Source: http://docplayer.fi/40478075-Ylivirtasuojaus-monta-asiaa-yhdessa.html
Timestamp: 2020-04-10 08:58:54+00:00
Document Index: 10614826

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO\n', 'KKO ', 'KKO ', 'KKO ']

Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä - PDF Ilmainen lataus
Download "Ylivirtasuojaus. Monta asiaa yhdessä"
1 Ylivirtasuojaus Pekka Rantala Kevät 2015 Monta asiaa yhdessä Suojalaitteiden valinta ja johtojen mitoitus on käsiteltävä yhtenä kokonaisuutena. Mitoituksessa käsiteltäviä asioita: Kuormituksen teho Johdon kuormitettavuus Al/Cu, poikkipinta-ala, eristemateriaali Johdon asennustapa tai tavat Asennuspaikan oikosulkuvirta Keskuksen oikosulkuvirta Johdon pituus 1
2 Ylivirran kaksi eri syytä Ylikuormitus Ei ole aina vikatilanne, esim. Moottori jumissa tai ylikuormittunut Liikaa laitteita eli kuormaa Voi kestää kauankin Oikosulku (L-N tai L-PE) ON vikatilanne Sähköt poikki mahdollisimman nopeasti On oltava kytkinlaite, jolla on riittävä katkaisukyky Vaadittu katkaisuaika Ylikuormitus I Z = johdon suurin sallittu jatkuva kuormitettavuus I 2 = virta, jolla suojalaitteen pitää toimia (1 tunnissa) I 2 1,45 I Z Oikosulku (L-PE-välillä) Suojalaitteen toiminta-aika enintään 0,4 s Tietyissä tilanteissa sallitaan 5 s Pääjohdot Yli 32 A suojatut ryhmäjohdot 2
3 aika 1 h 1 min 1 s Ideaalinen laukaisukäyrä aika 1 h 1 min 1 s 1 ms I n virta 1 ms I n virta Ylikuormitussuoja Mitä isompi ylivirta, sitä lyhyempi toiminta-aika I n on suojalaitteen nimellisvirta Oikosulkusuoja Tiettyä kynnystä isompi ylivirta sähköt heti poikki Johdonsuojakatkaisija 1/2 On toiminnaltaan lähes ideaalinen ylivirtasuoja Sisältää kaksi eri toimintamekanismia 1. Terminen laukaisu ylikuormitussuojaukseen = hidas laukaisu 2. Magneettinen laukaisu oikosulkusuojaukseen = pikalaukaisu Huonot ominaisuudet: Katkaisukyky huonompi kuin sulakkeella (esim. 10 ka) Sisäinen vastus suurempi kuin sulakkeella lämpenevät isolla kuormituksella 3
4 Johdonsuojakatkaisija 2/2 Nimellisvirta I n välillä A I n : 6A 8A 10A 13A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A Katkaisijoiden laukaisumekanismit perustuvat kahteen toimintoon: 1. Terminen laukaisu ylikuormitussuojaukseen = hidas laukaisu 2. Magneettinen laukaisu oikosulkusuojaukseen = pikalaukaisu Erilaisia johdonsuojakatkaisijoita Terminen laukaisu on aina (1,13...) 1,45 I n Magneettinen laukaisu B-käyrä: I n (nopein) C-käyrä: I n D-käyrä: I n (hitain) Eri laukaisukäyrillä on: Samanlainen ylikuormitussuojaus (terminen) Erilainen oikosulkusuojaus (magneettinen) 4
5 Laukaisukäyrä B Tarkoitettu virtapiireille, joissa kuorma on resistiivistä. Ei kestä korkeita käynnistysvirtasysäyksiä. lämminvesivaraajat, lämmittimet, keittiölaitteet 1,45 I n Laukaisukäyrä C Johdonsuojakatkaisija virtapiireille, joissa esiintyy käynnistysvirtasysäyksiä Induktiiviset kuormat: loiste- ja purkauslamput pistorasioiden suojaus 1,45 I n 5
