Source: http://www.eclairage-securite.com/faq/quelles-sont-les-regles-d-installation-des-baes-ou-lsc-dbr-dispositif-de-balisage-renforce--31.html
Timestamp: 2018-04-19 19:05:07+00:00
Document Index: 202936456

Matched Legal Cases: ['§3', '§3', '§2', '§ 533', '§ 431', '§2', 'arrêt ']

Devis FAQ
Tout savoir sur l’éclairage de sécurité.
Réglement, énergie durable.
Votre établissement, notre catalogue produits,
toutes les solutions durables.
Puis-je utiliser un onduleur informatique comme source centrale ?
Pourquoi une source centrale ?
Existe-t-il une distance réglementaire de balisage d'évacuation pour les parkings ?
Puis-je utiliser des disjoncteurs à neutre coupé sur une source centrale alternative ?
Faut-il raccorder la terre des luminaires classe I sur une source TBTS ?
Choisir une catégorie Informations > Définitions Informations > Législation Informations > Energie durable Solutions > Votre établissement Solutions > Installation Solutions > Catalogue produits Catalogue produit > Catalogue produit Solutions > Solutions durables
16 questions trouvées
Qui est le responsable de l'application des règles sur l'évacuation des Personnes en Situation de Handicap (PSH) ? Et qui contrôle le respect de ces mesures ?
Le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre partagent la responsabilité de l'application des règles d'accessibilité lors de la construction ou lors création de surfaces et de volumes nouveaux. Le propriétaire, l'employeur ou l'exploitant pour les ...
Le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre partagent la responsabilité de l'application des règles d'accessibilité lors de la construction ou lors création de surfaces et de volumes nouveaux.
Le propriétaire, l'employeur ou l'exploitant pour les établissements existants.
Le contrôle est sous la responsabilité du Préfet, du Maire ou de ses délégués, des fonctionnaires et des agents asstés et habilités par le ministère en charge de l'urbanisme.
Les préconisation d'installation correspondent aux mêmes règles relatives aux installations d'éclairage de sécurité selon l'arrêté du 14 décembre 2011 - Article 5 : Il vous faut installer un bloc ou un luminaire tous les 15m dans les ...
Les préconisation d'installation correspondent aux mêmes règles relatives aux installations d'éclairage de sécurité selon l'arrêté du 14 décembre 2011 - Article 5 :
Il vous faut installer un bloc ou un luminaire tous les 15m dans les cheminements ; à chaque sortie ou issue de secours, à chaque changement de direction et à chaque obstacle ; menant aux sorties aménagées pour les Personnes en Situation de Handicap (PSH) ou aux Espaces d'Attente Sécurisé (EAS).
Concrètement les DBR viennent compléter l'éclairage d'évacuation et sont constitués de BAES ou de équipés d'une fonction qui permet de renforcer le balisage des cheminements d'évacuation dédiés aux personnes dans l'incapacité d'évacuer ou d'être évacuées rapidement, par la mise en évidence lumineuse d'un pictogramme spécifique.
La loi du 11 Février 2005, relative à "l'égalité droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées" doit permettre à toute personne d'exercer les actes de la vie quotidienne et de participer à la vie sociétale.
Dans ce contexte, il est primordial de donner la plus grande autonomie possible aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite dans leur déplacement cas d'alarme générale d'évacuation.
La mise en conformité de tous les établissements accueillant du public est obligatoire depui le 1er Janvier 2011 pour toute nouvelle demande de permis de construire. Et devra être réalisée au plus tard le 1er Janvier 2015 pour les anciens bâtiments.
Oui, depuis le 24 octobre 2009, de nouvelles dispositions du règlement de sécurité précise des règles de balisage dans les parkings couverts ou en extérieurs. La nouvelle rédaction de l'article PS 22 indique que la distance entre les deux foyers ...
Oui, depuis le 24 octobre 2009, de nouvelles dispositions du règlement de sécurité précise des règles de balisage dans les parkings couverts ou en extérieurs.
