Source: http://composi.info/proyecto-de-acondicionamiento-de-alumbrado-publico-en-varias-c.html?page=4
Timestamp: 2020-01-25 08:23:40
Document Index: 392094140

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 19', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 17']

1.9.ARTÍCULO 11: MATERIALES A UTILIZAR EN OBRA - Proyecto de acondicionamiento de alumbrado publico en varias cuadras...
1.10.ARTÍCULO 12: ENTREGA DE LOS ELEMENTOS RETIRADOS
1.11.ARTÍCULO 13: VISTAS DE LA OBRA
1.12.ARTICULO 14: PROYECTO EJECUTIVO
1.13.ARTÍCULO 15: OBLIGACION DEL REPRESENTANTE
1.14.ARTÍCULO 16: RECHAZO DE MATERIALES
1.16.ARTICULO 18: FUERZA MAYOR
1.17.ARTÍCULO 19: PERSONAL OBRERO
1.9.ARTÍCULO 11: MATERIALES A UTILIZAR EN OBRA
Lámparas marca tipo OSRAM VIALOX- NAV (SON) SUPER 4Y tubulares claras de 400 wts
Lámparas marca tipo OSRAM VIALOX- NAV (SON) SUPER 4Y tubulares claras de 250 wts
Lámparas marca tipo OSRAM VIALOX- NAV (SON) SUPER 4Y tubulares claras de 150 wts
Estás lámparas deberán presentar certificado y garantía de fábrica y estarán sujetas a ensayos en el I.N.T.I. o el organismo que la Municipalidad de Ituzaingó designe con costo a cargo del contratista.
Balasto tipo ITALABIA 400 w Súper Sodio
Potencia de lámpara 400 w Corriente de lámpara 5,6 A Potencia de línea 480 w Corriente de línea 5,6 A T t 120º D T 70º
Balasto tipo ITALABIA 250 w Súper Sodio
Potencia de lámpara 250 w Corriente de lámpara 3 A Potencia de línea 300 w Corriente de línea 3 A T t 120º D T 70º
Balasto tipo ITALABIA 150 w Súper Sodio
Potencia de lámpara 150 w Corriente de lámpara 1,8 A Potencia de línea 180 w Corriente de línea 1,8 A T t 120º D T 70º
Ignitores tipo ITALABIA 400 w que posee condensador, circuito resistente y circuito de disparo para lámparas tipo OSRAM VIALOX – NAV (SON) SUPER 4Y. El ignitor actúa en conjunto con el balasto tipo ITALABIA para lo cual deberá respetar la marca especifica para garantizar la durabilidad de las lámparas o marca de calidad y condiciones similares.
Ignitores tipo ITALABIA 250 w que posee condensador, circuito resistente y circuito de disparo para lámparas tipo OSRAM tipo VIALOX – NAV (SON) SUPER 4Y. El ignitor actúa en conjunto con el balasto tipo ITALABIA para lo cual deberá respetar la marca especifica para garantizar la durabilidad de las lámparas o marca de calidad y condiciones similares.
Ignitores tipo ITALABIA 150 w que posee condensador, circuito resistente y circuito de disparo para lámparas tipo OSRAM VIALOX – NAV (SON) SUPER 4Y. El ignitor actúa en conjunto con el balasto tipo ITALABIA para lo cual deberá respetar la marca especifica para garantizar la durabilidad de las lámparas o marca de calidad y condiciones similares.
Capacitores marca Corilux: 400 w que cumple con las normas para utilizar en circuitos auxiliares de iluminación.
TENSIÓN NOMINAL: 250 V con cable de cobre
Capacitores marca Corilux: 250 w que cumple con las normas para utilizar en circuitos auxiliares de iluminación.
Capacitores marca Corilux: 150 w que cumple con las normas para utilizar en circuitos auxiliares de iluminación.
Fotocontrol y zócalo marca LUMNIA
Tensión de trabajo 176 v/230 v Nivel de encendido 10 lux + - 30% Nivel de apagado Menor a 50 lux Temperatura de funcionamiento – 30ºc + 50ºc Tiempo de reacción del rele a 500 lux 10 a 90 segundos. Vida útil de promedio 5000 operaciones Consumo promedio Menor a 4 watts.
En el caso de los materiales recién mencionados, Lámparas, Balastos, Ignitor, Capacitor y Fotocontrol se deberá presentar Número de lote y partida de fabricación para completar el sistema de rastreabilidad.
Los elementos que sean retirados definitivamente de la vía pública, en el estado en que se encontraban, junto con el inventario de la obra realizada en cada día, deben ser entregados diariamente en el obrador municipal, cito en la calle Pringles 2450 de Ituzaingó.
La Contratista deberá presentar del primero (1º) al quinto (5º) día de cada mes y hasta la Recepción Provisoria, tres fotografías en colores, distintas entre sí, de 12 x 18 cm, con tres (3) copias de cada una, y sus respectivos archivos digitales por cada arteria donde halla trabajado.
Cada fotografía tendrá, en forma visible, la fecha de su toma y el número de la luminaria así como la ubicación de la misma.
La Inspección determinará el punto, forma y el ángulo desde donde se tomarán las vistas.
Dentro de los treinta (30) días corridos de la fecha de Recepción Provisoria, la Contratista, entregará veinte (20) fotografías de la obra terminada desde los puntos de vista, por cada arteria, que indique la Inspección de iguales características que las enunciadas precedentemente; adjuntará tres (3) copias de cada una y sus correspondientes archivos digitales.
En base al proyecto oficial de esta licitación, el replanteo del contratista y el proyecto ejecutivo estarán íntegramente a cargo de la contratista, basándose en la documentación técnica que forma parte integrante del presente pliego y las observaciones que se realicen.
El Representante Técnico firmará y gestionará las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de carácter técnico y estará en todas las operaciones de este carácter que sea necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas, mediciones, certificados parciales y finales, recepciones de obras y toda otra documentación necesaria para llevar a cabo el objeto del presente contrato. Las actas quedarán convalidadas por parte del Comitente, con la sola rúbrica del funcionario designado a tal fin. La incomparecencia del Representante Técnico, o sus negativas a las firmas de las Actas, inhabilitará al contratista para efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el Comitente.
Todo material rechazado por la Inspección, deberá ser retirado de la obra por el Contratista, dentro de un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.-
1.15.ARTÍCULO 17: AMPLIACION DEL PLAZO
Si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecución mayor plazo del estipulado en el Contrato, en su momento, se considerará una ampliación del Original pactado.-
Los atrasos por fuerza mayor, deberán ser comunicados dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la causa y la Inspección decidirá si pueden considerarse como tales, en cuyo caso se prorrogará el plazo en igual tiempo que el perdido. Este requisito es imprescindible para considerar prórrogas, ya que no se considerarán ninguna por más fundados que fueran sus motivos, si el contratista no las comunicó en su oportunidad.-
El contratista empleará el número necesario y suficiente de personal idóneo a juicio de la Inspección, la que podrá ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que por su impericia, mala fe, insubordinación, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de los trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra.
El Contratista cumplirá con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista deberá presentar y exhibir todos los documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como empleador.