6 Vähän erikoisempia käyriä Laukaisukäyrä D Johdonsuojakatkaisija, joka sietää korkeitakin käynnistysvirtasysäyksiä Muuntajat Kondensaattorit Laukaisukäyrä K Sietää korkeita käynnistysvirtasysäyksiä Antaa tarkan ylikuormitussuojauksen Soveltuu mm. moottoreille, muuntajille sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmille Toiminta-aikojen toteutuminen johdonsuojakatkaisijalla Ylikuormitussuojaus 1,45 I n yhdessä tunnissa toteutuu kaikilla Oikosulkusuojauksen 0,4 s (ja 5 s) toteutuu riittävällä oikosulkuvirralla hyvin (todellisuudessa 0,1 s) Vaaditut oikosulkuvirrat, taulukko 41.4 (D1-2012, sivu 93) Jos johdonsuojakatkaisijan katkaisukyky ei ole riittävä, on käytettävä etusulaketta. 6
7 Etusulake Yleensä johdonsuojakatkaisija pystyy katkaisemaan oikosulkuvirran. Jos katkaisijan katkaisukyky ei ole riittävä eli oikosulkuvirta on suurempi kuin katkaisijan katkaisukyky, on käytettävä etusulaketta. = Back-up suojaus Etusulakkeen koon saa selville katkaisijan valmistajan ohjeista. Johdon kuormitettavuus, kun käytetään johdonsuojakatkaisijaa Johdonsuojakatkaisijalla suojatun johtimen kuormitettavuuden pitää olla vähintään sama kuin mikä on johdonsuojakatkaisijan nimellisvirta. Oikosulkuvirran pitää lisäksi olla riittävä, jotta oikosulkusuojauksen toiminta-aika toteutuu. Johdonsuoajakatkaisija, I N Johdon kuormitettavuus väh. Oikosulkuvirta väh. B/C 10 A 10 A 50 / 100 A 16 A 16 A 80 /160 A 20 A 20 A 100 / 200 A 7
8 Sulake gg- yleissulakkeet on tarkoitettu normaaleihin asennusolosuhteisiin. am-sulakkeet moottoripiirin suojaukseen a tarkoittaa: soveltuu vain oikosulkusuojaksi Sulakkeella ei ole sisäisesti kahta erilaista toimintamekanismia niin kuin johdonsuojakatkaisijalla. Toimii (sulaa) ainoastaan termisellä toimintaperiaatteella. Sulakkeen sulamiskäyrä toimintaaika 5 s 0,4 s 1 h ylempi toimintarajavirta 5 s:n toiminta-aikaa vastaava oikosulkuvirta 0,4 s:n toiminta-aikaa vastaava oikosulkuvirta virta 8
9 Toiminta-aikojen toteutuminen gg-sulakkeella 1/2 Ylikuormitussuojaus Ylikuormitussuojaus 1,45 I Z yhdessä tunnissa toteutuu, kun johdon kuormitettavuus on riittävän suuri HUOM!!! Kuormitettavuus oltava suurempi kuin sulakkeen nimellisvirta!!! Sulakkeita vastaavat vaaditut kuormitettavuudet, taulukko 43.1 (D1-2012, sivu 134) Toiminta-aikojen toteutuminen gg-sulakkeella 2/2 Oikosulkusuojaus Oikosulkusuojauksen 0,4 s toteutuu, kun oikosulkuvirta on riittävän suuri Vaaditut oikosulkuvirrat, taulukko 41.5 (D1-2012, sivu 94) Oikosulkusuojauksen 5 s:n toimintaan riittää pienempi oikosulkuvirta kuin 0,4 s:n toiminta-aikaan 9