La nouvelle rédaction de l'article PS 22 indique que la distance entre les deux foyers lumineux au sol ne doit pas excéder 10 mètres.
Pour mémoire, l'article PS 22 stipule que les chemins d'évacuation sont balisés par des points lumineux en partie haute et en partie basse à une hauteur inférieure à 0,50 mètres du sol. Lorsque les points lumineux de la partie basse sont encastrés dans le sol et équipés de LED, le flux lumineux de 45 lumens est remplacé par une intensité de 7 candélas à +/- 15° dans l'axe de cheminement.
Faut-il vérifier que le produit soit NF AEAS ?
Oui, d'autant plus dans une ère de contrefaçons, de discount et de Low Cost, soyons vigilants sur la provenance des produits et leur conformité... il en va de notre sécurité... Cette marque AEAS est garante d'une sécurité certifiée et de la ...
Oui, d'autant plus dans une ère de contrefaçons, de discount et de Low Cost, soyons vigilants sur la provenance des produits et leur conformité... il en va de notre sécurité... Cette marque AEAS est garante d'une sécurité certifiée et de la conformité du produit aux lois françaises.
Vous pouvez même aller plus loin dans votre démarche avec la marque HQ Energie qui s'appuie sur ces critères et rpond en plus, aux exigences environnementales.
HQ Energie se fixe 3 objectifs d'éco-performance :
Diminuer la consommation énergétique globale
Améliorer la maintenance et la durée de vie
Dans les articles du règlement de sécurité dans les ERP - Arrêté de Novembre 2001. « Maintenance, exploitation et vérifications (art. EL18 EL19 EC13 EC14 EC15)Deux points sont à retenir :- Article EC 14§3« ExploitationCes opérations peuvent être ...
Dans les articles du règlement de sécurité dans les ERP - Arrêté de Novembre 2001. « Maintenance, exploitation et vérifications (art. EL18 EL19 EC13 EC14 EC15)
- Article EC 14§3« Exploitation
Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l’utilisation de blocs autonomes comportant un Système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme en vigueur NFC 71-820.
- Article EL 19 §2 « Vérifications techniques
La périodicité des vérifications est annuelle.
Les vérifications se traduisent par un simple contrôle de l'allumage de la LED verte de « Bon Etat » de marche de chaque bloc SATI, l'éclairage normal étant présent.
Toute anomalie constatée lors de ces vérifications doit faire l'objet d'une intervention de maintenance exécutée par une personne qualifiée (Personnes ou organismes agréés par le Ministère de l'Intérieur ou techniciens agréés par un organisme de contrôle).
Non.Ce n'est en aucun cas possible.Le règlement de sécurité impose le schéma IT.La norme NFC 15-100 spécifie dans sa partie 4-43 au paragraphe 431.2.2 que dans "les installations où le neutre n'est pas relié directement à la terre (schéma IT), ...
Ce n'est en aucun cas possible.
Le règlement de sécurité impose le schéma IT.
La norme NFC 15-100 spécifie dans sa partie 4-43 au paragraphe 431.2.2 que dans "les installations où le neutre n'est pas relié directement à la terre (schéma IT), lorsqu'il est nécessaire de distribuer le conducteur de neutre, il y a lieu de prévoir une protection de surintensité sur le conducteur de neutre de tout circuit, détection qui doit entrianer la coupure de tous les conducteurs actifs du circuit correspondant, y compris le conducteur de neutre".
Les disjoncteurs à neutre coupé n'ont pas de détection de surintensité dans le neutre.
Pourtant, le § 533.3.1 de la partie 5-53 de la norme NFC 15-100 nous dit que lorsque l'installation est réalisée en IT, les protections doivent pouvoir couper sur un pôle le courant du double défaut.
Oui, mais cette possibilité est assortie d'une condition énoncée dans la partie 4-43 au § 431.2.2 :
- soit il existe en amont un disjoncteur qui possède la détection de surintensité sur le neutre.
