Source: http://docplayer.fi/2867929-Terasrakenteiden-palosuojaus.html
Timestamp: 2016-10-23 14:27:02+00:00
Document Index: 20732138

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

⭐Teräsrakenteiden palosuojaus
Download "Teräsrakenteiden palosuojaus"
1 Teräsrakenteiden palosuojaus2 TERÄSRAKENTEIDEN PALOSUOJAUS Palosuojaus PROMATECT -H, PROMATECT -L ja PROMATECT -200 levyillä Sisällysluettelo Sivu Teräs ja palo 2 Tuotetietoa 3 Tuotteiden valintaopas 5 Palosuojauksen mitoitus 6 Teräspilareiden palosuojaus 11 Teräspalkkien palosuojaus 14 Asennus 16 Levytysvaihtoehtoja 17 Yritystietoa 18 Teräksen rakenne: Teräs on epäorgaanista rakennusmateriaalia ja luokiteltu palamattomaksi ilman erityisiä tyyppihyväksyntöjä. Kuormitetut teräsrakenteet menettävät n. 50 % kantokykykapasiteetistaan 500 C lämpötilassa. Täysimittaisessa tulipalossa lämpötila ylittää muutamassa minuutissa 500 C. Palotesteissä palon ja lämpötilan kehitys simuloidaan aika-lämpötilakäyrän mukaan (ISO); n. 550 C:n lämpötila saavutetaan jo 5 minuutin kuluttua, n. 800 C:n 30 minuutin kuluttua ja n C:n 90 minuutin jälkeen. Jotta teräsrakenteen kantokyky säilyisi, tulee teräsrakenteet palosuojata. Promat tarjoaa useita ratkaisuja, joilla täytetään korkeimmatkin paloluokkavaatimukset. Suojaamaton teräs 23 Tuotetietoa Promatect kalsiumsilikaatti palosuojalevyt PROMATECT on yksinkertainen ja nopea ratkaisu kuormitettujen teräsrakenteiden palosuojaukseen. Yksinkertainen levytys riittää eikä asennuslistoja tai muita lisätarvikkeita tarvita. Levyt kiinnitetään ruuveilla tai teräksisillä hakasnauloilla. PROMATECT -L ja H levyjä on valmistettu vuodesta Kokemus on osoittanut, että valitsemalla PROMATECT -L ja H levyt, rakennusaika nopeutuu ja rakenteen lämmöneristävyys, kosteuden- ja kulutuksenkesto paranevat. Lisäksi levyt ovat hyvä pohja maalauskäsittelylle. Terästen palosuojaukseen käytetään kolmen tyyppisiä PROMATECT -levyjä: H (Hard/High density), L (Low density) ja 200, joka on uusin innovaatiomme. Nämä kolme levyä eroavat toisistaan koostumukseltaan ja tuotantoteknologialtaan. Käytä tuotevalintaopasta s. 5 valitessasi oikeaa ratkaisua. PROMATECT -H PROMATECT -H antaa teräkselle lujan, kosteuden ja kulutuksen kestävän palosuojauksen. PROMATECT -H levystä on kokemusta jo 25 vuoden ajalta. PROMATECT -H on oikea valinta, kun tarvitaan hyvin ohut palosuojauslevy. Levyä valmistetaan 6 mm:n paksuudesta ylöspäin. Tarvittava levypaksuus riippuu tietenkin monesta tekijästä. PROMATECT -L PROMATECT -L on levy, joka lisää rakenteen lämmöneristävyyttä ja on kevyt sekä helppo työstää. Kuten PROMATECT -H myös PROMATECT -L on kosteudenkestävä ja voidaan käyttää sateelta suojatuissa ulkotiloissa. PROMATECT -L levyllä saavutetaan korkeimmatkin palonkestoluokat ja sitä voidaan käyttää pysyvästi korkeissa lämpötiloissa. PROMATECT -200 PROMATECT -200 on uusinta ja korkeinta Promat -teknologiaa edustava levy. PROMATECT -200 on valmistettu nk. Xonotlite kalsiumsilikaatista, jonka molekyylirakennetta voidaan kuvata kennorakenteeksi, jolla on huokoinen sisus. Levyllä on kaksoisjäähdyttävä ominaisuus, mikä syntyy kun kuorirakenne hidastaa kipsipohjaisten lisäaineiden kosteuden luovuttamista. PROMATECT -200 on mekaanisesti kestävä, sileäpintainen ja hohtavan valkoinen levy. Se on myös taloudellinen levy useimpiin 60 minuutin palosuojausrakenteisiin. Helppo työstettävyys ja asennus. Työstäminen - PROMATECT levyjä voidaan työstää käsipyörö- tai pöytäsahalla, jossa on kovapalaterä tai hammastettu timanttiterä. Karkea katkaisu voidaan tehdä mattoveitsellä ja taittamalla levy suoraa reunaa vasten. Tasoitus ja hionta - PROMATECT levyn reunat voidaan siistiä ja reunaohentaa raspilla tai viistehöylällä. Tavallinen hiontapaperi soveltuu hiontaan. Poraus - Useimmiten levyjä ei tarvitse esirei ittää. Tarvittaessa esirei itys on helppo tehdä poraamalla metalliterällä. Hakasnaulakiinnitys - PROMATECT levyt voidaan kiinnittää rakennusteollisuuskäyttöön tarkoitetuilla teräksisillä hakasnauloilla. Saumaus - Puskuun