Source: http://www.studiofonzar.com/forum/search.php?author_id=199&sr=posts
Timestamp: 2020-02-29 12:44:23+00:00
Document Index: 153602684

Matched Legal Cases: ['art. 5', 'art.6', 'art. 5', 'art. 6', 'art. 5', 'art. 5', 'art.2', 'art. 10', 'art. 71']

gio mag 10, 2018 6:46 am
Come si fa a chiamare impianto Art 1 comma 2 lettera e quello che in effetti è un assemblaggio di attrezzature volte a produrre aria compressa?
mer mag 09, 2018 8:01 am
Vorrei sapere dal forum se è corretta la mia interpretazione aggiuntiva a questo interessante quesito: a) Leggendo quanto esposto ci sarebbe comunque un minimo di dubbio che la sala compressori pur auto generando aria compressa possa cadere o meno nell’applicazione del 37/08; e allora pongo all’atte...
gio feb 16, 2017 6:05 pm
Argomento: Verifica valvola di sicurezza per serbatoio aria compressa
Re: Verifica valvola di sicurezza per serbatoio aria compres
Capacità serbatoio aria compressa Nel caso citato abbiamo a che fare con un compressore a velocità variabile e la caratteristica principale di tale tipologia di compressore è il fatto che la Portata segue istante per istante il Consumo delle utenze; per comprendere meglio ciò che dirò dopo trasformi...
mar set 08, 2015 6:32 pm
Argomento: RIQUALIFICAZIONE PERIODICA E SUE MODALITA'
E' un punto in cui a mio parere esiste poca chiarezza; lo descrivo con un esempio: Se possiedo un impianto in cui convivono apparecchi a pressione semplice che usufruiscono dell' art. 5 comma C (di cui richiedo immediatamente la messa in servizio con l'art.6,vedi serb. lt 500 o 725) con apparecchi c...
ven giu 27, 2014 11:52 am
Argomento: Verifica di Primo Impianto obbligatoria
Re: Verifica di Primo Impianto obbligatoria
Se il serbatoio è un apparecchio semplice, la pressione è minore di 12 bar e il prodotto PrxV è < o uguale a 8.000 (art. 5), sei in presenza di un serbatoio che può sfruttare l'art. 6 (se l' impianto non è denunciato come insieme) e quindi denunciare il serbatoio tramite il protocollo della dichiara...
lun giu 23, 2014 6:33 pm
Argomento: Insiemi secondo l'art. 5 comma 1 lettera D
Insiemi secondo l'art. 5 comma 1 lettera D
Si tratta di un articolo che permetterebbe alle attrezzature omologate PED di escludere dalla verifica di messa in servizio un insieme di apparecchiature che godono di una certificazione da parte di un ON. Ora a pelle avverto una certa confusione nel sostenere che tutto fili liscio come l'olio in qu...
mar giu 17, 2014 6:44 pm
Argomento: Declassamento di una attrezzatura in pressione
Re: Declassamento di una attrezzatura in pressione
Il problema è il fatto che probabilmente l'Inail dovrà rivolgersi al DOM per potere accettare la variazione dei dati di targa e questo non può riguardare (per costi e tempo) una attrezzatura per cui si vorrebbe utilizzare questo "escamotage" per potere baypassare quel "collo di bottiglia" che è il t...
lun giu 16, 2014 6:17 pm
Declassamento di una attrezzatura in pressione
Questo argomento solitamente è trattato (vedi circolare Ispesl del 06/12/05) al fine di effettuare riparazioni su tali attrezzature, e normalmente sono modifiche importanti tanto che l'Ispesl le ha riprese con precisazioni mirate. Ora però vorrei considerare questo argomento sotto un altro aspetto. ...
lun giu 16, 2014 5:42 pm
Argomento: Vecchio compressore e nuovo serbatoio - PED - ISPESL
Re: Vecchio compressore e nuovo serbatoio - PED - ISPESL
Tutto è sottoposto alla dichiarazione di messa in servizio se non ricadi nelle esclusioni dell'art.2 del DM 329, il problema è se con o senza la verifica di impianto. Forse non è ben chiaro il concetto, la corrosione è sia interna che esterna all'apparecchio in questione (serbatoio nuovo) quindi va ...
lun ago 26, 2013 6:15 pm
Argomento: portata fuga aria compressa
Re: portata fuga aria compressa
La perdita di consumo si determina facilmente effettuando l'analisi dei consumi strumentale in sala compressori (ad esempio su cadenza settimanale). Qualsiasi operatore nel campo dell'aria compressa è in grado di fartela con un errore medio del 5%. Posso dirti come calcoliamo empiricamente(con un er...
lun ago 26, 2013 5:12 pm
Buongiorno, non è vero che le case dei compressori non danno indicazioni sul conto delle fughe di aria compressa negli impianti di utenza; uno su tutti nel sito kaeser.com, alla barra nella voce tool box, cliccare e andare alla voce fughe, inserire nelle celle di dwstinazione i dati richiesti che so...
ven ago 02, 2013 8:39 am
La G mi è rimasta nella scrivente, ho scritto di butto, ma se è più importante del contenuto allora ho sbagliato forum perchè il DM 329 è cosa importante e seria e 40 anni di esperienza con tutte le USL e ISPESL-INAIL immaginalbili e con ingegneri di altre generazioni,è forse poca cosa rispetto all'...
ven ago 02, 2013 8:06 am
Il problema è che siete degli ottimi ingenieri, ma non conioscete le macchine con cui avete a che fare. Un compressore che fornisce 10 m3 di aria al minuto con potenza non distante da 55 kW, al suo interno ha un serbatoio separatore aria-olio che come già accennato 9 volte su dieci ha una pressione ...
mer lug 31, 2013 6:18 pm
a) Non ci se e ne ma, la valvola di sicurezza deve avere per sicurezza una portata di scarico maggiore della somma delle portate dei 2 compressori. b) La valvola di sicurezza deve avere una pressione minore o pari alla pressione di bollo. c) Deroga: siccome i 2 compressori hanno portata singola di 1...
Argomento: Verifiche decennali sui serbatoi
Re: Verifiche decennali sui serbatoi
<in riferimento alla richiesta di Pimium, è d'obbligo ricordare quanto segue da fonti INAIL: APPENDICE C Verifica d’integrità: riferimenti legislativi Tra le verifiche di riqualificazione periodica (comma 2 dell’art. 10 del D.M. n. 329/2004), ovvero le verifiche periodiche (comma 11, art. 71 e alleg...