- soit une protection à courant différentiel-résiduel qui coupe tous les conducteurs actifs, y compris le neutre.
Or ces dispositions sont contraires à la prescription EL16 §2, qui précise que "Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l’affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n’interrompe pas l’alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source". Autrement dit, il n'est pas possible de mettre des disjoncteurs de tête ou une protection différentielle de tête.
Donc, que les disjoncteurs soient tous de même calibre ou non, ils doivent impérativement être bipolaires, et non simplement à neutre coupé.
Non. Les articles 414.4.4 et 414.4.5 de la norme NF C15-100 spécifient bien que ni les parties actives, ni les masses ne doivent être reliées électriquement et intentionnellement à la terre ou à des masses d'autres circuits. Le faire revient à ...
Non. Les articles 414.4.4 et 414.4.5 de la norme NF C15-100 spécifient bien que ni les parties actives, ni les masses ne doivent être reliées électriquement et intentionnellement à la terre ou à des masses d'autres circuits. Le faire revient à détruire les précautions prises pour isoler le circuit secondaire de la source et la rendre ainsi TBTS.
Sans câbler la terre, il conviendra également de veiller à ne pas mettre les masses d'un luminaire classe I à la terre. Attention, si celui-ci est monté sur une résille métallique, elle-même à la terre...
La mise en oeuvre des sources centrales conformes à la Très Basse Tension de Sécurité est simplifiée par rapport aux autres sources centrales. En effet, les normes d'installation électriques doivent être respectées. Voir article EL 16 du ...
La mise en oeuvre des sources centrales conformes à la Très Basse Tension de Sécurité est simplifiée par rapport aux autres sources centrales.
En effet, les normes d'installation électriques doivent être respectées. Voir article EL 16 du réglement de sécurité. Ceci suppose un contôleur permanent d'isolement dans l'installation et la présence du conducteur de protection sur tous les appareils raccordés à la source centralisée. Avec une source conforme TBTS, le contrôleur permanent d'isolement (CPI) n'est plus nécessaire. De même, les conducteurs de terre ne sont plus nécessaires.
Les sources centrales 48V de marque AEES sont conformes TBTS. Voilà de quoi vous simplifier l'installation !
Non. Ces constructeurs font référence à la norme NF 71-815. Si elle est obligatoire, elle n'est pas suffisante. Le réglement de sécurité ajoute des contraintes fortes sur l'installation qui complètent les dispositifs de la norme NF C15 100. ...
Non. Ces constructeurs font référence à la norme NF 71-815. Si elle est obligatoire, elle n'est pas suffisante.
Le réglement de sécurité ajoute des contraintes fortes sur l'installation qui complètent les dispositifs de la norme NF C15 100. Entre autres, sauf cas très spécifique, le tableau de sécurité doit faire partie de la source centrale. Du fait du changement de régime de neutre, le contrôleur permanent d'isolement est obligatoire. Les circuits évacuation et ambiance doivent être séparés...
Adressez-vous à des spécialistes de l'éclairage de sécurité ; cela vous évitera bien des problèmes d'installation et d'exploitation.
Non. Les sources centrales doivent impérativement être conformes aux normes EN 50-178 et NF 71 815, ce que les onduleurs informatiques ne sont habituellement pas. D'autre part, les onduleurs informatiques sont conçus pour des autonomies courtes, ...
Non. Les sources centrales doivent impérativement être conformes aux normes EN 50-178 et NF 71 815, ce que les onduleurs informatiques ne sont habituellement pas.
D'autre part, les onduleurs informatiques sont conçus pour des autonomies courtes, 10 à 15 minutes, et le dimensionnement des composants s'accorde mal à la durée minimum d'une heure requise pour l'éclairage de sécurité.
Enfin, de nombreux revendeurs d'onduleurs en France achètent des matériels conçus et fabriqués en Orient ou en Extrème-Orient... Il est parfois utile de se rappeler que les sources centralisées protègent des personnes !
Les autorités de la protection civile ont imposé les sources centrales dans les établissements recevant un certain nombre de visiteurs. La raison tient dans la fiabilité de cette solution en comparaison de la solution par blocs autonomes, ...
Les autorités de la protection civile ont imposé les sources centrales dans les établissements recevant un certain nombre de visiteurs. La raison tient dans la fiabilité de cette solution en comparaison de la solution par blocs autonomes, parfois moins chère à l'installation. En effet, les professionnels du secteur reconnaissent que 20 à 30% des blocs autonomes installés en France sont en panne !
Dans le cas d'une source centrale, les points lumineux d'évacuation sont allumés en permanence, ce qui permet de détecter immédiatement une source centrale à l'arrêt ou un point lumineux défaillant.
Faut-il câbler la terre si le luminaire est classe II ?
Cas général Il n'est pas nécessaire de raccorder le fil de terre sur un luminaire de classe II. Par contre, le câble d'alimentation doit comporter le fil de terre (NF C15 100), car il est possible que ce luminaire soit remplacé dans le futur par ...
Il n'est pas nécessaire de raccorder le fil de terre sur un luminaire de classe II. Par contre, le câble d'alimentation doit comporter le fil de terre (NF C15 100), car il est possible que ce luminaire soit remplacé dans le futur par un luminaire classe 1.
La source d'alimentation est TBTS. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tirer la terre dans le câble d'alimentation. Que le luminaire soit classe I ou classe II, la terre n'est donc pas raccordée.
IP dans les vestiaires avec ou sans douches collectives?
La classification des locaux est faite selon la norme NF C 15-103 (mars 2004) et pour les douches collectives, se reporter à la norme NF C 15-100 Partie 7.701.71.2. Les volumes sont fonction de la distance eau/Nrj - Zone 0 IP 27 IK07 ...
La classification des locaux est faite selon la norme NF C 15-103 (mars 2004) et pour les douches collectives, se reporter à la norme NF C 15-100 Partie 7.701.71.2.
Les volumes sont fonction de la distance eau/Nrj
- Zone 0 IP 27 IK07 (arrivées)
- Zone 1 IP 24 IK07 (hauteur min. 2,5m)
- Zone 2 IP 23 IK07 (vestiaires dans la cabine douche)
- Zone 3 IP 21 IK07 (vestiaires séparés).
Pour les vestiaires d’une piscine, avec douches, sans douche (zone 2 et 3), tous les points lumineux d'éclairage de sécurité AEES (BAES) en standard IP 43 peuvent être installés.
Attention ! Si le nettoyage des locaux se fait à la lance incendie, installer des points lumineux IPx5.
S'il n'est pas obligatoire, il est néanmoins fortement recommandé. En effet, une grande partie des blocs autonomes utilisés en France sont en panne faute d'avoir été maintenus. Les blocs autonomes à performance SATI réalisent automatiquement des ...
S'il n'est pas obligatoire, il est néanmoins fortement recommandé.
En effet, une grande partie des blocs autonomes utilisés en France sont en panne faute d'avoir été maintenus. Les blocs autonomes à performance SATI réalisent automatiquement des tests à intervalle régulier pour détecter des pannes de la source lumineuse ou de la batterie. Un voyant orange alerte l'exploitant qu'il doit intervenir sur le bloc autonome.
Ces tests se faisant périodiquement, il conviendra de vérifier chaque bloc régulièrement pour constater le résultat de son autotest, et prendre les mesures correctives, le cas échéant.
Pour éviter ces rondes fastidieuses, vous pourrez opter pour un système DIAG, permettant de centraliser le résultat des tests SATI sur la télécommande, et d'activer une aide à la localisation du bloc défectueux.
Les normes sont définies par le réglement de sécurité français, pour connaitre les règles propres à votre établissement, consulter la rubrique Solutions > Votre Etablissement.