asennetut levysaumat eivät vaadi erillistä tiivistystä palosuojausta varten, edellyttäen ettei saumaväli ylitä 2-3 mm. Mikäli levyt maalataan tai tasoitetaan, voidaan saumat käsitellä joko Promat saumausmassalla tai muulla teollisuuskäyttöön tarkoitetulla kipsimassalla. Käsittely tehdään valmistajan ohjeiden mukaisesti. Maalaus - PROMATECT levyt käsitellään vähintään kahteen kertaan vesiohenteisella maalilla. Ensimmäinen kerros käsitellään hieman ohennetulla maalilla. Kovempaan kulutukseen altistuvat pinnat suositellaan pohjamaalattavaksi alkalinkestävällä pohjusteella. Samaa pohjustusta suositellaan käytettäväksi öljypohjaisille maaleille. PROMATECT levyt voidaan pintatasoittaa, tapetoida ja laatoittaa. Käsittelyistä saa lisätietoa Promat n tekniseltä osastolta. 34 TERÄSRAKENTEIDEN PALOSUOJAUS Palosuojaus PROMATECT -H, PROMATECT -L ja PROMATECT -200 levyillä PROMATECT levyjen ominaisuuksia PROMATECT tekniset tiedot Kaikki levyt on luokiteltu ja tyyppihyväksytty palamattomiksi PROMATECT -H PROMATECT -L PROMATECT -200 Koostumus Autoklaavattu kalsiumsilikaatti Monoliittinen kalsiumsilikaattilevy sisältäen monikerroksinen levy monoliittinen levy täyteaineita ja kipsimatriisin, vahvistettu lasikuiduilla Koot mm 1250 x x x x x 3000 Paksuudet 6,8,10,12,15,18,20,25 mm 20,25,30,40,50 mm 15,18,20,22,25 mm Paksuustoleranssit 6-10 mm: +/- 0,5 mm +/- 0,5 mm +/-0,5 mm mm: +/- 1,0 mm 25 mm: +/- 1,5 mm Kuivatiheys kg/m Taivutuslujuus MPa pituussuunta 7,6 3,1 3,0 poikkisuunta 4,8 Puristuslujuus MPa 9,3 2,4 4,7 Vetolujuus Mpa pituussuunta 4,8 1,3 1,0 poikkisuunta 2,6 Kimmokerroin Gpa pituussuunta 4,2 1,2 poikkisuunta 2,9 1,2 Kosteuseläminen mm/m Rh 35-85% 0,4 0,9 Höyrynläpäisyvastuskerroin 20 3,2 4,0 Ph-arvo ~12 ~9 ~9 Kosteuspitoisuus toimitettaessa % Tyyppihyväksyntä Palamaton SITAC 6777/85 Teräsrungon palosuojaus YM 117/6221/2003 Kaikki arvot ovat keskiarvoja nykyisestä tuotannosta. Tarkemmat tuotetiedot pyydettäessä. PROMATECT levyjen edut Teräsrungon palosuojaus helpoilla, nopeilla ja kustannustehokkailla asennusmenetelmillä Kilpailukykyiset globaaliset hinnat Tuoteominaisuudet (Yhteiset kaikille tuotteille) Yksikerroksiset levyratkaisut ilman asennuslistoja (4-sivulta suojaus, kulmakiinnitys) Helppo pinnoittaa Alhainen lämpö- ja kosteuseläminen (hyvin vakaa) Palamaton Tyyppihyväksytyt tuotteet & ratkaisut Kalsiumsilikaattiteknologia PROMATECT -H: R 60 > 120 min. Ohut, kestävä levy Erinomainen kulutuksenkesto ja vakaat ominaisuudet tulipalotilanteessa Äärimmäisen kuumuudenkestävä Ei käyristy Kosteudenkestävä Ei mätäne eikä lahoa Hyvä kemikaalien kestävyys Huoltovapaa Iskunkestävä Hyvä ääneneristävyys, korkea tiheys Suora kiinnitys teräkseen hakasnaulaimella Hyvä homeen ja mikro-organismien vastustuskyky Hengittävä/hygroskooppinen levy Saatavissa 3000mm:n pituuteen saakka Ominaisuudet (tuotteittain) PROMATECT -L: R 60 > 120 min. Korkeat paloluokat, alhainen tiheys Sileä valkoinen pinta Helppo työstää Ei mätäne eikä lahoa Hyvä lämmöneristyskyky ulkoseinissä (normaalit olosuhteet) Kosteudenkestävä Kestää jatkuvaa korkeaa lämpötilaa Saatavissa 3000mm:n pituuteen saakka Soveltuu hyvin korkeimpiin palonsuojausvaatimuksiin Hengittävä/hygroskooppinen levy PROMATECT -200: R 60 > (90) min. Helppo ruuvata, leikata ja asentaa Voidaan taivuttaa kaarevaksi Sileä hohtavan valkoinen pinta, saatavissa joko suorilla tai viistetyillä reunoilla Kuiviin sisätiloihin Nopea ja siisti maalausjälki Edullinen levy 90 minuutin paloluokkaan asti 45 Nopea suositusopas tuotevalintaan PROMATECT -H PROMATECT -L PROMATECT -H or L PROMATECT -200/H/L HEA 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta HEB 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta No No HEM 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta IPE 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta No No6 TERÄSRAKENTEIDEN PALOSUOJAUS Palosuojaus PROMATECT -H, PROMATECT -L ja PROMATECT -200 levyillä Palosuojalevyjen paksuuksien mitoitus F/A-arvon laskenta Palosuojauksen taso on riippuvainen teräsprofiilin poikkileikkaustekijästä (F/A). F/A-kerroin on tulelle altistuvan teräsprofiilin pinta-alan ja teräsprofiilin massan funktio. Mitä korkeampi F/A-arvo, sitä nopeammin teräsprofiilin lämpötila nousee ja sitä tehokkaampia palosuojausmateriaaleja vaaditaan. 4-sivun kotelointitapauksessa, F on pienimmän mahdollisen suorakaiteen tai neliön muotoisen koteloinnin sisäsivumittojen summa, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty. Jos teräsprofiili päättyy tai on sisäänrakennettu palonkestävään seinään tai lattiaan, jätetään kyseinen profiilipinta F-arvon laskennasta pois. A-arvo on kuitenkin aina teräsprofiilin poikkileikkauksen kokonaispinta-ala. Mitoitustaulukoissa on käytetty teräksen kriittisenä lämpötilana 500 ºC Esimerkki 1 Teräspilari HEB 240 suojataan 4-sivulta. 90 min. palosuojausvaatimus. h = 0,24 m; b = 0,24 m F = sisäsivumittojen summa = 4 x 0,24 = 0,96 m A = poikkileikkauspinta-ala = 0,0106 m 2 (terästaulukko) F/A = 90 m -1 PROMATECT -H levyn vaadittu paksuus (d) = 30 mm PROMATECT -L levyn vaadittu paksuus (d) = 25 mm PROMATECT -200 levyn vaadittu paksuus (d) = 22 mm Esimerkki 2 Teräspalkki HEA 200 suojataan 3-sivulta. 60 min. palosuojausvaatimus. h = 0,19 m; b = 0,20 m F = sisäsivumittojen summa F = 2 x 0,19 + 0,20 = 0,58 m A = poikkileikkauspinta-ala = 0,0054 m 2 (terästaulukko) F/A = 107 m -1 PROMATECT -H levyn vaadittu paksuus (d) = 18 mm PROMATECT -L levyn vaadittu paksuus (d) = 15 mm PROMATECT -200 levyn vaadittu paksuus (d) = 15 mm 67 Hp/A (F/A) arvo tuotteittain R 60 R 120 PROMATECT -H (tiheys 870 kg/m 3 ) Palonkestoaika (min) F/A arvo Paksuus (mm) ºC Taulukko 1: PROMATECT -L (tiheys 430 kg/m 3 ) Palonkestoaika (min) F/A arvo Paksuus (mm) ºC PROMATECT -200 (tiheys 750 kg/m 3 ) Palonkestoaika (min) F/A arvo Paksuus (mm) Taulukko 2: 500 ºC Taulukko 3: 78 TERÄSRAKENTEIDEN PALOSUOJAUS Palosuojaus PROMATECT -H, PROMATECT -L ja PROMATECT -200 levyillä Taulukko 4: PROMATECT -H levyn paksuus HEA 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta HEB 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta No No HEM 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta IPE 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta No No / / / / / / Yhden sivun palosuojaus kts. sivu 15 89 Taulukko 5: PROMATECT -L levyn paksuus HEA 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta HEB 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta No No / / / / / / HEM 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta IPE 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta No No / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Yhden sivun palosuojaus kts. sivu 15 910 TERÄSRAKENTEIDEN PALOSUOJAUS Palosuojaus PROMATECT -H, PROMATECT -L ja PROMATECT -200 levyillä Taulukko 6: PROMATECT -200 levyn paksuus HEA 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta HEB 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta No No / / 18 / / / / / / / / / 18 / / / / / / / / 18 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / HEM 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta IPE 4-sivulta 3-sivulta 2-sivulta No No / / / / 25 / / 18 / / / / / / 25 / / 18 / / / / / 22 / / 18 / / / / 22 / / / / / 22 / / / / / 20 / / / / / 20 / / / / / 20 / / / / / 18 / / / / / 18 / / / / / 18 / / / / / / / / / / / / / / / / / / Yhden sivun palosuojaus kts. sivu 15 1011 Teräspilareiden palosuojaus PROMATECT levyillä - Vakioratkaisut 2- ja 3-sivulta suojaaminen Levyt voidaan asentaa neljällä eri tavalla kuten alla on esitetty ja 3-sivun palosuojauksessa levyt kiinnitetään peltikulmalistoihin. PROMATECT -H & L Asennusohje 1. Teräspilari. 2. Levypaksuus taulukon tai laskelmien mukaan. 3. Vaakasaumat 500 mm:n porrastuksella. Levyn koko valitaan ottaen huomioon teräsprofiilin toleranssi (+3 mm). 4. Kiinnike: naula tai hakasnaula, k/k 100 mm tai ruuvi, k/k 200 mm, pituus noin. 2 x levypaksuus. Katso asennusohje. 5. Levyverhoilu kiinnitetään lattiaan ja kattoon peltikulmalistalla tai teräsprofiiliin naulalla. 6. Peltikulmalista 50x50x0,9 tai peltiranka R25x Ruuvi, tiheäkierteinen senkkaava, Pituus = levypaksuus + min. 10 mm, k/k 300 mm max. 8. Ruuvi kuten kohdassa 7. tai kiila-ankkuri esim. Spike 4,8x25 mm. 9. Ruuvi tai naula, kiinnitys suoraan teräsprofiiliin, k/k 600 mm min. 10. Tukipalat teräsprofiilin tukemiseen. Suorakaideprofiilin 2- ja 3-sivun koteloinnissa voidaan levyt kiinnittää kahdelta sivulta ruuvilla tai naulalla suoraan teräsprofiiliin. Levypaksuuksille 10 ja 12 mm suositellaan levynurkkiin peltilistaa (L 50x50mm) ja ruuvi kohdan 7. mukaan. k/k 100 mm Ruuvityyppi esim. 20 mm kulmasta HoBau-ruuvi Levypaksuus Dyckert- Hakas- Kampa- k/k 200 mm mm naula naula Kamspik 50 mm kulmasta 10, 12* 28x1, / / 15 45x1,5 44/10/1 55x2,5 / 20 50x1,5 50/10/1 65x2,8 4,2x x1,5 50/10/1 65x2,8 4,2x x1,8 63/10/1 65x2,8 4,2x75 40 / 80/12/2 / 4,2x75 1112 TERÄSRAKENTEIDEN PALOSUOJAUS Palosuojaus PROMATECT -H, PROMATECT -L ja PROMATECT -200 levyillä Kuormitettu pilari ulkoseinässä Vaihtoehdot ja asennus Ulkoseinäpilarin palosuojauksen perusperiaate. 1. PROMATECT -H tai L 2. Kiinnitysvaihtoehdot A,B,C tai D alla. 3. Suorakaidepilari, HEA- tai HEB-pilari. 4. Mahdollinen välitila tiivistetään vuorivillalla, vähintään 28kg/m Puuranka (> 45mm) tai peltiranka. 6. Kipsilevy 12,5 mm. 7. Palamaton eriste, vähintään 15 kg/m Kylmäsiltaeristys palamattomalla mineraalivillalla. 9. Tuulensuoja ja julkisivuverhous. Vaihtoehdot A Sisäänrakennettu suorakaidepilari Kipsilevy tai B Kipsilevy tai Suorakaidepilarin Tarvittavat levypaksuudet ja ainepaksuus ratkaisut vaihtoehtojen R 60 R90 A-D mukaisesti 5 10 A PROMATECT -H 12 mm 4 8 B PROMATECT -H 15 mm C 3 5 C PROMATECT -H 20 mm 5 10 B Kipsilevy 12,5 mm/promatect 10 mm 4 8 B Kipsilevy 12,5 mm/promatect 12 mm Kipsilevy tai 3 6,3 B Kipsilevy 12,5 mm/promatect 15 mm 3 5 B Kipsilevy 12,5 mm/promatect 20 mm 5 10 C Kipsilevy 12,5 mm/promatect 10 mm D 4 8 C Kipsilevy 12,5 mm/promatect 12 mm 3 6,3 C Kipsilevy 12,5 mm/promatect 15 mm 3 5 C Kipsilevy 12,5 mm/promatect 20 mm Kipsilevy 3 5 D PROMATECT * 12 mm + kipsilevy 12,5 mm * PROMATECT -levy huoneen puoleiseksi asennettuna. 1213 Sisäänrakennetut HEA- ja HEB-pilarit A B C D HEA ja HEB Tarvittavat levypaksuudet profiilidimensiot, jotka ja ratkaisut vaihtoehtojen täyttävät vaatimukset A-D mukaisesti R60 R90 Kaikki Kaikki mitat mitat A PROMATECT 12 mm Kaikki HEB 140 B PROMATECT 12 mm mitat HEA 240 Kaikki C PROMATECT 15 mm mitat Kaikki HEB 140 D Kipsilevy 12,5 mm + PROMATECT 10 mm mitat HEA 240 Kaikki Kaikki D Kipsilevy 12,5 mm + PROMATECT 12 mm mitat mitat Asentaminen Mineraalivillaeristeellä tarkoitetaan vuorivillaa tai lasivillaa levymuodossa, min. 15 kg/m 3. Silloin kun erikseen mainitaan vuorivilla, edellytetään että sen tiheys on vähintään 28 kg/m 3. Eristelevyjen tulee olla kiinnitetty rankoihin siten, että ne eivät irtoa vaikka levyverhous vaurioituisi palotilanteessa. Asennus voidaan tehdä seuravasti: P. PROMATECT -levy A. Vinonaulaamalla (k/k 300 mm), siten että naula uppoaa puurankaan vähintään 50 mm. B. Itseporautuvalla teräsruuvilla suoraan teräspilariin esim. koko 6,3 x 45 mm, k/k 600 mm. C. Rankaan kiinnitettävällä peltikulmalistalla, ruuvikiinnitys k/k 300. D. Reikänauhalla esim. 25 x 0,6 mm jatkoskohta limitetään tai kiinnitetään ruuvilla, k/k 600 mm. 1314 TERÄSRAKENTEIDEN PALOSUOJAUS Palosuojaus PROMATECT -H, PROMATECT -L ja PROMATECT -200 levyillä Teräspalkkien palosuojaus PROMATECT levyillä - Vakioratkaisut PROMATECT levystä tehdyt 120 mm leveät tukipalat asennetaan teräslaippojen väliin. Suojalevyt asennetaan molemmin puolin palkin pystysivuihin ja kiinnitetään hakasnauloilla tukipaloihin (2 kpl per 100 mm, kuitenkin väh. 3 kpl/sivu). Kolmas suojalevy asennetaan palkin alapintaa vasten ja kiinnitetään hakasnauloilla kahteen pystysuoraan suojalevyyn. 1. Teräspalkki. 2. PROMATECT mitoitustaulukon tai laskelman mukaan. 3. T ukipala, suojalevyn kiinnittämistä ja saumakohdan tiivistämistä varten, ahdetaan laippojen väliin, tukipalan leveys 120 mm ja paksuus väh. 20mm, K max. 1250mm. Kun käytetään peltilistoja asennuksessa voidaan saumatiivistykseen käyttää PROMATECT tukipaloja pystysauman sisä- tai ulkopuolelle, tukipalojen paksuus sama kuin paloeristyksen. 4. Betonivälipohja. 5. Levysauma K mm. 6. Kiinnike kts. Teräspilari. 6a. Kiinnike K100 mm kulmakiinnityksissä. 6b. Kiinnike K50 mm pystysaumoissa. 7. Poikittaistukipala kiinnitetään edellä mainittuun tukipalaan (3) kun palkin korkeus on yli 450 mm. Palojen paksuus sama kuin verhouslevyllä. 8. U-muotoiset peltilistat paksuus väh. 0,9 mm, täyspitkinä tai pätkinä pituus 100 mm K300 mm. 9. L-peltilista paksuus väh. 0,9 mm, koko 50 x 50 mm tai peltiranka R25 x Kiila-ankkuri esim. tyyppi spike 4,8 x 25 mm, K300 mm. Sisäänrakennetut palkit 1. PROMATECT. 2. Kiila-ankkuri tyyppi SPIKE ø 4,8 ankkurointi väh. 40 mm, K400 mm. 3. Ruuvi, kampanaula tai hakasnaula. Pituus väh. 1,8 kertaa eristyslevyn paksuus, K400 mm. 1415 Teräspalkin palosuojaus kolmen sivun kahden sivun kotelointi Neljän sivun koteloinnin lisäksi on myös mahdollista asentaa kolmen sivun tai kahden sivun kotelointeja. Näin menetellään, kun muut sivut on palosuojattu ympäröivällä rakenteella (esim. betoni). Palosuojauksen levypaksuus määritetään laskemalla F-arvo 2-tai 3-sivulta. Kotelointi voidaan tehdä joko PROMATECT kaistaleilla, tukipaloilla, teräsrangoilla tai peltikulmalistoilla. Levyjen kiinnitys tapahtuu ruuveilla, joiden pituus 10mm + levyn paksuus. Kiinnitysväli on 200 mm. Teräsrankojen ja/tai peltikulmalistojen kiinnitys betoniseinään tulee tehdä ruuveilla ja tulpilla, K500 mm. Tulppien tulee olla metallisia. PROMATECT levyt voidaan kiinnittää suoraan teräsprofiiliin esim. Hilti-nauloilla, K500 mm (naularivi siksakkiin). Lämmön vaikutus naulan kautta teräkseen on merkityksetön. Yhdeltä sivulta teräspalkkia palosuojattaessa, määritetään F-arvo ainoastaan suojattavalta sivulta. Seinän ja levyn väliin jäävä tila voidaan täyttää ja tiivistää vuorivillasoiroilla, tiheys väh. 40 kg/m 3 tai ALSIJOINT nauhoilla (11). Levyn kiinnitys voidaan tehdä joko suoraan teräsprofiiliin esim. Hilti-nauloilla (12), PROMATECT kaistaleiden avulla tai suoraan betoniin. Kuten aiemmin nämä kaistaleet kiinnitetään betoniin (tai tiileen) ruuveilla ja tulpilla K500 mm. Muovitulppia voidaan käyttää 60 minuutin paloluokkaan asti. Korkeampiin paloluokkiin tulee käyttää metallitulppia. Levypaksuus kun suojaus yhdeltä sivulta* Paloluokka Palosuojalevy 60 min 90 min 120 min PROMATECT -H 10 mm 15 mm 22 mm PROMATECT -L 15 mm 15 mm 25 mm PROMATECT mm 15 mm 22 mm *F/A kerroin perustuu teräsprofiilin koko pinta-alaan. 1516 TERÄSRAKENTEIDEN PALOSUOJAUS Palosuojaus PROMATECT -H, PROMATECT -L ja PROMATECT -200 levyillä Teräspalkkien palosuojaus asennusmenetelmä Teräsprofiilin tukemiseen voidaan käyttää kahdentyyppisiä tukipaloja. Tukipalat voidaan mitoittaa työmaalla laippojen väliin sopivaksi (teräsprofiilin toleranssit huomioitava). Tukipalat voidaan mitoittaa myös etukäteen katkaisemalla riittävän korkea (korkeus = laippaväli + 4 mm) tukipala kahteen osaan, n. 8 mm viistoon ja kiilaamalla palat laippojen väliin. Huomioitavaa on, että teräsprofiilin luonnollinen toleranssi saattaa aiheuttaa jopa 10 mm hammastuksen. Tukipaloja voidaan käyttää aina 400 mm korkeisiin palkkeihin asti. Mikäli teräspalkin korkeus ylittää 400 mm, tulee tukipalojen väliin asentaa poikittaiskappale. Vaakatasossa olevan verhouslevyn kiinnitykseen käytetään hakasnauloja, joiden ainevahvuus on vähintään 1 mm ja hakasen leveys 10 mm. Hakasnaulan pituus riippuu levyn paksuudesta. Sen tulee olla vähintään 2-3 kertaa levyn paksuus, mutta kuitenkin max. 50 mm paksuimmalle levylle (25 mm) ja min. 38 mm ohuimmalle levylle (15 mm). Kiinnitysväli on 100 mm ja kiinnitysetäisyys vähintään 30 mm levynurkasta. Vaakatasolevyn saumoja ei tarvitse suojata. Yleensä palkin yläosa on kiinni betonivälipohjassa. Tukipala tyyppi B 1617 Levykokojen ja paloittelun mitoitus Kun teräsrakenteen eri profiileille on mitoitettu sopiva PROMATECT levypaksuus, PROMATECT palosuojauksen asennustyö voidaan aloittaa. Pilarit b = profiilin leveys c = marginaali teräsprofiilin valmistustoleransseille ja epäsäännöllisille reunoille + 3 mm d = PROMATECT levyn paksuus h = teräsprofiilin korkeus B = PROMATECT levyn leveys Kaikki mitat mm. Palkit b = profiilin leveys c = marginaali teräsprofiilin valmistustoleransseille ja epäsäännöllisille reunoille + 3 mm d = PROMATECT levyn paksuus h = teräsprofiilin korkeus B = PROMATECT levyn leveys Kaikki mitat mm. Numero Mitat 2 B1 = b + 2c + d 2 B2 = h + 2c + d Numero Mitat 2 B1 = h + c 1 B2 = b + 2(c+d) Numero Mitat 2 B3 = b + 2c 2 B4 = h + 2(c+d) Tukipalat, joiden leveys 120 mm, paksuus d ja korkeus > h, asennetaan K1200 tai K1250 mm Levyt leikataan käsipyörö- tai pöytäsahalla, jolloin levyreunat saadaan suoriksi. Teräsprofiili koteloidaan neljällä levyllä. Kotelointi voidaan tehdä kolmella tavalla yllä olevien piirustusten mukaan. Levyjä voidaan käyttää koko pituudeltaan. Jos pilarin korkeus on pitempi kuin levyn pituus voidaan levyä jatkaa toisella levyllä. Tällöin levysaumat tulee porrastaa siten, että viereisillä sivuilla olevien saumojen etäisyys toisistaan on väh. 500 mm. 1718 TERÄSRAKENTEIDEN PALOSUOJAUS Palosuojaus PROMATECT -H, PROMATECT -L ja PROMATECT -200 levyillä Testeillä varmistettu palosuojaus Rakentajat pohjaavat toimintansa hyväksi havaittuihin ja luotettaviin ratkaisuihin. Tyyppihyväksyntöjen ja testiraporttien avulla rakentaja voi todistaa rakenteen toimivuuden. Testaus on siksi olennainen osa Promat n toimintaa. Promat on toteuttanut satoja testejä pelkästään Länsi-Euroopassa. Lisäksi Promat lla on jatkuva testausohjelma käynnissä arvostetuissa palolaboratorioissa, kuten TU Braunsweich:lla Saksassa, TNO: lla Hollannissa, Gentin ja Liegen yliopistoissa Belgiassa sekä SP:llä Ruotsissa ja Sintef:llä Norjassa. Tyyppihyväksyntöjä on saatavilla määrätyille rakenteille ja uusia testiohjelmia suunnitelmissa. Promat Tutkimus- ja Teknologiakeskus PRTC PRTC Tisselt kehittää uusia tuotteita ja nykyisten tuotteiden uusia sukupolvia Belgian tehtaiden lisäksi Promat n tehtaille ympäri maailman. Yksi tuotekehityksen lähestymistavoista on hallita kiteiden kasvu Promat n tuotteissa käytettävien mineraalien rakenneosissa. Promat n Palolaboratorio, joka on osa Tutkimus & Teknologia Keskusta, tutkii osastoivia -, alakatto-, ilmastointikanava- ja teräsrakenteita käyttäen Promat n omia palouuneja. Erikoisalue on tunnelirakenteet, joissa palosuojaus joutuu äärimmäisiin olosuhteisiin. Palosuojauksen mitoituksessa käytetään erikoispalokäyriä: RWS, RABT ja HCM käyrät. Me testaamme näitä ja monia muita järjestelmiä täysmittakaavassa; näiden testitulosten perusteella suosittelemme turvallisia ja kilpailukykyisiä ratkaisuja. 1819 Tisselt - Belgia Tulen hallinta on Promat n toiminnan perusta Kehitämme, valmistamme, opastamme ja toteutamme paloturvallisia ja korkeaa lämpötilaa kestäviä tuotteita ja rakenteita. Promat n tavoitteena on pelastaa ihmishenkiä ja omaisuutta tulen ja kuumuuden tuhoilta. Promat organisaatio on osa Etex Groupia, joka on erikoistunut rakennusmateriaaleihin. Etex Group muodostaa vahvan taustatuen Promat n toiminnalle tarjotessaan käyttöömme tietoa, tuotantoa, tutkimusta ja kehitystä. Belgialainen Etex yhtiö on perheyritys, joka perustettiin v Blackburn - Englanti Tehtaita ja tuotteita Promat valmistaa tuotteitaan viidessä eurooppalaisessa tuotantolaitoksessa. Promat n kaikilla tehtailla on ISO 9001 laatujärjestelmä. Belgiassa sijaitseva päätuotantolaitos oli Belgian ensimmäinen tehdas, joka toimi ISO Ympäristölaatujärjestelmän mukaan. Tuotantolaitokset valmistavat miljoonia neliömetrejä tasalaatuisia palosuojalevyjä, joiden jatkuva saatavuus on varmistettu. Kapelle-op-den-Bos - Belgia PROMATECT palosuojalevyt PROMATECT on yksinkertainen ja nopea ratkaisu kuormitettujen teräsrakenteiden palosuojaukseen. Yksinkertainen levytys riittää eikä asennuslistoja tai muita lisätarvikkeita tarvita. Levyt kiinnitetään ruuveilla tai teräksisillä hakasnauloilla. PROMATECT -L ja H levyjä on valmistettu vuodesta Kokemus on osoittanut, että valitsemalla PROMATECT -L ja H levyt, rakennusaika nopeutuu ja rakenteen lämmöneristävyys, kosteuden- ja kulutuksenkesto paranevat. Lisäksi levyt ovat hyvä pohja maalauskäsittelylle. Teräksien palosuojaukseen käytetään kolmen tyyppisiä PROMATECT -levyjä: PROMATECT -H (Hard/High density), PROMATECT -L (Low density) ja PROMATECT -200, joka on uusin innovaatiomme. Nämä kolme levyä eroavat toisistaan koostumukseltaan ja tuotantoteknologialtaan. Käytä tuotevalintaopasta s. 5 valitessasi oikeaa ratkaisua. Glasgow - Englanti Filago - Italia 1920 Oy Minerit Ab P.O. Box 46 (Mineraalintie 1) FIN Muijala Tel (0) Fax (0) n.v. Promat s.a. Kuiermanstraat 1 B-1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgium Tlf Fax Näytä lisää
Pienrakentajan käsikirja Marraskuu 2008 Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Pääraaka-aineet ovat puhdas kipsikivi ja vesi. Pinta on uusiokartonkia. Gyproc-levy ei sisällä terveysriskejä Lisätiedot wedi-vedeneristyslevy
ASENNUSOPAS Maahantuonti ja tekninen neuvonta: Heikki Haru Oy p. 09 8780 341 fax 09 890 832 www.heikkiharu.fi Sisällys wedi-vedeneristyslevy...2 Tekniset tiedot...3 VTT-sertifioitu vedeneristysjärjestelmä... Lisätiedot FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy
RT 37871 eripainos Maaliskuu 2011 TARVIKETIETO tammikuu 2010 voimassa 28.2.2013 asti RT CAD -kirjastot 1 (6) FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy YLÄPOHJA KÄÄNNETTY KATTO SEINÄ ROSSIPOHJA ANTURA JA PERUSTUS Lisätiedot METSÄ WOOD HAVUVANERIT RAKENTAMISEEN
METSÄ WOOD HAVUVANERIT RAKENTAMISEEN 1. HAVUVANERIT MONI- PUOLISEEN KÄYTTÖÖN Metsä Wood tarjoaa kilpailukykyisiä ja ekotehokkaita puuhun perustuvia ratkaisuja teollisen rakentamisen, teollisuusasiakkaiden Lisätiedot Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä
P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3 Lisätiedot Gyproc Käsikirja Kevytrakennejärjestelmät. Tammikuu 2014
Gyproc Käsikirja Kevytrakennejärjestelmät Tammikuu 2014 Gyproc Käsikirja Gyproc Järjestelmätakuu kattaa tämän kirjan mukaiset järjestelmäominaisuudet (kts. täydelliset takuuehdot kappaleesta 1). Tämä Lisätiedot Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille
Eristämisen pikkujätti - taskuopas rakentajille Heinäkuu 2007 Johdanto Rockwool haluaa tämän oppaan avulla antaa yleistiedot tarjoamistaan tuotteista ja palveluista. Oppaaseen on koottu kaikki oleelliset Lisätiedot 3.3 Gyproc Ulkoseinät
3.3 Gyproc Ulkoseinät Gyproc Ulkoseinät Sisältö 3.3 Gyproc Ulkoseinät 3.3.1 Gyproc teräs- ja puurunkoiset ulkoseinät... 241 Kevytrakenteisten ulkoseinien ominaisuudet...241 Ääneneristys... 244 Lasikattoisia Lisätiedot KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE
KASTOR KC-MODUULIPIIPUN ASENNUSOHJE 1. ALOITETTAESSA ASENNUSTA... 2 1.1. Toimituksen sisällön tarkastaminen... 2 1.2. Ennen asennusta huomioitavia seikkoja ja määräyksiä... 2 1.3. Suojaetäisyydet ja kotelointi... Lisätiedot LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010
LAATOITTAJAN KÄSIKIRJA 08/2010 Oy Ab Oy Ab on Pohjoismaiden ainoa keraamisia laattoja valmistava yritys. Yrityksen tarina alkoi jo vuonna 1874, jolloin perustettiin kaakeliuuneja valmistava Turun Kaakelitehdas Lisätiedot Pientalon terve ja turvallinen eristäminen
Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Rakennuseristeet.0 Kesäkuu 00 Korvaa.0 Marraskuu 00 PIENTALON TERVE JA TURVALLINEN ERISTÄMINEN Sisällys PAROC Vuorivillalla eristät tehokkaasti ja turvallisesti... Lisätiedot Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa
Huomattava ero Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa hyvä suunnittelu ammattilaiset tekijöinä hyvät rakennusmateriaalit Rakennusalan ammattilaiselle on tärkeää, että valmiit rakenteet ovat Lisätiedot Laatoitusopas. Luonnonkivilaattojen asennusohjeet
Laatoitusopas Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 11/2002 Luonnonkivilaattojen asennusohjeet 2 Johdanto Asentajan laatoitusopas on tarkoitettu ohjeeksi sellaisten pintojen päällystämiseen luonnonkivilaatoilla Lisätiedot Asennusohjeet Hydropanel-rakennuslevy seinään, kattoon ja lattiaan
B011-HYDROPANEL_ai_fin.doc 1/41 SISÄLLYS 1 Yleistä 3 2 Tuote 3 3 Asennusalue 4 4 Asennus 5 4.1 Seinä 5 YLEISTÄ 5 4.1.1 Metallitukirakenne 5 4.1.2 Puutukirakenne 7 4.1.3 Kiinnitysjärjestelmä 8 4.1.4 Esimerkkejä Lisätiedot OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT
ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Imatra Lappeenranta Jukka Järveläinen OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ Lisätiedot 1.9.2008 8-70. Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007. Vetonit Vedeneristys. Työohjeet. www.maxit.fi
Vetonit Vedeneristys Työohjeet 8-70 1.9.2008 Korvaa työohjeen 8-70 / 1.11.2007 www.maxit.fi Terve Märkätila Sisällysluettelo Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista Lisätiedot BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT
BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT JO VUODESTA 1992 SL Premium VAP I 06 Primeri VAP I 2000 Photo courtesy of billwisserphoto.com Sisältö Sisältö 1 Johdanto Betonilattioiden kosteudenhallintajärjestelmät Lisätiedot Vetonit. vedeneristys. Työohje. www.e-weber.fi. 8 70 / 10.6.2011 korvaa esitteen 8 70/6.10.2010
Vetonit vedeneristys Työohje 8 70 / 10.6.2011 korvaa esitteen 8 70/6.10.2010 www.e-weber.fi TERVE MÄRKÄTILA Useimmat kosteusvauriot johtuvat rakenne- ja työvirheistä, vääristä materiaalivalinnoista tai Lisätiedot Toimivat Katot 2 0 0 1
Toimivat Katot 2001 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimivat katot Toimiva katto tärkein julkisivu 4 Vesikatto on tärkeä asia 5 Kattosertifikaatti 5 Suunnittelu Loiva katto 6 Yläpohjarakenteet 7 Ilmansulku 7 Höyrynsulku Lisätiedot Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010
Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu Lisätiedot LVI-eristäjän käsikirja
LVI-eristäjän käsikirja Syyskuu 2010 2 Oikea eristys on kannattava sijoitus tulevaisuuteen Tehokkaaseen lämmöneristämiseen sijoitetut eurot palautuvat pienentyneinä lämmityskuluina muutamassa vuodessa; Lisätiedot 8.9.2010. PROOFEX veden- ja kaasuneristys
8.9.2010 PROOFEX veden- ja kaasuneristys SISÄLLYSLUETTELO PROOFEX ENGAGE POLYETEENIKERMI... 1 PROOFEX LM... 4 PROOFEX WG... 7 SUPERCAST PVC TYÖSAUMANAUHAT... 10 PROOFEX 3000 KERMI VEDENERISTYKSEEN... 15 Lisätiedot Asennusohje Heda Savupiippu
Asennusohje Heda Savupiippu SISÄLTÖ Yleistä...1 Savuhormin suunnittelu ja mitoitus Savupiippu omana rakenteena Heda-savupiippu Taloustulisijojen savuhormin koko Turvallista tietää...2 Edellytykset...3-4 Lisätiedot Kaakeliluja. Asennusohje. Valmiiksi vedeneristetty rakennuslevy. www.cembrit.fi
Kaakeliluja Asennusohje Valmiiksi vedeneristetty rakennuslevy www.cembrit.fi Märkätilojen rakentamiseen liittyviä käsitteitä C2-määräykset Suomen rakentamismääräyskokoelman osa C2, Kosteus, sisältää määräykset Lisätiedot Standardin EN 14015:2004 sisältö
Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen, Lisätiedot Pientalon lisäeristysopas
Pientalon lisäeristysopas Rakennuseristeet.0 Tammikuu 00 Korvaa.0 Huhtikuu 00 PIENTALON LISÄERISTYSOPAS Sisällys Panosta energiansäästöön... Lisäeristäminen kannattaa... Milloin on lämpöremontin aika... Lisätiedot Toimivat Katot 2 0 0 7
Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku Lisätiedot RT K-36nnn RT/KH 375.2-36XXX. FINNFOAM-ERISTELEVYT Finnfoam Oy. Finnfoam Oy. CAD www.rakennustieto.fi/rt-cad
Joulukuu 2005 Voimassa tammikuuhun 2009 polystyreeni solumuovieristeet RT K-36nnn CAD www.rakennustieto.fi/rt-cad 1 (6) 00, 00, 00 RT/KH 375.2-36XXX nn.nn Talo 2000 FINNFOAM-ERISTELEVYT Finnfoam Oy SV/27000/RP Lisätiedot Kahi-Kylpyhuone Työohjeet
Kahi-Kylpyhuone Työohjeet 4-38 1.1.2005 Korvaa työohjeen 1-38 / 17.3.2004 www.maxit.fi Rakenteet Märkätilan seinät tehdään oikeaoppisesti kivipohjaisista, lahoamattomista ja elämättömistä materiaaleista. Lisätiedot 2016 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute