Source: https://www.scribd.com/document/52663274/RealDecreto8652003-Criterios-Legionela
Timestamp: 2018-03-24 14:15:52
Document Index: 102560064

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 23', 'artículo 6', 'Artículo 1', 'artículo 149', 'Artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 18', 'artículo 2', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 6', 'artículo 2', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 2', 'Artículo 14', 'artículo 27', 'artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 35', 'artículo 35', 'Artículo 13', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 12', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 18', 'artículo 12', 'artículo 7', 'artículo 35', 'artículo 7', 'artículo 36', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 149', 'artículo 42', 'artículo 13', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 5', 'artículo 19', 'artículo 182', 'artículo 206']

Uploaded by Luz Marina Lasso Betancor
el que se modifican los Estatutos generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de España y de su Consejo General, aprobados por el Real Decreto 2772/1978, de 29 de septiembre, y modificados por el Real Decreto 429/1999, de 12 de marzo.
y de su Consejo General, aprobados por el Real Decreto 2772/1978, de 29 de septiembre, y modificados por el Real Decreto 429/1999, de 12 de marzo, quedan modificados en los siguientes términos: Uno. Se añade un último párrafo al artículo 10 con la siguiente redación: «No será necesaria la mayoría absoluta prevista en el último inciso del párrafo anterior, aunque sí la mayoría simple, al menos, para el caso de propuestas de segregación de todas las delegaciones de colegios supraautonómicos pertenecientes a una misma comunidad autónoma, cuando, por necesidades de adaptación a la legislación vigente en materia de colegios profesionales, tengan por fin la incorporación por absorción a un colegio preexistente de ámbito territorial limitado a su misma comunidad autónoma, o bien la creación de un nuevo colegio cuyo territorio coincida con el de aquélla.» Dos. El párrafo decimosexto del artículo 12 queda redactado del siguiente modo: «Los cargos de la Junta de Gobierno serán obligatorios en primera elección, salvo causa justificada que se expondrá a la Junta. La aceptación será voluntaria en caso de reelección o cuando sea elegido para cargo distinto del ostentado hasta entonces.» Tres. El artículo 23.c) queda redactado del siguiente modo: «c) Las cantidades que genere el uso por los colegiados de los servicios colegiales. El cobro del servicio de visado deberá hacerse con arreglo a las normas aprobadas por la Asamblea General de colegiados.» Disposición final única. Entrada en vigor. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, a 4 de julio de 2003. JUAN CARLOS R.
Los vigentes estatutos generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de España y de su Consejo General fueron aprobados por el Real Decreto 2772/1978, de 29 de septiembre, y modificados posteriormente por el Real Decreto 429/1999, de 12 de marzo, con el fin de adaptar la normativa estatutaria a las modificaciones introducidas en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificada por Ley 74/1978, de 26 de diciembre, de normas reguladoras de los colegios profesionales, y por la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios profesionales. Desde entonces se han producido diversos cambios en la normativa autonómica sobre colegios profesionales, por lo que se hace necesario adaptar la territorialidad de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas a la organización del Estado en comunidades autónomas. Para facilitar ese proceso de adaptación, así como para aportar soluciones a ciertas disfunciones de orden corporativo relacionadas con la provisión de cargos en las juntas de gobierno y la competencia para la regulación de los recursos ordinarios por la prestación del servicio de visado, resulta necesario modificar determinados preceptos de los actuales estatutos generales. Con esa finalidad, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España ha acordado remitir la propuesta de modificación de sus estatutos generales al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, modificada por las Leyes 74/1978, de 26 de diciembre, y 7/1997, de 14 de abril, y por el Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios. En su virtud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 6, apartados 2 y 5, de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de julio de 2003, DISPONGO: Artículo único. Modificación de los Estatutos generales de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de España y de su Consejo General, aprobados por el Real Decreto 2772/1978, de 29 de septiembre, y modificados por el Real Decreto 429/1999, de 12 de marzo. Los Estatutos generales de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de España
el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
se favorece el estancamiento del agua y la acumulación de productos nutrientes de la bacteria. por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. incluyéndose tablas de parámetros indicadores de la calidad del agua y de las actuaciones a realizar según los niveles de contaminación en el caso de las torres de refrigeración y de los condensadores evaporativos. y un nuevo protocolo para los sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta velocidad. que tiene el carácter de norma básica. tanto en centros sanitarios como en hoteles u otro tipo de edificios. en estas instalaciones. 171 La infección por Legionella puede ser adquirida en dos ámbitos. 25. También se han especificado mayores condiciones estructurales de las instalaciones. Las gotas de agua que contienen la bacteria pueden permanecer suspendidas en el aire y penetrar por inhalación en el aparato respiratorio. en los artículos 19. protegiendo y mejorando la calidad de vida de las personas. Este real decreto. instalaciones industriales o medios de transporte que puedan ser susceptibles de convertirse en focos para la propagación de la enfermedad. Igualmente se ha dado nueva redacción a los anexos 3 y 5 y se han modificado los anexos 1. Si existe en la instalación un mecanismo productor de aerosoles. de 27 de julio. de 25 de abril. cisternas o depósitos móviles y agua caliente sanitaria sin circuito de retorno. 4 y 6. El avance de los conocimientos científico-técnicos y la experiencia acumulada en la aplicación del citado real decreto obligan a su derogación y a aprobar una nueva norma que contemple las innovaciones necesarias para un mayor control de la legionelosis. estimó necesario disponer de criterios técnico-sanitarios coordinados y aceptados por las autoridades sanitarias de la administración estatal. equipos y edificios. materias de corrosión y amebas. habiendo informado el Consejo de Consumidores y Usuarios. sin mantenimiento o con un mantenimiento inadecuado. vasos o bañeras terapéuticas. se incorpora a los sistemas de agua sanitaria (fría o caliente) u otros sistemas que requieren agua para su funcionamiento como las torres de refrigeración. La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. produzcan aerosoles y se encuentren ubicadas en el interior o exterior de edificios de uso colectivo. La presencia de esta biocapa. se ha recogido la necesidad de conocer el régimen de funcionamiento de las instalaciones y de buscar diversas formas de ampliar su notificación. DISPONGO: Artículo 1. se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149. la bacteria puede dispersarse al aire. 1. En su virtud. con el objetivo de evitar o reducir al mínimo la aparición de brotes. 2. explica la multiplicación de Legionella hasta concentraciones infectantes para el ser humano. Asimismo. a propuesta de la Ministra de Sanidad y Consumo. tales como las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos. 24. formando parte de su flora bacteriana. estanques.16.28056 Viernes 18 julio 2003 BOE núm. Las medidas contenidas en este real decreto se aplicarán a las instalaciones que utilicen agua en su funcionamiento. d) Centrales humidificadoras industriales. mal diseñadas. adaptando en consecuencia la normativa a los sucesivos avances que se produzcan. c) Sistemas de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta velocidad o la inyección de aire (spas. Así mismo. Puede presentarse en forma de brotes y casos aislados o esporádicos. Su nicho ecológico natural son las aguas superficiales. Este real decreto tiene como objeto la prevención y control de la legionelosis mediante la adopción de medidas higiénico-sanitarias en aquellas instalaciones en las que la Legionella es capaz de proliferar y diseminarse. autonómica y local.o Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella: a) Sistemas de instalación interior de agua fría de consumo humano (tuberías. caliente y fría y los equipos de enfriamiento de agua evaporativos. pruebas de servicio o mantenimiento. en su reunión del 29 de octubre de 1999. materia orgánica. así como en los procedimientos posibles para su destrucción de forma fácil y eficaz. piscinas. Desde estos reservorios naturales la bacteria puede colonizar los sistemas de abastecimiento de las ciudades y. junto a una temperatura propicia. 2. a fin de conocer su ubicación en los estudios epidemiológicos de los casos y en las inspecciones ambientales. se ha tenido expresamente en cuenta el principio de cautela que debe inspirar toda normativa dirigida a salvaguardar la salud de la población. jakuzzis. depósitos. el comunitario y el hospitalario. 26. b) Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de retorno. Su temperatura óptima de crecimiento es 35-37 oC.o Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella: a) Torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Artículo 2. como lagos. En este real decreto se clasifican las instalaciones implicadas en casos o brotes de la enfermedad en función de su probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella. se considera necesario seguir profundizando en aquellos aspectos que dan lugar a la proliferación de la Legionella. . 2. General de Sanidad. las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla. Ámbito de aplicación. multiplicándose entre 20 oC y 45 oC. En la tramitación de este real decreto han sido oídos los sectores afectados. En ambos casos la enfermedad puede estar asociada a varios tipos de instalaciones. aljibes). No obstante. Objeto. así como en el artículo 42 apartado 3 de la Ley 14/1986. 2. durante su funcionamiento.a de la Constitución y de acuerdo con lo establecido en los apartados 6 y 11 del artículo 18.1. otras). A efectos de lo establecido en este real decreto las instalaciones se clasifican en: 1. a través de la red de distribución de agua. tratamientos con chorros a presión. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de julio de 2003. Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con Legionella y han sido identificadas como fuentes de infección son los sistemas de distribución de agua sanitaria. 40 apartados 1. formando una biocapa. ríos. destruyéndose a 70 oC. como lodos. Por ello se aprobó el Real Decreto 909/2001. La Legionella es una bacteria ambiental capaz de sobrevivir en un amplio intervalo de condiciones físico-químicas. Esta norma pretende ser respetuosa con el fomento del uso de fuentes de energía renovables que mejoren la eficiencia energética de las instalaciones implicadas en la proliferación y difusión de la Legionella. bañeras de hidromasaje. En algunas ocasiones. 12 y 13.
así como cualquier tipo de incidencia y medidas adoptadas. por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas complementarias y se crea la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. ésta extenderá un certificado. estarán obligados a atender las demandas de información realizadas por las autoridades sanitarias competentes. modificado por el Real Decreto 1218/2002. fabricantes. b) Respiradores. b) El Real Decreto 1751/1998. reparaciones. Los titulares de las instalaciones descritas en el artículo 2 serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en este real decreto y de que se lleven a cabo los programas de mantenimiento periódico. el número y características técnicas de éstas. Para garantizar la eficacia de las medidas preventivas que se establecen en este real decreto. c) Nebulizadores. g) Elementos de refrigeración por aerosolización. d) Firma del responsable técnico de las tareas realizadas y del responsable de la instalación. Los titulares de la instalación. los titulares también deberán notificar en el mismo plazo el cese definitivo de la actividad de la instalación. Artículo 5. Los titulares de las instalaciones recogidas en el artículo 2 deberán disponer de un registro de mantenimiento. de 8 de septiembre. La contratación de un servicio de mantenimiento externo no exime al titular de la instalación de su responsabilidad. Notificación de torres de refrigeración y condensadores evaporativos. Artículo 3. las autoridades sanitarias podrán exigir que se adopten las medidas de control que se consideren adecuadas. 171 Viernes 18 julio 2003 28057 b) Equipos de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua. c) El Real Decreto 140/2003. b) Fecha de realización de cualquier otra operación de mantenimiento (limpiezas parciales. Todos los vertidos. así como del control de la calidad microbiológica y físico-química del agua. A este efecto. Responsabilidad de los titulares de las instalaciones. productos utilizados. de 22 de noviembre. con el fin de que no representen un riesgo para la salud pública. deberán disponer de los correspondientes registros donde figuren las operaciones realizadas. mediante el control de la temperatura del agua y la desinfección continua de la misma. No obstante y ante la aparición de casos de legionelosis. por el que se aprueba el Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. excepto aquellas que afecten al ambiente exterior de estos edificios. en función de la ubicación de cada instalación. mantenedores u otras entidades que dispongan de información sobre las instalaciones objeto de notificación. La utilización de agua que no proceda de una red de distribución pública o privada requerirá la preceptiva concesión administrativa de aprovechamiento del recurso. al aire libre. c) Fecha y resultados analíticos de los diferentes análisis del agua. Medidas preventivas: principios generales. por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Medidas preventivas específicas de las instalaciones. Artículo 4. Registro de operaciones de mantenimiento. Los titulares y las empresas instaladoras de torres de refrigeración y condensadores evaporativos están obligados a notificar a la administración sanitaria competente. especialmente en lo que se refiere a los límites máximos permitidos para vertidos a cauce público o alcantarillado conectado a sistema de saneamiento público. según el modelo que figura en el anexo 2. Artículo 7. h) Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles.1. dosis y tiempo de actuación. instaladores. en el plazo de un mes desde su puesta en funcionamiento. de 31 de julio. engrases) y especificación de éstas.o Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria: a) Equipos de terapia respiratoria. no incluidos en el apartado 2. e) Sistemas de riego por aspersión en el medio urbano. limpieza y desinfección general. Asimismo. protocolo seguido. climatización y agua caliente sanitaria). que estarán a disposición de la autoridad sanitaria. Las medidas preventivas se basarán en la aplicación de dos principios fundamentales: primero. . las mejoras estructurales y funcionales de las instalaciones. deberán cumplir la legislación medioambiental vigente. El titular de la instalación podrá delegar la gestión de este registro en personas físicas o jurídicas desig- nadas al efecto. Estas notificaciones se realizarán mediante el documento que se recoge en el anexo 1. d) Fuentes ornamentales. 3. así como las modificaciones que afecten al sistema. f) Sistemas de agua contra incendios. verificaciones. d) Otros equipos médicos en contacto con las vías respiratorias. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este real decreto las instalaciones ubicadas en edificios dedicados al uso exclusivo en vivienda. de 7 de febrero. Estas medidas se aplicarán en la fase de diseño de nuevas instalaciones y en las modificaciones y reformas de las existentes.BOE núm. la eliminación o reducción de zonas sucias mediante un buen diseño y el mantenimiento de las instalaciones y segundo evitando las condiciones que favorecen la supervivencia y multiplicación de Legionella. Con carácter complementario se tendrá en cuenta lo establecido en la Norma UNE 100030 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones. que establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones térmicas de los edificios (calefacción. El registro de mantenimiento estará siempre a disposición de las autoridades sanitarias responsables de la inspección de las instalaciones. emitida por la autoridad competente en materia de gestión del dominio público hidráulico. que realizarán las siguientes anotaciones: a) Fecha de realización de las tareas de revisión.o c) Humectadores. procedentes de cualquier limpieza y desinfección. Cuando sean efectuadas por una empresa contratada. Artículo 6. se estará a lo dispuesto en las siguientes disposiciones: a) El Real Decreto 3099/1977. 3.
se deberá limpiar y desinfectar o esterilizar antes de cada uso. 171 Las instalaciones deberán tener las siguientes características: 1. 2. 1. insuficiencia cardiaca congestiva y enfermedad pulmonar obstructiva crónica). sean de un solo uso. así como la periodicidad de cada actividad. desinfección y toma de muestras. una temperatura homogénea y evitar el enfriamiento de zonas interiores que propicien la formación y proliferación de la flora bacteriana. c) El diseño del sistema deberá hacerse de manera que todos los equipos y aparatos sean fácilmente accesibles para su inspección. destinados a ser utilizados en distintos pacientes. d) Existirán suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación y estarán dimensionados para permitir la eliminación de los sedimentos acumulados. según la norma UNE-EN 1717. fibrocemento. b) Los materiales constitutivos del circuito hidráulico resistirán la acción agresiva del agua y del cloro u otros desinfectantes. Las torres de refrigeración y sistemas análogos: a) Estarán ubicados de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de exposición de las personas a los aerosoles. que se actualizará cada vez que se realice alguna modificación. nebulizadores. limpieza. i) Mantener la temperatura del agua. se añadirá. b) Disponer en el agua de aporte sistemas de filtración según la norma UNE-EN 13443-1. e) Deberán disponer de sistemas separadores de gotas de alta eficiencia cuyo caudal de agua arrastrado será menor del 0. madera. g) Asegurar. Se recogerán en éste los puntos o zonas críticas en donde se debe facilitar la toma de muestras del agua. calidades o usos. f) Garantizar que.1. hormigón o los derivados de celulosa. humidificadores y otros equipos que entren en contacto con las vías respiratorias. Posteriormente a los tratamientos de desinfección. seguridad y ensayo. d) Utilizar materiales. pacientes con SIDA. que estarán dimensionados para permitir la eliminación completa de los sedimentos. En equipos de terapia respiratoria: Las medidas preventivas reducirán al máximo los riesgos de diseminación de Legionella por equipos utilizados en terapia respiratoria: respiradores. químicos y biológicos. cuando sea necesario para evitar mezclas de agua de diferentes circuitos. Cuando se utilice un sistema de aprovechamiento térmico en el que se disponga de un acumulador conteniendo agua que va a ser consumida y en el que no se asegure de forma continua una temperatura próxima a 60 oC.05 por ciento del caudal de agua circulante. b) Revisión y examen de todas las partes de la instalación para asegurar su correcto funcionamiento. y pacientes tratados con esteroides sistémicos). una temperatura inferior a 20 oC. siguiendo las instrucciones del fabricante del equipo. La instalación interior de agua de consumo humano deberá: a) Garantizar la total estanqueidad y la correcta circulación del agua. 3. que asegure su calidad. f) Deberán disponer de sistemas de dosificación en continuo del biocida. se realizará un aclarado con agua estéril. Programas de mantenimiento en las instalaciones. limpieza. en contacto con el agua de consumo humano. estableciendo los puntos críticos. A este efecto se deberán ubicar en lugares alejados tanto de las personas como de las tomas de aire acondicionado o de ventilación. que eviten retornos de agua por pérdida de presión o disminución del caudal suministrado y en especial. los métodos de medición y la periodicidad de los análisis. se garantizará posteriormente. Si se encuentran situados al aire libre estarán térmicamente aislados. evitando su estancamiento. capaces de resistir una desinfección mediante elevadas concentraciones de cloro o de otros desinfectantes o por elevación de temperatura. Para las instalaciones recogidas en el artículo 2. h) Disponer de un sistema de válvulas de retención. dosis y procedimientos. para lo cual las tuberías estarán suficientemente alejadas de las de agua caliente o en su defecto aisladas térmicamente.o se elaborarán y aplicarán programas de mantenimiento higiénico-sanitario adecuados a sus características. La instalación permitirá que el agua alcance una temperatura de 70 oC. En salas con pacientes de alto riesgo. Este programa incluirá productos. en todo el agua almacenada en los acumuladores de agua caliente finales. En el caso de equipos que no puedan ser esterilizados por los métodos anteriores. d) Programa de limpieza y desinfección de toda la instalación para asegurar que funciona en condiciones . al depósito mediante dosificadores automáticos. así como disponer de suficientes puntos de purga para vaciar completamente la instalación. por encima de 50 oC en el punto más alejado del circuito o en la tubería de retorno al acumulador. Si se utiliza cloro como desinfectante. desinfección y toma de muestras. los humidificadores deberán ser esterilizados o sometidos a un alto nivel de desinfección diariamente y se harán funcionar sólo con agua estéril. donde las condiciones climatológicas lo permitan. inmediatamente anteriores a consumo. c) Programa de tratamiento del agua. con el fin de evitar los fenómenos de corrosión. se llevará a cabo un tratamiento con desinfectantes químicos de alto nivel que posean marcado CE. En equipos de terapia respiratoria reutilizables. evitando aquellos que favorezcan el crecimiento microbiano y la formación de biocapa en el interior de las tuberías. éstos estén tapados con una cubierta impermeable que ajuste perfectamente y que permita el acceso al interior. equipo de acondicionamiento del agua en el interior de los edificios —filtros mecánicos— parte 1: partículas de dimensiones comprendidas entre 80 mm y 150 mm-requisitos de funcionamiento. u otros métodos de análoga eficacia. e) Mantener la temperatura del agua en el circuito de agua fría lo más baja posible procurando. así como introducción de parámetros de control físicos. tales como pacientes inmunodeprimidos (pacientes organotrasplantados. o que canalicen fluidos respiratorios. si la instalación interior de agua fría de consumo humano dispone de depósitos. que se alcance una temperatura de 60 oC en otro acumulador final antes de la distribución hacia el consumo.2. mediante vapor de agua. c) Facilitar la accesibilidad a los equipos para su inspección. es decir. Artículo 8. Se evitarán los materiales que favorecen el desarrollo de bacterias y hongos como el cuero. si es necesario. parámetros a medir y los procedimientos a seguir. en el circuito de agua caliente.28058 Viernes 18 julio 2003 BOE núm. pacientes de más de 65 años y pacientes con una enfermedad crónica de base (diabetes mellitus. En este tipo de pacientes se recomienda que las partes de los equipos de terapia respiratoria que entran directamente en contacto con ellos. e incluirán al menos los siguientes: a) Elaboración de un plano señalizado de cada instalación que contemple todos sus componentes.
La inspección sanitaria podrá: 1. El tratamiento elegido deberá interferir lo menos posible con el funcionamiento habitual del edificio o instalación en el que se ubique la instalación afectada. que se llevarán a cabo de acuerdo con el anexo 3 para las instalaciones de agua sanitaria. o con un mantenimiento defectuoso. la desinfección de la instalación. construcción o mantenimiento de la instalación que facilite la transmisión de la Legionella. Artículo 9. por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. Inspección sanitaria. se tendrá en cuenta el número y estado de salud de las personas potencialmente expuestas. e) Existencia de un registro de mantenimiento de cada instalación que recoja todas las incidencias. Para llevar a cabo el programa de mantenimiento se realizará una adecuada distribución de competencias para su gestión y aplicación. c) Paralización total o parcial de la instalación. se sospecha que un edificio o instalación puede estar asociado con los casos notificados. se recogen en los anexos 3. Se entiende por defecto estructural de una instalación cualquier carencia o imperfección en el diseño. de 6 de abril. Artículo 12. Las tareas realizadas deberán consignarse en el registro de mantenimiento. precauciones a tener en cuenta. Artículo 10. de 8 de noviembre. de 17 de enero. La autoridad sanitaria competente. Las condiciones específicas de mantenimiento. seguido de un tratamiento continuado. b) Reformas estructurales. estando obligado el propietario o responsable de ésta a realizar esta operación en el plazo que se designe. productos a utilizar y dosis. instalaciones muy deficientes. estableciendo claramente los procedimientos. pero no antes de realizar una toma de muestras tal y como se detalla en el anexo 6. 7 y 8 de este real decreto. así como la corrección de defectos estructurales. en casos excepcionales. en el Real Decreto 664/1997.2. Artículo 11. en particular. resultados obtenidos y las fechas de paradas y puestas en marcha técnicas de la instalación. sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo y en el Real Decreto 374/2001. Asimismo. excepto en los sistemas de aguas contra incendios que se deberá realizar al mismo tiempo que la prueba hidráulica y el sistema de agua de consumo que se realizará según lo dispuesto en el anexo 3. La desinfección se abordará aun en ausencia de resultados microbiológicos. comprobando la aplicación de las medidas preventivas recogidas en los artículos 6. de 28 de diciembre. en caso de riesgo para la salud pública podrá decidir la ampliación de estas medidas. Si del resultado de estas inspecciones se concluye que existe riesgo para la salud pública. de 12 de mayo. facilitándose los medios para que puedan realizar su función con eficacia y un mínimo de riesgo. Prevención de riesgos laborales. si como consecuencia de las actividades descritas en los artículos 10 y 11 de este real decreto. e incluirán: el esquema de funcionamiento hidráulico y la revisión de todas las partes de la instalación para asegurar su correcto funcionamiento. la autoridad sanitaria competente podrá decidir la clausura temporal o definitiva de la instalación. las instalaciones. una vez al año. las torres de refrigeración y condensadores evaporativos y bañeras de hidromasaje. obsoletas. Actuaciones en las instalaciones. 2. consta de dos fases: un primer tratamiento de choque. para los sistemas de agua fría de consumo humano y caliente. La periodicidad de la limpieza de estas instalaciones será de. de Prevención de Riesgos Laborales. así como en el resto de la normativa de desarrollo de la citada ley. Para las instalaciones recogidas en el artículo 2. anexo 4 para las torres de refrigeración y condensadores evaporativos y anexo 5 para las bañeras y piscinas de hidromasaje.BOE núm. y en el Real Decreto 39/1997. la autoridad sanitaria competente podrá ordenar el cierre temporal de la instalación hasta que se corrijan los defectos observados . La solicitud deberá estar debidamente motivada y señalará las dificultades encontradas y el plan de acción acompañado de un calendario de ejecución.o se elaborarán y aplicarán programas de mantenimiento higiénico-sanitario adecuados a sus características. 7 y 8 de este real decreto y realizando toma de muestras. y. La autoridad sanitaria competente decidirá las actuaciones a realizar por el responsable de la instalación o persona física o jurídica en quien delegue. si procede. En caso necesario se dictarán las medidas para prevenir o minimizar el riesgo detectado. Revisar la documentación de las empresas. y la periodicidad de cada actividad. de mal funcionamiento o de mantenimiento defectuoso de las instalaciones por parte del responsable de éstas. presentar una solicitud especial de un plazo suplementario ante la autoridad sanitaria competente. actividades realizadas. Los titulares de dichas instalaciones podrán. Este tratamiento. La inspección podría dar como resultado la exigencia de corregir los defectos de la instalación. los registros. por el que se crea la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica y según los criterios incluidos en los protocolos de dicha red. Ante la presencia de casos o brotes. 4 y 5. 2. La investigación epidemiológica se realizará según lo dispuesto en el Real Decreto 2210/1995. La limpieza se realizará teniendo en cuenta el principio básico de limpieza exhaustiva antes de desinfectar. Dichas actuaciones podrán ser de tres tipos: a) Limpieza y desinfección. que tendrán como finalidad eliminar la contaminación por la bacteria. Las autoridades sanitarias competentes coordinarán las actuaciones de todos los profesionales que intervengan en la investigación de casos y brotes de legionelosis. incluyendo su motivo.2. contaminadas por Legionella. el programa de mantenimiento y en caso de que lo considere necesario. Las autoridades sanitarias son las competentes para velar por el cumplimiento de lo establecido en esta normativa y dictar las medidas encaminadas a la prevención de la legionelosis. a contar desde la primera notificación escrita facilitada por la inspección. sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. entre el personal especializado de la empresa titular de la instalación o persona física o jurídica en quien delegue. al menos. 171 Viernes 18 julio 2003 28059 de seguridad. Se aplicarán programas de mantenimiento que incluirán como mínimo la limpieza y. Actuaciones ante la detección de casos de legionelosis. que incluirá la aplicación de las medidas preventivas recogidas en los artículos 6. En materia de prevención de riesgos laborales se estará a lo dispuesto en la Ley 31/1995.
Infracciones leves: a) Las simples irregularidades en la observación de la normativa vigente. Artículo 14. Se entiende por sistema físico el procedimiento de desinfección basado en la aplicación de equipos de filtración adecuados para la retención de bacterias. debiéndose verificar su correcto funcionamiento periódicamente. aplicación de radiación ultravioleta. Su uso se ajustará.A) 2. sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1054/2002. por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. General de Sanidad. a las especificaciones técnicas y régimen de dosificación establecidos por el fabricante.B) 2. a tenor de lo dispuesto en el artículo 27 del Real Decreto 1054/2002. Los desinfectantes que se utilicen en la desinfección de los equipos de terapia respiratoria reutilizables. deben cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 414/1996. No se podrán poner nuevamente en marcha estas instalaciones sin la autorización expresa de la autoridad sanitaria competente. pertenezca a una entidad o servicio externo contratado o bien sea personal propio de la instalación.B) 4.a de la Ley General de Sanidad. En las operaciones de mantenimiento higiénicosanitario se podrá utilizar cualquiera de los desinfectantes que para tal fin haya autorizado la Dirección General de Salud Pública.a de la Ley General de Sanidad. dispersantes y cualquier otro tipo de sustancias y preparados químicos utilizados en los procesos de limpieza y tratamiento de las instalaciones cumplirán con los requisitos de clasificación. En el caso de instalaciones interiores de agua de consumo humano fría y agua caliente sanitaria. Todo ello. Los antiincrustantes. y de acuerdo con ella se graduarán como: 1.a de la Ley General de Sanidad. de 11 de octubre. Los edificios que en algún momento han sido asociados a brotes de legionelosis. falta de notificación de las instalaciones. autorización y comercialización de biocidas. envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Infracciones graves: a) No corregir las deficiencias observadas y que hayan dado lugar a una sanción previa de las consideradas leves. Las empresas que realicen tratamientos a terceros con productos biocidas en las instalaciones contempladas en el artículo 2 de este real decreto. de 7 de febrero. deberán estar inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de la comunidad autónoma respectiva. para comprobar la eficacia de las medidas aplicadas. autorización y comercialización de biocidas. Los sistemas físicos y físico-químicos no precisan de autorización específica. merezcan la calificación de leves. envasado y etiquetado y provisión de fichas de datos de seguridad a que les obliga el vigente marco legislativo de sustancias y preparados peligrosos recogido en el Real Decreto 363/1995.A) 3. c) No disponer del registro establecido en los artículos 3 y 5 de este real decreto o no realizar las anotaciones preceptivas. deberá realizar los cursos que a tal efecto homologue el Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta de las comunidades autónomas correspondientes. según se determine. los productos químicos utilizados para el tratamiento de las instalaciones deberán cumplir lo dispuesto a tal fin en el Real Decreto 140/2003.a y 5. de acuerdo con la Orden SCO/317/2003. por el que se regula el proceso de evaluación para el registro. lo que se considera como un supuesto de los previstos en el artículo 35. de 28 de febrero. El titular de la instalación deberá acreditar. así como lo dispuesto en el artículo 8 sobre . de 27 de julio.A) 1. las modificaciones y reformas de las ya existentes. de 25 de abril.a de la Ley General de Sanidad. Sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales que puedan corresponder. ocultación de informes u obstrucción de la actividad inspectora de la Administración. siempre que la alteración o riesgos sanitarios producidos fuesen de escasa entidad. ante la autoridad sanitaria competente. de 1 de marzo.28060 Viernes 18 julio 2003 BOE núm. deberán ser sometidos a una vigilancia especial y continuada. por la que se regula el procedimiento para la homologación de los cursos de formación del personal que realiza las operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de las instalaciones objeto del Real Decreto 909/2001. b) Las cometidas por simple negligencia. siempre que se produzca por primera vez.ade la Ley General de Sanidad. d) El incumplimiento de las medidas preventivas específicas de la instalación previstas en el artículo 7 de este real decreto. con objeto de prevenir la aparición de nuevos casos. lo que se considera como supuesto de los previstos en el artículo 35. como supuestos previstos en el artículo 35. Artículo 13. por el que se regula el proceso de evaluación para el registro. Todo el personal que trabaje en operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario. aumento de la temperatura o cualquier otro sistema utilizado con el fin de retener o destruir la carga bacteriológica del agua sin introducir productos químicos ni aplicar procedimientos electroquímicos. en relación con el diseño de nuevas instalaciones. de 10 de marzo. que éstos se hayan corregido. antioxidantes. o no proceda su calificación como faltas graves o muy graves. las infracciones contra lo dispuesto en este real decreto tendrán carácter de infracciones administrativas a la normativa sanitaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 14/1986. 171 o bien su cierre definitivo. y deben ser aplicados siguiendo los procedimientos que figuran en sus instrucciones de uso. de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 35. de 11 de octubre. pero deben ser de probada eficacia frente a Legionella y no deberán suponer riesgos para la instalación ni para la salud y seguridad de los operarios ni otras personas que puedan estar expuestas. Métodos de tratamiento de las instalaciones. Infracciones y sanciones.B) 1. sin trascendencia directa para la salud pública. considerado como supuesto de los previstos en el artículo 35. que la instalación se ha desinfectado y en el caso de existir defectos estructurales.a de la Ley General de Sanidad. por el que se regulan los productos sanitarios. considerada como supuesto de los previstos en el artículo 35. Se entiende por sistema físico-químico el utilizado con el fin de destruir la carga bacteriológica del agua mediante la aplicación de procedimientos electroquímicos. c) Las que en razón de los criterios contemplados en este artículo. en todo momento. que no se realizará al menos hasta pasados 15 días después de la aplicación del tratamiento. de 7 de febrero. Lo que llevará consigo nueva toma de muestras. por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación. 2. por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación. envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y en el Real Decreto 255/2003. b) La omisión de datos.
a de la Ley General de Sanidad. ANA MARÍA PASTOR JULIÁN . e) El incumplimiento de las órdenes dictadas por la autoridad sanitaria de realización de las actuaciones de limpieza y desinfección o de reformas estructurales previstas en el artículo 12 de este real decreto.3 de la Ley 14/1986. Derogación normativa. proceda al desarrollo de lo dispuesto en este real decreto. considerado como supuesto de los previstos en el artículo 35. con arreglo a lo previsto en el artículo 35. desacato o cualquier otra forma de presión ejercida sobre las autoridades competentes o sus representantes. siempre que se produzca un daño grave a la salud pública. Adecuación de las instalaciones. JUAN CARLOS R.BOE núm. En las unidades. Entrada en vigor. 12 y 13. o no proceda su calificación como faltas leves o muy graves.a de la Ley General de Sanidad. Se faculta al Ministro de Sanidad y Consumo para que. 1.C) 5. las labores de inspección sanitaria se realizarán por los órganos competentes del Ministerio de Defensa. e) y f). 40 apartados 1. Disposición final tercera. merezcan la calificación de graves. 24. Inspección de las instalaciones militares. amenaza. centros u organismos militares.a de la Ley General de Sanidad. Título competencial. en los artículos 19. o no proceda su calificación como faltas leves o graves. El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».ade la Ley General de Sanidad. h) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.B) 1. General de Sanidad. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este real decreto y en particular el Real Decreto 909/2001.a de la Constitución y se dicta en aplicación de lo dispuesto en los apartados 6 y 11 del artículo 18. 2.a de la Ley General de Sanidad. f) Las que en razón de los elementos contemplados en este artículo y de su grado de concurrencia merezcan la calificación de muy graves. 3. La Ministra de Sanidad y Consumo. b) El incumplimiento de la orden dictada por la autoridad sanitaria de paralización total o parcial de la instalación con arreglo al artículo 12. 2. Facultad de adecuación normativa. 25.a de la Ley General de Sanidad. párrafo f). represalia. a 4 de julio de 2003. de 27 de julio. General de Sanidad.a de la Ley General de Sanidad. Las instalaciones interiores de agua de consumo humano existentes a la entrada en vigor de esta disposición dispondrán de un año para adoptar las medidas establecidas en el artículo 7. con arreglo a lo previsto en el artículo 35.B) 1. Las torres de refrigeración y condensadores evaporativos existentes a la entrada en vigor de este real decreto dispondrán de un año para adoptar las medidas establecidas en el artículo 7. f) El tratamiento de las instalaciones con desinfectantes no autorizados por la Dirección General de Salud Pública.16. Disposición adicional única.c) de este real decreto. Disposición final primera. en los últimos tres meses. Disposición derogatoria única. se estará a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 14/1986. o bien su nueva puesta en funcionamiento sin autorización. de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 35.B) 6. e) La resistencia.B) 1. según preceptúa el artículo 35. como supuestos previstos en el artículo 35.2.C) 6. como supuesto de los previstos en el artículo 35.a y 4. Este real decreto tiene el carácter de norma básica al amparo de lo dispuesto en el artículo 149. así como en el artículo 42.a de la Ley General de Sanidad.a de la Ley General de Sanidad. como supuesto de los previstos en el art. i) Las que. en el ámbito de sus competencias. g) La realización de operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario por personal que no haya realizado los cursos a que se refiere el artículo 13 de este real decreto.C) 1.C) 1. 35. 171 Viernes 18 julio 2003 28061 programas de mantenimiento.a de la Ley General de Sanidad.B) 1. En cuanto a las sanciones. 26. Dado en Madrid.1. de 25 de abril. según preceptúa el artículo 35.C) 2. d) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de control o inspección. por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.1. en razón de los elementos contemplados en este artículo.a y 7. coacción.C) 4.B) 7.a de la Ley General de Sanidad. Disposición final segunda. c) El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos de las autoridades competentes. así como para dictar las normas necesarias para la actualización de los anexos técnicos que contiene y a la elaboración de guías técnicas al respecto. de 25 de abril. párrafos d). Disposición transitoria única.a de la Ley General de Sanidad. de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 35. según preceptúa el artículo 35. Infracciones muy graves: a) Las que se realicen de forma consciente y deliberada. según preceptúa el artículo 35.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CV) Tipo de instalación Fecha instalación Fecha Reforma Torres de refrigeración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . altura en metros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Especificar: dirección y situación exacta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28062 Viernes 18 julio 2003 BOE núm. . Régimen de funcionamiento: Horas/día de funcionamiento: Captación del agua: iContinuo (1) iEstacional (2) iIntermitente (3) iIrregular (4) Días/año: iRed Pública iSuministro Propio: iSuperficial iSubterráneo ¿Existe depósito? iNo iSí (Especificar ubicación) Fecha de cese definitivo de la actividad de la instalación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Funcionamiento coincidente con los cambios estacionales (primavera-verano). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Condensadores evaporativos. . . . . . . . . . Instalador . . . . . . . . . . 171 ANEXO 1 Documento de notificación de torres de refrigeración y condensadores evaporativos Alta i Baja i Fecha . . . . . . . . . . Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . (1) (2) (3) (4) Funcionamiento sin interrupción. . . . . . en metros) N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ubicación de los equipos. . . . . . . . . . Titular . Correo electrónico . . . Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . tomas de aire y ventanas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Que no sigue ninguna norma en su funcionamiento. .o serie Potencia ventilador (kW. . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . distancia en horizontal a la vía pública. . . . . . . . . . . . . . . . . . .o de equipos Marca Modelo N. . . . . . Representante (en su caso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Periódico con paradas de más de una semana. .
171 Viernes 18 julio 2003 28063 ANEXO 2 Certificado de limpieza y desinfección Datos de la empresa contratada Nombre: . Tiempo de actuación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . Aplicador del tratamiento Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocolo seguido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .o de Registro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . Lugar y fecha de realización del curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Productos utilizados Nombre comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fecha de realización y firma del responsable técnico y de la instalación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otros productos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teléfono: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Responsable técnico Nombre . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Instalación notificada a la Autoridad Competente: Sí i No i Fecha de notificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lugar y fecha de realización del curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datos del contratante Nombre: . . . . . . Instalación tratada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .BOE núm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIF: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presenta Ficha de datos de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En el caso de biocidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dosis empleada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Domicilio: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .o de Registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalmente.o Clorar el depósito con 20-30 mg/l de cloro residual libre. el procedimiento a seguir será el siguiente: 1. La temperatura se comprobará mensualmente en el depósito. se puede utilizar 4-5 mg/l en el depósito durante 12 horas.28064 Viernes 18 julio 2003 BOE núm. con todas las medidas de seguridad necesarias y avisando a los usuarios para evitar posibles accidentes. Cuando el agua fría de consumo humano proceda de un depósito.2-1 mg/l de cloro residual libre). dosificando sobre una recirculación del mismo.o Vaciar el sistema y. se comprobarán los niveles de cloro residual libre o combinado en un número representativo de los puntos terminales. Mensualmente se realizará la purga de válvulas de drenaje de las tuberías y semanalmente la purga del fondo de los acumuladores. tras una parada superior a un mes. a una temperatura no superior a 30 oC y un pH de 7-8. El control de la temperatura se realizará diariamente en los depósitos finales de acumulación.o Llenar el depósito acumulador y elevar la temperatura del agua hasta 70 oC y mantener al menos 2 horas.2 mg/l) se instalará una estación de cloración automática. 4. reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos. Si es necesaria la recloración. se añadirá para su funcionamiento habitual (0. incrustaciones o sedimentos. ésta se hará por medio de dosificadores automáticos. Como mínimo anualmente se realizará una determinación de Legionella en muestras de puntos representativos de la instalación. Asimismo. semanalmente se abrirán los grifos y duchas de habitaciones o instalaciones no utilizadas. eliminando incrustaciones y realizando las reparaciones necesarias y aclarando con agua limpia. tras una reparación o modificación estructural. b) Agua fría de consumo humano: El procedimiento para la desinfección química con cloro de los depósitos será el descrito para el sistema de agua caliente sanitaria. de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas). Como alternativa. haciendo llegar a todos los puntos terminales de la red 1-2 mg/l y mantener durante 3 ó 2 horas respectivamente. rotatorio a lo largo del año. El agua de la instalación interior de consumo humano deberá cumplir en todo momento con los parámetros y criterios establecidos en la legislación de aguas de consumo humano. de forma secuencial. se realizará una vez al año. Todas las operaciones que se describen a continuación serán realizadas por personal suficientemente cualificado.o Vaciar el depósito acumulador y volver a llenarlo para su funcionamiento habitual. procurando. rotatorio a lo largo del año.o Limpiar a fondo las paredes de los depósitos. con un caudal del 20% del volumen del depósito. de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación. en los que la temperatura no será inferior a 60 oC y mensualmente en un número representativo de grifos y duchas (muestra rotatoria). Posteriormente abrir por sectores todos los grifos y duchas. Limpieza y desinfección Una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva. se procederá a su limpieza. Revisión En la revisión de una instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza. Si es necesaria la recloración. Al final del año se habrán comprobado todos los puntos finales de la instalación.a En el caso de la desinfección química con cloro. el procedimiento a seguir será el siguiente: 1. limpiar a fondo las paredes de los depósitos acumuladores. Las instalaciones de agua fría de consumo humano y de agua caliente sanitaria se limpiarán y desinfectarán como mínimo. 3. y mensualmente en un número representativo. 2. se procederá a la normalización de las condiciones de calidad del agua. Cuando se detecte presencia de suciedad. .o Volver a llenar con agua y restablecer las condiciones de uso normales. realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia. Confirmar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcance una temperatura de 60 oC. 2. La revisión general de funcionamiento de la instalación. una vez al año. cuando se pongan en marcha la instalación por primera vez. de forma que se mantenga lo más baja posible. Para la realización de la limpieza y la desinfección se utilizarán sistemas de tratamiento y productos aptos para el agua de consumo humano.a En el caso de la desinfección térmica. de los puntos terminales de la red interior (grifos y duchas). durante 5 minutos. 171 ANEXO 3 Mantenimiento de instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano Se detallan los aspectos mínimos que debe de recoger la revisión y la limpieza y desinfección de las instalaciones interiores de agua caliente sanitaria y de agua fría de consumo humano. A. a) Agua caliente sanitaria: La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente en los depósitos acumuladores. llenando nuevamente la instalación. incluyendo los más cercanos y los más alejados de los acumuladores.o Neutralizar la cantidad de cloro residual libre y vaciar. y si no alcanzan los niveles mínimos (0. incluyendo todos los elementos. donde las condiciones climatológicas lo permitan. cuando una revisión general así lo aconseje y cuando así lo determine la autoridad sanitaria. a) Agua caliente sanitaria: 1. si fuera necesario. B. no debiendo ser inferior a 50 oC. una temperatura inferior a 20 oC. ésta se realizará por medio de dosificadores automáticos. 3. y si se utiliza cloro como desinfectante. 2. b) Agua fría de consumo humano: La revisión del estado de conservación y limpieza de la instalación se realizará trimestralmente en los depósitos y mensualmente en un número representativo. completando lo ya recogido en los artículos 7 y 8 del presente Real Decreto. dejando correr el agua unos minutos. de forma que al final del año se hayan revisado todos los puntos terminales de la instalación. En caso necesario se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la calidad del agua de la misma.
2. Revisión En la revisión de todas las partes de la instalación se comprobará su correcto funcionamiento y su buen estado de conservación y limpieza. Posteriormente se continuará con las medidas de mantenimiento habituales. turbidez. comprobar en los puntos terminales de la red 1-2 mg/l.o Vaciar el sistema. durante 5 minutos. Se incluirán. pH. se revisará el programa de tratamiento del agua y se adoptarán las medidas necesarias (tabla 1). el condensador y el relleno y mensualmente la bandeja. como grifos y duchas. completando lo ya recogido en los artículos 7 y 8 del presente real decreto. Es necesario renovar todos aquellos elementos de la red en los que se observe alguna anomalía.o Clorar con 15 mg/l de cloro residual libre. Cuando se detecten cambios en el recuento total de aerobios y en el nivel de desinfectante. limpiar a fondo los depósitos. incrustaciones. y si fuera necesario limpiar a fondo las paredes de los depósitos limpiar acumuladores. Esta cloración debería hacerse secuencialmente. C. se realizará con la siguiente periodicidad: anualmente el separador de gotas. las medidas correctoras necesarias para recuperar las condiciones del sistema (tabla 3). y mantener durante 4 horas (alternativamente se podrán utilizar cantidades de 20 ó 30 mg/l de cloro residual libre.o Reclorar con 4-5 mg/l de cloro residual libre y mantener durante 12 horas. Se revisará el estado de conservación y limpieza general. Se revisará también la calidad físico-química y microbiológica del agua del sistema determinando los siguientes parámetros. semestralmente. ANEXO 4 Mantenimiento de torres de refrigeración y condensadores evaporativos Se detallan a continuación los aspectos mínimos que deben recoger la revisión y la limpieza y desinfección de este tipo de instalaciones. 2. durante 30 minutos. b) El procedimiento a seguir en el caso de la desinfección térmica será el siguiente: 1. manteniendo el agua por debajo de 30 oC y a un pH de 7-8. distribuyendo el desinfectante de manera ordenada desde el principio hasta el final de la red. en el caso de una desinfección con cloro: 1.c) de este anexo. si por el tipo de material no es posible utilizar cloro. se realizará una desinfección de choque de toda la red. Se deberá tener en cuenta la calidad del agua disponible y las limitaciones de calidad propia a fin de obtener los parámetros indicadores de calidad especificados en la tabla 1. Todas las operaciones que se describen a continuación serán realizadas por personal suficientemente cualificado.BOE núm. 3. Comprobar la temperatura para que en todos los puntos terminales de la red se alcancen 60 oC. . si fueran necesarios. La limpieza y desinfección de todas las partes desmontables y difíciles de desmontar se realizará como se establece en el apartado B. Limpieza y desinfección en caso de brote de legionelosis a) En caso de brote de legionelosis. en especial aquellos que estén afectados por la corrosión o la incrustación. durante 3 ó 2 horas. temperatura. vaciar. A. se deberá utilizar otro desinfectante. lodos y cualquier otra circunstancia que altere o pueda alterar el buen funcionamiento de la instalación. respectivamente). reparar las partes dañadas. mensualmente. Posteriormente. aclarar y llenar con agua limpia. Cuando se detecten cambios en los parámetros físico-químicos que miden la calidad del agua. avisando a los usuarios para evitar posibles accidentes. se limpiarán a fondo con los medios adecuados que permitan la eliminación de incrustaciones y adherencias y se sumergirán en una solución que contenga 20 mg/l de cloro residual libre. en los puntos terminales de la red. Si se detecta algún componente deteriorado se procederá a su reparación o sustitución. realizar las reparaciones necesarias y aclarar con agua limpia. siguiendo el siguiente procedimiento. se debe proceder al tratamiento continuado del agua durante tres meses de forma que. abrir por sectores todos los grifos y duchas durante diez minutos de forma secuencial. otros parámetros que se consideren útiles en la determinación de la calidad del agua o de la efectividad del programa de mantenimiento de tratamiento del agua. 171 Viernes 18 julio 2003 28065 c) Elementos desmontables: Los elementos desmontables. es decir. La revisión de todas las partes de una instalación para comprobar su buen funcionamiento. B. Recuento total de aerobios en el agua de la balsa con periodicidad mensual (tabla 2). productos de la corrosión. con el fin de detectar la presencia de sedimentos. con todas las medidas de seguridad necesarias. Los elementos difíciles de desmontar o sumergir se cubrirán con un paño limpio impregnado en la misma solución durante el mismo tiempo. Estas actividades quedarán reflejadas en el registro de mantenimiento. conductividad. se procederá a realizar una determinación de Legionella y se aplicarán. de forma secuencial. Independientemente del procedimiento de desinfección seguido. como mínimo trimestralmente. incluyendo el sistema de distribución de agua caliente sanitaria.o Neutralizar. se detecte de 1-2 mg/l de cloro residual libre para el agua fría y que la temperatura de servicio en dichos puntos para el agua caliente sanitaria se sitúe entre 55 y 60 oC. Se determinará Legionella con una periodicidad adecuada al nivel de peligrosidad de la instalación. Abrir por sectores todos los grifos y duchas. aclarando posteriormente con abundante agua fría. y siempre 15 días después de la realización del tratamiento de choque. hierro total y diariamente nivel de cloro o biocidad utilizado (tabla 1).o Elevar la temperatura del agua caliente a 70 oC o más en el acumulador durante al menos 4 horas. Limpieza y desinfección Se tendrá en cuenta que una desinfección no será efectiva si no va acompañada de una limpieza exhaustiva. en su caso.
mientras está circulando agua a través del sistema. cuando las instalaciones sean de funcionamiento no estacional y además en las siguientes circunstancias: cuando se ponga en marcha la instalación por primera vez. durante al menos 20 minutos. se comprobará el nivel del biocida y la calidad microbiológica —aerobios totales— (tabla 2) del agua antes de su puesta en funcionamiento. d) Recircular por espacio de 4 horas manteniendo los niveles de cloro residual libre. dos veces al año. Cuando el tiempo de parada de la instalación supere la vida media del biocida empleado. comprobando el nivel de cloro residual libre cada 30 minutos. Los elementos difíciles de desmontar o de difícil acceso se pulverizarán con la misma solución durante el mismo tiempo. preferiblemente al comienzo de la primavera y el otoño. será el siguiente: a) Ajustar el pH entre 7 y 8. abriendo la purga al máximo posible y manteniendo el nivel de la balsa. las aberturas cerradas para evitar la salida de aerosoles. cuando sea posible. g) Introducir en el flujo de agua cantidad de cloro suficiente para alcanzar 20 mg/l de cloro residual libre. Las torres de refrigeración y condesadores evaporativos que den servicio a instalaciones industriales de carácter singular. vaciar el sistema y aclarar con agua a presión. c) Neutralizar el cloro y proceder a la recirculación del agua de igual forma que en el punto anterior. en cantidad adecuada. Se mantendrá durante 2 horas. con los ventiladores desconectados y cuando sea posible las aberturas cerradas para evitar la salida de aerosoles. Se medirá el nivel de cloro residual libre al menos cada hora reponiendo la cantidad perdida. mantener un nivel de cloro residual libre de 2 mg/l mediante un dosificador automático. En caso de equipos. específico para cada sistema. cuando una revisión general así lo aconseje y cuando lo determine la autoridad sanitaria. Es obligatoria la utilización de dosificadores automáticos. aclarar y añadir el desinfectante de mantenimiento. Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo. será el siguiente: a) Cloración del agua del sistema. El procedimiento de limpieza y desinfección general para equipos que no pueden cesar en su actividad. compatible con el cloro. que por sus dimensiones o diseño no admitan la pulverización. en cantidad adecuada. al menos. d) Realizar las operaciones de mantenimiento mecánico del equipo y reparar las averías detectadas. para asegurar el contenido de cloro residual previsto. sumergidas en una solución que contenga 15 mg/l de cloro residual libre. b) Mantener este nivel de cloro durante 3 horas. añadiendo anticorrosivos compatibles con el cloro. para mejorar la acción del cloro. f) Limpiar a fondo las superficies del sistema con detergentes y agua a presión y aclarar. añadiendo anticorrosivo. e) Limpiar a fondo las superficies con técnicas adecuadas que eliminen las incrustraciones y adherencias y aclarar. Las piezas desmontables serán limpiadas a fondo y desinfectadas por inmersión en una solución de agua que contenga 20 mg/l de cloro residual libre. en cantidad adecuada. que por sus dimensiones o diseño no admitan la pulverización. i) Vaciar el sistema. tras una parada superior a un mes. manteniendo los ventiladores desconectados y las aberturas tapadas. en cantidad adecuada. en caso de utilizar cloro. así como un inhibidor de la corrosión. se mantendrán unos niveles de cloro residual libre de 2 mg/l mediante un dispositivo automático. centrales nucleares y otros. Limpieza y desinfección en caso de brote de legionelosis a) Clorar el agua del sistema hasta conseguir al menos 20 mg/l de cloro libre residual y añadir biodispersantes y anticorrosivos compatibles. durante 20 minutos. e) Realizar las operaciones de mantenimiento mecánico del equipo y reparar las averías detectadas. Las piezas no desmontables o de difícil acceso se limpiarán y desinfectarán pulverizándolas con la misma solución durante el mismo tiempo. en caso de utilizar cloro. . 171 La limpieza y desinfección del sistema completo se realizará. C. c) Neutralizar el cloro. aclarando posteriormente con abundante agua fría. Cuando este desinfectante sea cloro. utilizando un desinfectante adecuado. se realizará una limpieza y desinfección de la instalación. f) Llenar de agua y añadir el desinfectante de mantenimiento. 7 y del presente Real Decreto. c) Añadir la cantidad adecuada de biodispersante para que actúe sobre la biocapa y permita el ataque del cloro en su interior. la limpieza y desinfección se realizará mediante nebulización eléctrica.28066 Viernes 18 julio 2003 BOE núm. Se realizarán deter- minaciones del mismo cada hora. añadiendo el anticorrosivo compatible. reponiendo la cantidad perdida. En caso necesario. h) Neutralizar el cloro y recircular de igual forma que en el punto anterior. Se recirculará el agua por todo el sistema. en cantidad adecuada. d) Vaciar el sistema y aclarar con agua a presión. tales como centrales de energías térmicas. utilizando un desinfectante adecuado para este fin (la nebulización eléctrica no se puede realizar con cloro). la limpieza y desinfección se realizará mediante nebulización eléctrica. al menos 5 mg/l de cloro residual libre y adición de biodispersantes capaces de actuar sobre la biocapa y anticorrosivos compatibles con el cloro y el biodispersante. b) Añadir cloro en cantidad suficiente para mantener en el agua de la balsa una concentración máxima de cloro libre residual de 5 mg/l. comprobando éste cada hora y reponiendo la cantidad perdida. Una vez finalizada la operación de limpieza en caso de que la calidad del agua no sea aceptable se podrá renovar la totalidad del agua del circuito a criterio del responsable de mantenimiento. manteniendo un pH entre 7 y 8. El procedimiento de limpieza y desinfección general para equipos que pueden cesar en su actividad. b) Recircular el sistema durante 3 horas. Cuando este desinfectante sea cloro. manteniendo los ventiladores desconectados y. Posteriormente se continuará con las medidas de mantenimiento habituales. tras una reparación o modificación estructural. En caso de equipos. dispondrán de protocolos de limpieza y desinfección específicos. adecuados a la particularidad de su uso y que contemplen lo dispuesto en el artículo 5.
Si una de las dos muestras anteriores dan valores › 100 UFC/l. 1999. . R 15 UNF (2) (4) *) 6. . durante 10 minutos como mínimo. . . tomar una nueva muestra al cabo de un mes. cloruros. Nivel de biocida . .000 › 1. Remuestreo a los 15 días. .000 ‹ 10. . 171 Viernes 18 julio 2003 28067 TABLA 1 Parámetros indicadores (1) de la calidad del agua en torres de refrigeración y condensadores evaporativos Parámetros físico-químicos Niveles (3) Se valorará este parámetro a fin de ajustar la dosis de cloro a utilizar (UNE 100030-2001) o de cualquier otro biocida. . . . . Enumeración de microorganismos cultivables. . Mensual (3). . Recuento de colonias por siembra en medio de cultivo de agar nutritivo. alcalinidad. . Parar el funcionamiento de la instalación. Limpiar y realizar un tratamiento de choque de acuerdo con el anexo 4c. a los 15 días. . . . . . revisar el programa de mantenimiento e introducir las reformas estructurales necesarias. (1) Análisis realizado según la norma ISO 11731 Parte 1. Legionella (1). . (*) UFC/l: Unidades Formadoras de Colonias por litro de agua analizada. y para la correcta desinfección del agua se instalará un depósito intermedio en el que. ISO o Standard Methods.BOE núm. 1998. otros) de tal forma que no se produzcan fenómenos de incrustación y/o corrosión. . vaciar el sistema en su caso. . 1998. Independientemente del tipo de bañera o piscina de hidromasaje antes de su puesta en funcionamiento inicial se procederá a su limpieza y desinfección con 100 mg/l de cloro durante 3 horas o 15 mg/l de cloro durante 24 horas.000 UFC/l. . . . Trimestral. . . (4) El agua en ningún momento podrá tener características extremadamente incrustantes ni corrosivas. Limpieza y desinfección de acuerdo con el anexo 4b. Y realizar una nueva toma de muestras a los 15 días. Confirmar el recuento. . . sulfatos. deberá instalarse un sistema de desinfección mediante métodos físicos. . En este último caso. Si el resultado de la segunda muestra es ‹ 100 UFC/l continuar con el mantenimiento previsto. . Calidad del agua. .000 Revisar el programa de mantenimiento y realizar las correcciones oportunas. . . Si esta muestra es menor de 100 UFC/l. (*) UNF Unidades Nefelométridas de Formacina. . .5-9. . . TABLA 2 Frecuencia mínima de muestreo para torres de refrigeración y condensadores evaporativos Parámetros Frecuencia mínima Turbidez . Detección y enumeración de Legionella. . . . antes de reiniciar el servicio. . . Se revisará el programa de mantenimiento. . . (3) Con valores superiores a 10. . . . para hacer llegar el agua a todos los elementos del sistema. . a fin de establecer acciones correctoras que disminuyan la concentración de Legionella. . . Aerobios totales (2). mediante .000 UFC/ml será necesario comprobar la eficacia de la dosis y tipo de biocida utilizado y realizar un muestreo de Legionella. . Cuando el agua proceda de captación propia o de una red de abastecimiento que no garantice un adecuado nivel de agente desinfectante en el agua suministrada. . . . (1) Análisis realizado según la norma ISO 11731. pH . . . . . Calidad del agua. . . . El sistema de purga se debe automatizar en función a la conductividad máxima permitida en el sistema indicado en el programa de tratamientos del agua. ANEXO 5 Mantenimiento de bañeras y piscinas de hidromasaje de uso colectivo Las bañeras o piscinas de hidromasaje son estructuras artificiales que contienen agua y están diseñadas para dirigir hacia el cuerpo humano agua mezclada con aire o agua a presión. . . . se pondrá en funcionamiento este sistema. . . . proceder a realizar una limpieza y desinfección de acuerdo con el anexo 4c. .000 › 10. . . Fe total . físico-químicos o químicos. e indicar su límte de detección o cuantificación. . . Si supera las 1. . Y realizar una nueva toma de muestras a los 15 días. . . . TABLA 3 Acciones para torres de refrigeración y dispositivos análogos en función de los análisis microbiológicos de Legionella (**) Recuento de Legionella (1) UFC(*)/l Acción propuesta › 100 ‹ 1.0 (3) (4) R 2 mg/l Según especificaciones del fabricante (1) Los informes de los análisis deberán especificar el correspondiente método analítico basado en alguna norma tipo UNE-EN. . . . En caso de bañeras que dispongan de sistema de recirculación. . (**) Los análisis deberán ser realizados en laboratorios acreditados para aislamiento de Legionella en agua o laboratorios que tengan implantado un sistema de control de calidad para este tipo de ensayos. Conductividad . (2) Análisis realizado según la norma ISO 6222. . (2) Debe estar comprendida entre los límites que permitan la composición química del agua (dureza. Se recomienda calcular el índice de Ryznar o de Langelier para verificar esta tendencia. . . .
Se debe mantener un nivel adecuado de desinfectante residual en aquellas instalaciones que utilicen agua de captación propia o de una red de abastecimiento que no garantice un adecuado nivel de agente desinfectante en el agua suministrada. tanques. el dispositivo de mezcla se encontrará lo más cerca posible del vaso. grifos. conducciones. asimismo se adicionará cloro o bromo hasta alcanzar en el agua del sistema 5 mg/l. aljibes. Cada seis meses. Aquellas instalaciones en las que la temperatura del agua de servicio se consigue por mezcla de agua fría de consumo humano y agua caliente sanitaria.8. A. El depósito estará dimensionado para un tiempo de permanencia del agua suficiente para una correcta desinfección. como mínimo. La velocidad máxima recomendada para filtros de arena es de 36. los grifos y las duchas y se sustituirán los elementos que presenten anomalías por fenómenos de corrosiones. como nebulizadores.) se tomará un litro de agua de cada uno. b) Bromo residual libre entre 2 y 4 mg/l (recomendado en agua templada) manteniendo el pH entre 7. Se tomará un litro de agua.7 m3/h/m2. lavamanos). incrustaciones u otros. Semestralmente se procederá a desmontar. cuyos resultados deberán ser anotados en el registro de mantenimiento. La bomba de recirculación y los filtros deben de estar dimensionados para garantizar un tiempo de recirculación máximo de 30 minutos (el equipo debe ser capaz de recuperar una turbidez de 0.3) Limpieza y desinfección. si existieran. Se realizarán al menos dos controles diarios de nivel de desinfectante y pH. se desinfectará el agua. Diariamente al finalizar la jornada se procederá al vaciado. Después de cada uso se procederá al vaciado y limpieza de las paredes y fondo de la bañera. Periódicamente.2) Revisión. Mensualmente se revisarán los elementos de la piscina. se tomarán muestras de otras instalaciones como piscinas.3) Limpieza y desinfección.1) Diseño. El agua debe cambiarse para cada usuario. recogiendo primero una pequeña cantidad (unos 100 ml) para después rascar el grifo o ducha con una torunda que se incorporará en el mismo envase y recoger el resto de agua (hasta aproximadamente un litro) arrastrando los restos del rascado. filtro. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre y anotar. instalaciones termales. Todas las piscinas de hidromasaje con recirculación deberán contar con un sistema de depuración del agua recirculada que. etc. vaso. preferiblemente de habitaciones relacionadas con enfermos. B) Piscinas con recirculación de uso colectivo. constará de filtración y desinfección automática en continuo. de acuerdo con las características técnicas y requerimientos de cada tipo de filtro. En todo momento se debe mantener en el agua un nivel adecuado de desinfectante residual. se realizará la limpieza o sustitución de los mismos. como mínimo. condensadores evaporativos u otros aparatos de refrigeración que utilicen agua en su funcionamiento y generen aerosoles. recirculando el agua un mínimo de cuatro horas por todo el circuito. Recoger posibles restos de suciedad e incrustaciones. mezclador de temperatura. de forma que se llena el vaso antes del baño y se vacía al finalizar éste. En la red de agua caliente se deberán tomar muestras de la salida más cercana y de la más lejana al depósito. se realizará la revisión. A. limpieza. fuentes. Semestralmente se procederá a la limpieza y desinfección de todos los elementos que componen la piscina.2 y 7. 171 dosificador automático. conducciones. Mensualmente se revisarán los elementos de la bañera y difusores. Diariamente. Los niveles de desinfectante residual serán los siguientes: a) Cloro residual libre: Entre 0. b) En la red de agua fría y caliente se tomarán muestras de agua de los puntos terminales de la red (duchas.28068 Viernes 18 julio 2003 BOE núm. c) En torres de refrigeración. se tomará un litro de agua del depósito (en el punto más alejado del aporte) y del retorno. ANEXO 6 Recogida de muestras para aislamiento de Legionella a) En depósitos de agua caliente y fría (acumuladores. A) Bañeras sin recirculación de uso individual. y posteriormente se procederá a su aclarado. especialmente los conductos y los filtros.5 UNF al menos una vez durante las cuatro horas siguientes al momento de máxima afluencia). Los elementos nuevos deben desinfectarse antes de su puesta en servicio. al objeto de evitar largas conducciones con agua a temperatura de riesgo. así como de otros equipos que aerosolicen agua. intentando elegir habitaciones no utilizadas en los días previos a la toma.1) Diseño. materiales sedimentados. Medir temperatura del agua y cantidad de cloro libre. A. pozos. al finalizar el día se limpiará el revestimiento del vaso. Dependiendo del estudio epidemiológico. limpieza y desinfección sistemática de las boquillas de impulsión. se realizará la limpieza y desinfección sistemática de las boquillas de impulsión. de la salida más cercana al punto de retorno y de otros puntos terminales considerados de interés. difusores y otros elementos que formen parte de la instalación de hidromasaje. B. cepillado y desinfección de las partes y el fondo del vaso. humidificadores o equipos de terapia personal. pozos. calderas. preferiblemente de la parte baja del depósito. B. y el volumen de agua a tomar dependerá de la cantidad de agua utilizada en su funciona- . de acuerdo con el procedimiento establecido en el anexo 3 para agua caliente sanitaria. vaso. El agua debe ser renovada continuamente a razón de 3 m3/h para cada 20 usuarios durante las horas de uso.2) Revisión. calentadores. limpiar y desinfectar los difusores del vaso conforme al procedimiento establecido en el anexo 3 para los puntos terminales.8 y 2 mg/l. con una solución de 20 a 30 mg/l de cloro durante un tiempo mínimo de 30 minutos. tales como depósitos. B. como mínimo. Son bañeras de llenado y vaciado. Anualmente se realizará una limpieza y desinfección preventiva del total de elementos. cisternas. recogiendo. En estos supuestos el número de puntos a tomar muestra de agua dependerá del tipo de instalación y su accesibilidad. Medir la temperatura del agua y la cantidad de cloro libre. sistemas de riego. Cada 6 meses. difusores y otros. así como de algún servicio común.
a efectos de MINISTERIO DE ECONOMÍA 14409 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2003.000 Kwh/año. para. de la Dirección General de Política Energética y Minas. Recibida la certificación de la Corporación local de toma de conocimiento del cese en el cargo representativo local. . a los que se añadirá un neutralizante.—Sustitución mediante candidatos siguientes o suplentes: 1. a los efectos de proceder a la elección. durante el período de mandato de la misma. la Junta Electoral Central ordenó el procedimiento a seguir. 16 de Julio de 2003. a los efectos de expedición de credenciales de cargos representativos locales. por la que se hacen públicas las tarifas de suministro de gas natural.2. Término Variable 0. previa audiencia. por cinco días. alcalde pedáneo. en orden a las elecciones locales. 4. Madrid. de 10 de marzo. consejero comarcal o de otro cargo representativo local. acuerda dictar la presente INSTRUCCIÓN Primero. Las muestras deberán recogerse en envases estériles.000. pasados diez días naturales.. de corrección de errores de la de 7 de julio de 2003.1. d) Normas de transporte. producida una vacante de concejal o cargo electivo local. En su virtud. de la Junta Electoral Central. Los Secretarios de las Audiencias Provinciales custodiarán la documentación electoral. En cualquier caso se deberá medir la temperatura y el cloro. donde dice: «1. la correspondiente Corporación lo pondrá en conocimiento de la Junta Electoral competente conforme a lo previsto en el número 1. JUNTA ELECTORAL CENTRAL 14410 INSTRUCCIÓN de 10 de julio de 2003. de 13 de enero. de 26 de noviembre.012806 E/kwh». la Junta Electoral Central. o el Reglamento sobre Mercancías Peligrosas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA-DGR (44 edición. el Pleno de la entidad local de la que forme parte tomará conocimiento de la misma. en caso de vacante por fallecimiento. Consumo superior a 200. deberán estar contenidos en un embalaje secundario a prueba de filtraciones y un paquete externo que proteja al secundario y su contenido de agresiones externas.362. 6. En el caso de que la vacante se produzca en el cargo de diputado provincial. 3. Cuando se presente escrito de renuncia o se produzca el fallecimiento u otro supuesto de pérdida del cargo de concejal. Consumo superior a 200. de la Corporación. ponerlo en conocimiento de la Junta Electoral competente con arreglo a lo previsto en el número 1. indicando el nombre de la persona a la que.2 de la LOREG por la Ley Orgánica 1/2003.2. de 13 de julio. Del mismo modo se podrá actuar en el caso de que la Corporación no remitiera a la Junta Electoral competente la renuncia anticipada de un candidato llamado a cubrir una vacante.La Directora General. credencial que se remitirá a la Corporación local de la que aquél forme parte. y por su modificación en virtud de la Ley 4/1999. de la Dirección General de Política Energética y Minas (BOE 12 de julio). conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Los recipientes serán los adecuados para evitar su rotura y será estancos.000. a los efectos de proceder a la sustitución. enero 2003). 171 Viernes 18 julio 2003 28069 miento. renuncie a su vez a ser proclamado electo. Advertidos errores en el Anexo de la Resolución de 7 de julio de 2003.000 Kwh/año e inferior o igual a 1. a juicio de la Corporación. la Corporación correspondiente no tomara conocimiento de la misma. en su reunión del día 10 de julio de 2003 y de acuerdo con el artículo 19. el representante de la candidatura o del partido afectado podrá. la Junta Electoral expedirá la credencial acreditativa de la condición de electo en favor del candidato al que corresponde cubrir la vacante producida. el coste unitario de la materia prima y el precio de cesión se procede a efectuar la oportuna rectificación: En la página 27. reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa en materia de silencio administrativo e inactividad de la Administración. para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los concejales. sobre sustitución de cargos representativos locales.000. el coste unitario de la materia prima y el precio de cesión. junto con las modificaciones legislativas introducidas por la Ley 30/1992. debe decir: «1. En el supuesto de que. En el supuesto de que la persona llamada a cubrir la vacante. 2. proceder a expedir la credencial al candidato que corresponda.000. Mediante Instrucción de 19 de julio de 1991. anexo: «Precios de de las tarifas de suministros de gas» Tarifas Grupo 1.000. La Corporación local notificará de modo fehaciente al interesado la recepción de la credencial a los efectos establecidos por la normativa de régimen local.000 Kwh/año e inferior o igual a 1.000. manteniendose a temperatura ambiente y evitando temperaturas extremas. por la que se hacen públicas las tarifas de suministro de gas natural. obligan a revisar la citada Instrucción. corresponde cubrir la vacante.09889 E/kwh» . remitiendo certificación del acuerdo adoptado a la Junta Electoral de Zona.000 Kwh/año. y a la Junta Electoral Central una vez concluido el mandato de aquélla. habrá asimismo de remitirse a la Junta Electoral competente el escrito de renuncia presentado para su toma de conocimiento por ésta y proceder en consecuencia. incapacidad o renuncia. Se acondicionará para el transporte de forma que se contemplen los tres niveles de contención recomendados por la ONU y se especificará en el paquete externo «Espécimen diagnóstico embalado con las instrucciones 650». 5. La modificación introducida en el artículo 182. en los términos previstos en el artículo 206 de la LOREG. Será de aplicación el Acuerdo Europeo de Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR 2003). Carmen Becerril Martínez. así como por la Ley 29/1998. Deberán llegar al laboratorio lo antes posible.b) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.BOE núm. Término Variable 0.
Documents Similar To RealDecreto8652003 Criterios Legionela
Aspectos sindicales y colegiales del ejercicio profesional
Acta Junta Gobierno Ayuntamiento Niguelas 22-05-2012