del rilascio da parte dell Organismo Notificato del certificato di Costanza delle Prestazioni il fabbricante è in grado di redigere la propria Dichiarazione di Prestazione (DoP) ed e in possesso dei requisiti per poter porre la marcatura CE. b) LVD (2014/35) Direttiva concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione La conformità dei cavi a questa norma fornisce presunzione di conformità con i Principali Elementi specificati nella Direttiva 2014/35/UE (Allegato I). 8) Condizioni di impiego più comuni: Cavi adatti all alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo, rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR), I cavi schermati possono essere utilizzati dove è richiesto un certo grado di protezione contro l interferenza elettromagnetica. Per ulteriori dettagli fare riferimento alla Norma CEI Guida all uso dei cavi 0,6/1 kv. I valori delle resistenze elettriche (per numero di conduttori >7) risultano aumentati rispetto a quelli della Norma CEI 20-29, per tenere conto delle maggiori perdite di cordatura). 9) Eventuale certificazione supplementare volontaria Marchio IEMMEQU: L eventuale rispondenza del cavo alla presente Norma - fatto salvo quanto previsto al paragrafo 7 - ed alle corrispondenti Norme CEI, può essere certificata dall apposizione dei contrassegni dell IMQ. Soltanto l IMQ può autorizzarne l apposizione. I cavi per i quali il fabbricante abbia ottenuto la concessione dell IMQ, devono avere per tutta la loro lunghezza il contrassegno IMQ secondo quanto stabilito nel regolamento dello stesso ente per la certificazione volontaria. 6
7 I contrassegni dell IMQ per i cavi certificati su base volontaria sono costituiti da: un filo tessile su cui sono impresse in alfabeto Morse le lettere MIQ dalla stampigliatura IEMMEQU riportata con continuità sulla guaina seguendo le prescrizioni valide per gli altri contrassegni/marcature. dal simbolo riportato sull etichetta o sull imballaggio del cavo. 7
8 Totale Pagine 8 La presente Norma è stata compilata dal Comitato Elettrotecnico Italiano e beneficia del riconoscimento di cui alla legge 1 Marzo 1968, n Editore CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano, Milano Stampa in proprio Autorizzazione del Tribunale di Milano N del 24 Luglio 1956 Direttore Responsabile: Ing. R. Bacci Comitato Tecnico Elaboratore CT 20 - Cavi per energia Altre norme di possibile interesse sull argomento Via Saccardo, Milano Tel Fax _ PROGETTO
presenta: Il nuovo Marchio IMQ per il mercato dei CAVI IMQ -11 maggio 2017
presenta: Il nuovo Marchio IMQ per il mercato dei CAVI IMQ -11 maggio 2017 agenda PARTE I Un po di storia Marchio IMQ e CPR Un nuovo Marchio per i cavi Perché? Per quali cavi Quali vantaggi? L iter di
CPR: il Regolamento Europeo sui Prodotti da Costruzione Prysmian Cavi e Sistemi Italia 25 Maggio 2017 Agenda 2 1. CPR Regolamento Prodotti da Costruzione: generalità 2. Classificazione cavi elettrici Euroclassi
Ottobre 2016 Regolamento Prodotti da Costruzione Domande Frequenti (F.A.Q.) Questo documento è stato sviluppato nell ambito dell Associazione ANIE/AICE. Esso contiene le FAQ predisposte da EUROPACABLE,
Regolamento UE 305/2011: Sviluppi e attività legate alla normativa CPR e coinvolgimento di Pecso.
Regolamento UE 305/2011: Sviluppi e attività legate alla normativa CPR e coinvolgimento di Pecso. PECSO è azienda certificata ISO 9001 fin dal 1999 Company Profile 2017 Chi siamo Categoria prodotto: cavi
I CAVI E IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE - CPR UE 305/11. Raccomandazioni dell Industria Italiana di Cavi e Conduttori Elettrici
I CAVI E IL REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE - CPR UE 305/11 Raccomandazioni dell Industria Italiana di Cavi e Conduttori Elettrici Aggiornamento Settembre 2016 Introduzione La presente pubblicazione
Progetto in inchiesta pubblica PROGETTO C ;V4. Spine e prese per usi domestici e similari Parte 1: Prescrizioni generali
N O R M A I T A L I A N A C E I 1 Data Scadenza Inchiesta C. 1156 29-06-2015 Data Pubblicazione 2015-05 Classificazione 23-50;V4 Titolo Spine e prese per usi domestici e similari Parte 1: Prescrizioni
LEGGI NORME CERTIFICAZIONE
LEGGI NORME CERTIFICAZIONE LEGGI Insieme di disposizioni legislative emanate dal Parlamento. Insieme di decreti emanati dalla Presidenza della Repubblica e circolari e regolamenti emanati dai vari Ministeri