10 Johdon kuormitettavuus, kun käytetään gg-sulaketta Sulakkeella suojatun johtimen vaadittu kuormitettavuus pitää katsoa taulukoista Vaadittu oikosulkuvirta löytyy myös taulukoista gg-sulake, I N Johdon kuormitettavuus väh. Oikosulkuvirta väh. 0,4 s/ 5 s 10 A 13,5 A 82 / 46,5 A 16 A 18 A 110 /65 A 20 A 22 A 145 / 85 A Selektiivisyys Vikatilanteessa on verkosta pystyttävä erottamaan vain tarpeellinen osa. Käytännössä tämä tarkoittaa vian rajoittamista mahdollisimman pienelle alueelle, jolloin muu osa verkosta toimii normaalisti. Suojauksen on kuitenkin toimittava siten, että se sallii normaalit käytössä esiintyvät ylivirrat. Peräkkäisten suojalaitteiden (sulakkeet, johdonsuojakatkaisijat) toimintavirrat pitää porrastaa sopivasti. Selektiivisyys kuuluu sulakkeiden tärkeimpiin ominaisuuksiin. Sulakkeilla selektiivisyys on helppo saavuttaa. Useimmissa tapauksissa sulakkeet ovat selektiivisiä, kun sulakkeiden nimellisvirtojen suhde on 1:1,6. 10
3.10 YLIVIRTASUOJAT. Pienoissulake
30 YLIVIRTASUOJAT 85 mm Al,5 mm PK RK Kiinteistömuuntaja 0 / 0, kv I k = 00 A I k = 0 000 A I k = 00 A Suojaerotusmuuntaja 30 / 30 V I k = 50 A Oppilaitoksen sähköverkon oikosulkuvirtoja Oikosulkusuojana
Johdon mitoitus. Suunnittelun lähtökohta
Johdon mitoitus Pekka Rantala 18.12.2013 Suunnittelun lähtökohta Kiinteistön sähköverkon suunnittelun lähtökohtana ovat tyypillisesti: Syötön ominaisuudet: Syöttöjännite, 1- vai 3-vaiheliittymä Pääsulakkeiden
Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus
Sähköasennusten suojaus osa 3 Johdon kuormitettavuus ja ylikuormitussuojaus Tapio Kallasjoki 2/2014 Ylikuormitussuojauksen ehdot Johdon ylikuormitussuojauksen ja kuormitettavuuden on täytettävä kaksi ehtoa:
Helsinki 1.9.16 AKKU (versio 1.1.9) ohjelman esittely AKKU-ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 7 XML-pohjaisessa, makroja sisältävässä
Johtimien kuormitettavuus
Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Syksy 2013 29.10.2013 Kohteena ylikuormitustilanne Kuormitettavuus kytkeytyy kaapelin ylikuormitukseen, joka voi ajallisesti kestää pitkänkin aikaa (1 tunti) Ylikuormitussuojana
Tehtävä Pienteollisuuskiinteistö Johtojen mitoitus
Tehtävä Pienteollisuuskiinteistö Johtojen mitoitus Kohteeseen on määritetty taulukon mukaiset huipputehot PK JK1 Keskus P h pituus Johdon kw m Asennustapa PK 125 JK1 35,0 20 Tikashylly JK2 30,0 40 Tikashylly
Johtimien kuormitettavuus Pekka Rantala Kevät 2015 Suurin jatkuva virta Suurin jatkuva virta, jolla johdinta saa kuormitta = kuormitettavuus. Sen pitää olla sellainen, että johtimen eristysaineen lämpötila
Helsinki 21.11.2013. Sähkötekniset laskentaohjelmat. Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Helsinki 21.11.2013 Pituus-sarja (versio 1-3-4) ohjelman esittely Pituus-sarja ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft
BL10A3000 Sähköturvallisuus
BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 6: Kiinteistöjen sähköasennukset I Asennusten peruskriteerit Kuormitettavuus ja ylivirtasuojaus Vikasuojauksen mitoittaminen Suojalaitteet 23.1.2013 30.1.2013 Tero Kaipia
Tulos2 sivulla on käyttöliittymä jolla voidaan laskea sulakkeen rajoittava vaikutus. Ilman moottoreita Moottorikuormalla Minimi vikavirrat
Sähkötekniset laskentaohjelmat. Vikavirrat (1-0-19)ohjelman esittely Vikavirrat ohjelma on Microsoft Excel ohjelmalla tehty laskentasovellus. Ohjelmat toimitetaan Microsoft Office Excel 2007 XML-pohjaisessa,
SÄHKÖTAULUKOITA. Johtojen kuormitettavuus 2. Oikosulkuvirrat 7. Kaapelien ominaisarvoja..9
1 SÄHKÖTAULUKOITA Johtojen kuormitettavuus 2 Korjauskertoimet 5 Oikosulkuvirrat 7 Kaapelien ominaisarvoja..9 Lähde: D1-2012 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista taulukoiden numerointi noudattaa lähteessä
Sähköasennusten suojaus osa1 Perussuojaus ja syötön automaattinen poiskytkentä Tapio Kallasjoki 9/2013 Copyright Tapio Kallasjoki 9/2013 SUOJAUKSEN TARKOITUS SUOJAUS SÄHKÖ- ISKULTA SUOJAUS LÄMMÖN VAIKUTUKSILTA
Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3
Sa hko turvallisuustutkinto 1, ja 3 Kysymykset ja vastaukset, syksy 2012 Tiedoston rakenne ensin siinä on kysymyssarjat järjestyksessä 1,2 ja 3, ja sitten vastaussarjat. Jälkikäteen tullut muutos arvosteluun
Pienjännitekojeet Teollisuuskäyttöjen kojevalinnat
Pienjännitekojeet Teollisuuskäyttöjen kojevalinnat Esite A30 FI 03_11 1SCC011004C1802 Kolminapaiset A-kontaktorit Nimellisteho AC-3, 400 V Lajimerkki Nimellisvirta AC-3, 400 V 500 V Nimellisvirta AC-1,
Pienjännitekatkaisijoiden säätö. Opinnäytetyö
Pienjännitekatkaisijoiden säätö Opinnäytetyö Joonas Saarela Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Sähkötekniikka Talotekniikka Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan
sulakesuojauksen uudet mahdollisuudet
Laitetekniikka Älykkäät sulakkeet sulakesuojauksen uudet mahdollisuudet Automaatiolaitteiden 24 voltin jännitesyötöt suojataan yleensä johdonsuojakatkaisijoilla eli automaattisulakkeilla. Tietyissä kohteissa
Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS
Febdok 6.0, Uudet ominaisuudet OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 ESIMERKIT 2 2.1 LAITTEISTON TIEDOT 2 2.2 SYÖTÖN VALINTA 3 2.3 PJ-LIITTYMÄ 4 2.4 SJ-LIITTYMÄ 5 2.5 GENERAATTORIJAKELU 8 2.6 SUOJALAITTEET
JOHDON MITOITUS JA SUOJAUS
JOHDON MITOITUS JA SUOJAUS LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Kone- ja tuotantotekniikka Mekatroniikka Opinnäytetyö Kevät 2015 Niko Hietala Lahden ammattikorkeakoulu Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma
Lääkintätilojen IT-verkon vikakysymykset
Lääkintätilojen IT-verkon vikakysymykset Suomen Sairaalatekniikan yhdistys ry Ajankohtaispäivä Jouko Savolainen Käsiteltäviä asioita IT-verkko yleensä 1.vika 2.vika Vaadittava oikosulkuvirta Kosketusjännite
JULKISEN RAKENNUKSEN SÄH- KÖVERKON SUUNNITTELU JA OI- KOSULKUTARKASTELU
JULKISEN RAKENNUKSEN SÄH- KÖVERKON SUUNNITTELU JA OI- KOSULKUTARKASTELU Mikko Broman Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikka
Pienjännitekojeet System Pro M Compact Johdonsuojakatkaisijat S 200 Vikavirtasuojakytkimet F 200 Henkilösuojat FS 200
System Pro M Compact Johdonsuojakatkaisijat S 200 Vikavirtasuojakytkimet F 200 Henkilösuojat FS 200 Esite S200_1FI 03_10 1SCC400004C1801 Johdonsuojakatkaisija S 201 2 Johdonsuojakatkaisijat Vikavirtasuojakytkimet
JUSSI VIDERHOLM PIENJÄNNITESÄHKÖVERKKOJEN MITOITUSOHJELMIEN VERTAILU
JUSSI VIDERHOLM PIENJÄNNITESÄHKÖVERKKOJEN MITOITUSOHJELMIEN VERTAILU Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa
Samuli Köykkä SÄHKÖKESKUSTEN STANDARDIN MUKAINEN VALMISTUS
Samuli Köykkä SÄHKÖKESKUSTEN STANDARDIN MUKAINEN VALMISTUS Sähkötekniikan koulutusohjelma Automaatio ja kunnossapidon suuntautumisvaihtoehto 2008 SÄHKÖKESKUSTEN STANDARDIN MUKAINEN VALMISTUS Köykkä, Samuli
Biokaasulaitoksen sähköverkon mitoitus ja ohjaus
Biokaasulaitoksen sähköverkon mitoitus ja ohjaus Jarno Mäkinen Opinnäytetyö Toukokuu 2017 Tekniikan ja liikenteen ala Insinööri (AMK), automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Sähkövoimatekniikka Kuvailulehti
12.3. Pienjännitekytkinlaitteet
12.3. Pienjännitekytkinlaitteet ABB Control Oy:n tuotevalikoimaan kuuluvat seuraavat turvalliset, käyttövarmat ja helposti asennettavat laatutuotteet pienjännitteelle: - kontaktorit, apureleet, aikareleet
Käytössä oleva versio näkyy käyttöoppaan alalaidan otsikkotaulusta tai tiedostonimestä.
REVISIOSELVITYS Käytössä oleva versio näkyy käyttöoppaan alalaidan otsikkotaulusta tai tiedostonimestä. 1. PITUUS-OHJELMA Versio 1-1-57 on ensimmäinen myyntiversio. Versio 1-1-58 Muutettu niin että am
PIENVOIMALOIDEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON
PIENVOIMALOIDEN LIITTÄMINEN JAKELUVERKKOON 2001 1 (25) ALKULAUSE Keskustelu hajautetusta energian tuotannosta ja pienvoimaloiden kytkemisestä yleiseen jakeluverkkoon on jatkuvasti lisääntynyt eri puolilla
Lämpötilan vaikutus suojalaitteiden toimintaan
Lämpötilan vaikutus suojalaitteiden toimintaan Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Valkeakoski, Sähkö- ja automaatiotekniikka Kevät, 2018 Jonne Karjala TIIVISTELMÄ Sähkö- ja automaatiotekniikka Valkeakoski
Johdon mitoitus. Pekka Rantala 4.2.2016
Johdon mitoitus Pekka Rantala 4.2.2016 Suunnittelun lähtökohta Kiinteistön sähköverkon suunnittelun lähtökohtana ovat tyypillisesti: Syötön ominaisuudet: Pääsulakkeiden koko (liittymisteho) Jännite (pien-
Asentajasarja: Sähköasennusopas
Asentajasarja: Sähköasennusopas Tuotenumero: 411647 46,00 (+ alv 10%) normaalihinta 34,50 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennusopas perustuu Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL:n julkaisemaan sähköasennukset
Tampereen Vera Oy, valvojana insinööri Juha Pekka Kaunisto
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Sähkövoimatekniikka Tutkintotyö TAMPEREEN VALOVIIKKOJEN SÄHKÖVERKON KUNTOARVIO Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2007 Lehtori Eerik Mäkinen
Kaapelin mitoituksen ja suojauksen mallintaminen
Kaapelin mitoituksen ja suojauksen mallintaminen Ella Lehtinen Opinnäytetyö Toukokuu 2016 Tekniikan ja liikenteen ala Insinööri (AMK), automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma Sähkövoimatekniikka Kuvailulehti
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma. Juho Welling
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma Juho Welling ELINTARVIKETEHTAAN SÄHKÖVERKON SELVITYS JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työn tarkastajat: Työn ohjaaja:
Varmennettu sähkönjakelu ja suojaukset
Varmennettu sähkönjakelu ja suojaukset Lauri Sinisalo Opinnäytetyö Toukokuu 2015 Automaatiotekniikka Tekniikan ja liikenteenala Kuvailulehti Tekijä(t) Sinisalo, Lauri Työn nimi Varmennettu sähkönjakelu
0,4 kv liittymien kehittäminen. Ylikuormitussuojaus ja liittymisjohdot
0,4 kv liittymien kehittäminen Ylikuormitussuojaus ja liittymisjohdot Ville Tapio Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Sähkötekniikan ko. Sähkövoimatekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan
VARMENNETUN VERKON SELVITYS TEOLLISUUS- LAITOKSESSA
OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA VARMENNETUN VERKON SELVITYS TEOLLISUUS- LAITOKSESSA T E K I J Ä : Juha Heiskanen SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä
SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA TRT
SÄHKÖTURVALLISUUS YLEISTÄ SÄHKÖTURVALLISUUDESTA TRT JÄNNITE ja VIRTA JÄNNITE: Jännite on kahden materian välisen elektronitasapainon suhde Jännitteen suuretunnus on: U ( USA:ssa: V ) Jännitteen yksikkö
Juha Rautarinta AC/DC-PIIRIEN MITOITUS SÄHKÖASEMATOIMITUKSISSA
Juha Rautarinta AC/DC-PIIRIEN MITOITUS SÄHKÖASEMATOIMITUKSISSA Sähkötekniikan koulutusohjelma 2015 AC/DC-PIIRIEN MITOITUS SÄHKÖASEMATOIMITUKSISSA Rautarinta, Juha Satakunnan ammattikorkeakoulu Sähkötekniikan
ARI LEPPÄNEN KATTILALAITOKSEN VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ
ARI LEPPÄNEN KATTILALAITOKSEN VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ Projektityö Tarkastaja: Sami Repo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. VARAVOIMAJÄRJESTELMÄN LAITTEET...4 2.1. YLEISTÄ...4 2.2. MOOTTORIGENERAATTORI...4 2.2.1.
Johdonsuojakatkaisijat Laukaisukäyrät ja käyttö Johdonsuojakatkaisijoita käytetään suojaamaan kaapeleita ja johtimia ylikuormitukselta ja oikosuluilta. Niissä on kaksi erilaista laukaisumekanismia: hidastettu
SATE1040 Piirianalyysi IB kevät /6 Laskuharjoitus 5: Symmetrinen 3-vaihejärjestelmä
1040 Piirianalyysi B kevät 2016 1 /6 ehtävä 1. lla olevassa kuvassa esitetyssä symmetrisessä kolmivaihejärjestelmässä on kaksi konetta, joiden lähdejännitteet ovat vaihejännitteinä v1 ja v2. Järjestelmä
Verkostolaskentaohjelmien vertailu
Ilkka Rutanen Verkostolaskentaohjelmien vertailu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Sähkövoimatekniikka Insinöörityö 5.5.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Ilkka Rutanen Verkostolaskentaohjelmien
KESÄMÖKIN SÄHKÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU
SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka, Imatra Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikan suuntautumisvaihtoehto Jamil Geronimo KESÄMÖKIN SÄHKÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ
Moottorikäyttöjen kojevalintataulukko, 400 V, 80 ka Huom! Mitoitus riittävä seuraavalle tehoportaalle 200 kw asti.
Moottorikäyttöjen kojevalintataulukko, 400 V, 80 ka Huom! Mitoitus riittävä seuraavalle tehoportaalle 200 kw asti. Moottorit ABB Keskuksen kojeet P In / [A] 400V 50Hz / Kontak- Lämpörele Sulake Moottorin
Infokortti. Kapasitiiviset anturit
Infokortti Kapasitiiviset anturit i Tämä infokortti täydentää paikannusantureiden pääluetteloa ja erillisiä datalehtiä. Lisätietoja ja yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme osoitteesta www.ifm.com. Kapasitiivisen
TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Sähkötekniikka. Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ NOSTURIN OIKOSULKUSUOJAUKSEN KOORDINOINTI
TEKNIIKKA JA LIIKENNE Sähkötekniikka Sähkövoimatekniikka INSINÖÖRITYÖ NOSTURIN OIKOSULKUSUOJAUKSEN KOORDINOINTI Työn tekijä: Niko Sivén Työn valvoja: leht. Jari Ijäs Työn ohjaaja: dipl.ins. Mikko Saikkonen
SÄHKÖTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN SULJETUN TILAN TÖISSÄ YARAN SIILINJÄRVEN LANNOITETEHTAALLA
OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA SÄHKÖTURVALLISUUDEN PARANTAMINEN SULJETUN TILAN TÖISSÄ YARAN SIILINJÄRVEN LANNOITETEHTAALLA T E K I J Ä : Tuomas Kervola SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU
EATON UPS-LAITTEIDEN SÄHKÖARVOTAULUKKO
JÄRJESTELMÄ ARVOT AKUSTO TULOVERKKO OHITUSVERKKO LÄHTÖVERKKO [ kva / kw ] Un In/Out [V] Fn [Hz] Normal ESS Un VDC [V] In In Min sulake * Isc 5130 1,25 1,15 230 / 230 50 / 60 94 % 94 % 120 10 1 5,3 10 -
FebDok verkon mallinnus- ja laskentaohjelmisto sähkösuunnittelun työkaluna
FebDok verkon mallinnus- ja laskentaohjelmisto sähkösuunnittelun työkaluna Tuomas Niukkanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2014 Talotekniikan koulutusohjelma Sähköinen talotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu
Tehokkuutta käyttöösi > Acti 9
Tehokkuutta käyttöösi > Acti 9 Moduulikojeet ja -kotelot Tuoteluettelo 2013 Sisältö Esittely 2 Väyläkommunikointi Acti 9 Smartlink 4 Johdonsuojaus ic60 5 Reflex ic60 19 C120 21 idpn 23 Lisätarvikkeet 24
KOSKETUSJÄNNITESUOJAUS UPS- JA VARAVOIMAVERKOISSA
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Talotekniikka Tutkintotyö KOSKETUSJÄNNITESUOJAUS UPS- JA VARAVOIMAVERKOISSA Työn ohjaaja Työn teettäjä Tampere 2005 Martti Honkiniemi AX-LVI
BL10A3000 Sähköturvallisuus Luento 12a: Jakeluverkkoasennukset 20.2.2013 Tero Kaipia 1 Tero Kaipia 2 Keskeiset säädökset ja määräykset Standardit SFS 6000 standardi osa 801 lisätäsmennys jakeluverkoille
Kahvasulakkeet, 2 1600 A gg ja am tyypit
Kahvasulakkeet, 2 1600 A gg ja am tyypit Sisältö 04 Tuotevalikoima 06 Yleistä 08 Tekniset tiedot 09 Tilaustiedot, kahvasulakkeet, gg 09 500 V 12 690 V 16 Liittymisjohdon sulakkeet 17 Tilaustiedot, kahvasulakkeet,
Tekniset tiedot. Kontaktorit ja moottorinkäynnistimet CI-TI TM Suojakytkimet CTI 25M - 100 520B1345
Tekniset tiedot Kontaktorit ja moottorinkäynnistimet CI-TI TM Suojakytkimet CTI 25M - 100 Lokakuu 2002 DKACT.PD.C00.F2.20 520B1345 2 DKACT.PD.C00.F2.20 Danfoss A/S 10-2002 Johdanto Oikosuluilta ja ylikuormitukselta
Pienjännitepuolen mitoitustyökalu moottori-, valaistus- ja alakeskuslähdöille
Pienjännitepuolen mitoitustyökalu moottori-, valaistus- ja alakeskuslähdöille Valtteri Montonen Opinnäytetyö Marraskuu 2016 Tekniikan ja liikenteen ala Insinööri (AMK), automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma