Source: http://docplayer.fr/1331911-Guide-desenfumage-regles-applicables-mise-a-jour-2007-http-www-allsecurite-com-page-1-mise-a-jour-20-03-07.html
Timestamp: 2018-04-25 17:03:36+00:00
Document Index: 23658511

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', "l'article 12", "l'article 12"]

GUIDE DESENFUMAGE REGLES APPLICABLES. (Mise à jour : 2007) page 1 Mise à jour : 20/03/07 - PDF
GUIDE DESENFUMAGE REGLES APPLICABLES. (Mise à jour : 2007) page 1 Mise à jour : 20/03/07
Download "GUIDE DESENFUMAGE REGLES APPLICABLES. (Mise à jour : 2007) http://www.allsecurite.com page 1 Mise à jour : 20/03/07"
1 GUIDE DESENFUMAGE REGLES APPLICABLES (Mise à jour : 2007) page 1 Mise à jour : 20/03/07
2 S O M M A I R E S O M M A I R E INTRODUCTION AU DESENFUMAGE...3 LE DESENFUMAGE...14 LE DESENFUMAGE DANS LE CODE DU TRAVAIL...16 LE DESENFUMAGE DANS LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT...19 LE DESENFUMAGE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC L INSTRUCTION TECHNIQUE N LE DESENFUMAGE NATUREL...33 LE DESENFUMAGE MECANIQUE LE DESENFUMAGE DES ESCALIERS SOLUTIONS APPLICABLES AUX CIRCULATIONS ENCLOISONNEES...47 SOLUTIONS APPLICABLES AUXAUX LOCAUX ACCESSIBLES AU PUBLIC...53 L INSTRUCTION TECHNIQUE N LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (I.G.H.) LA REGLE R 17 APSAD...79 EXEMPLES DE CALCULS DE DESENFUMAGE...81 LES SPECIFICITES LIEES A CHAQUE TYPE LES OBLIGATIONS85 page 2 Mise à jour : 20/03/07
3 INTRODUCTION AU DESENFUMAGE page 3 Mise à jour : 20/03/07
4 PHILOSOPHIE DU DESENFUMAGE LE MOUVEMENT DES FUMEES Les fumées ont tendance à occuper le maximum de volume, elles suivent la loi suivante : (PV)/T = CONSTANTE P : pression dans le local (N/m2)(Pa) V : volume des gaz du local T : température absolue des gaz ( K) Donc à volume constant (local hermétiquement clos), nous obtenons une augmentation de la pression. Les locaux n étant pas étanches, nous obtenons une légère surpression ( 5 à 40 Pa) du local incendié. Dans le cas d une seule ouverture du local, les fumées étant chaudes, on obtient un équilibre aéraulique de part et d autre d un plan neutre tel que représenté sur le schéma ci-dessous : Gaz chauds + Plan neutre Air comburant - page 4 Mise à jour : 20/03/07
5 OBJECTIF Le désenfumage remplit deux fonctions essentielles : o Rendre praticables les locaux en contact avec le feu o Empêcher la propagation du feu hors du volume sinistré Pour y parvenir, le désenfumage tend à : Maintenir une visibilité suffisante Diminuer la teneur en gaz toxiques Conserver un taux d oxygène acceptable Evacuer la chaleur produite par le foyer Le contrôle de l atmosphère des locaux sinistrés impose un processus de ventilation naturel ou mécanique. L évacuation des locaux devant intervenir le plus tôt possible, la mise en route du désenfumage doit se faire dès la perception du sinistre, de manière automatique et/ou manuelle. La première contrainte à respecter pour une installation efficace est le compartimentage. Le désenfumage n est possible que pour un compartiment ou un niveau, le compartimentage étant réalisé par les cloisons, les portes, clapets,et, dans les grands volumes, des retombées ou écrans de cantonnement. Le désenfumage découle d une analyse préalable du risque d incendie et, dans un domaine aussi vaste que complexe, il n est pas possible de trouver une solution unique répondant à tous les cas de figure. page 5 Mise à jour : 20/03/07
6 ADAPTATION A LA SITUATION Cette analyse débouche sur des solutions différentes en fonction des risques encourus : o Dans les établissements où le risque d apparition du feu est minime durant la présence du public, le désenfumage est généralement inutile. ( Et. De culte, piscine, patinoires, gymnases,etc.) Toutefois on peut prévoir dans ce cas de désenfumer les locaux annexes tels vestiaires, circulations, ou locaux techniques. o Dans les établissements à simple rez de chaussée ne comportant pas de locaux à sommeil et ne recevant pas un proportion importante de personnes handicapées (art. GN8) le désenfumage n est pas nécessaire pour les locaux d un superficie < 300 m 2 car l évacuation est facile, o Dans les établissements à étage, on mettra à l abri les escaliers encloisonnés,. les circulations horizontales communes peuvent ne pas être désenfumées si elles desservent des locaux désenfumables et si leur longueur est inférieure à 30 m. o Dès que les locaux dépassent 300m2 (100 m2 en sous-sol), que le seuil des personnes handicapés est important ou qu des locaux à sommeil sont présents, il est nécessaire de désenfumer afin de faciliter l évacuation et l intervention des secours. o Dans les bâtiments industriels et commerciaux, le désenfumage est indispensable pour assurer la protection de l outil de travail et des marchandises.( Priorité cependant à l extinction automatique) page 6 Mise à jour : 20/03/07
7 DIFFERENTS TYPES DE DESENFUMAGE On distingue 3 types de désenfumage : Le désenfumage des grands volumes ou locaux, Le désenfumage des circulations horizontales, Le désenfumage des escaliers LE DESENFUMAGE NATUREL Le désenfumage d un compartiment ou canton est assuré par les exutoires (ou ouvrants) en toiture et en façade, associés à des amenées d'air d'une surface au moins équivalente ; leur positionnement et leur répartition respectifs seront judicieusement établis. Le mode de calcul de la surface des exutoires est fixé par divers textes (Circulaire du ministère du Travail du 14 avril 1995, Instruction technique n 246 du ministère de l'intérieur, Règle R 17 de l'apsad, etc.). Généralement, la surface utile des exutoires (SUE) est déterminée à partir d'un taux fixé selon : _ la nature du risque ou de l'activité, _ la hauteur de référence H, _ la hauteur de la zone enfumée H'. L'ouverture des exutoires doit être commandée de façon automatique et manuelle. LE DESENFUMAGE MECANIQUE L'extraction mécanique se fera en partie haute des locaux et son débit sera calculé sur la base de 1 m 3.s-1 pour 100 m2 de surface au sol. Ce système demande l'arrêt de toute ventilation et des amenées d'air de compensation (soit naturellement par des ouvertures directes sur l'extérieur, soit mécaniquement). On peut, pour le désenfumage, faire appel à quatre techniques de balayage des locaux différentes selon le système (naturel ou mécanique) des amenées d'air et des exutoires. Techniques de balayage : Le désenfumage naturel/naturel Le désenfumage naturel/mécanique Le désenfumage mécanique/naturel Le désenfumage mécanique/mécanique page 7 Mise à jour : 20/03/07
8 DESENFUMAGE DES GRANDS VOLUMES LE DESENFUMAGE NATUREL/NATUREL C est le plus couramment utilisé. Il est réalisé par des ouvertures en toitures et des ouvrants en façades complétés par des entrées d air. Ef SUE H Ecran de cantonnement H1 AI AF AI SUE : Surface Utile des exutoires AF : Surface du foyer Ef : Epaisseur de la couche de fumée² AI : Surface des entrées d air H : Hauteur de référence Hl : Hauteur libre de fumée L arrivée d air joue un rôle important et sa diminution entraîne le même phénomène que si on réduisant la surface de l exutoire. Lorsque la variable La valeur des paramètres ci-dessous ci-dessous augmente Epaisseur de la couche de fumée Température des fumées Pourcentage de chaleur dégagée SUE Diminue Diminue Augmente AI Diminue Diminue Augmente H Augmente Diminue Diminue Ef Augmente Augmente Augmente AF Augmente Augmente Diminue Puissance du feu Sans influence Augmente Augmente page 8 Mise à jour : 20/03/07
9 LE DESENFUMAGE NATUREL/MECANIQUE C est le cas souvent lorsqu il est impossible de désenfumer naturellement. On associe alors des extracteurs mécaniques. Dans cette solution : Les entrées d air sont indispensable s Compartimentage en cantons avec retombées sous toiture. Si plusieurs niveaux, l extraction n est réalisée qu au niveau sinistré. LE DESENFUMAGE MECANIQUE/NATUREL On ne parle pas ici de désenfumage proprement dit mais plutot de hiérarchisation des fumées. LE DESENFUMAGE MECANIQUE/MECANIQUE Les dispositions sont identiques au désenfumage naturel/mécanique. Les entrées d air sont réalisées par un soufflage mécanique. Afin de repecter les règles de hiérachie des pressions, on doit veiller à souffler un débit plu faible que le débit extrait. page 9 Mise à jour : 20/03/07
10 Exutoires Ouvrants Désenfumage Escaliers en surpression Télécommande en façade Désenfumage secours IGH LES MATERIELS DE DESENFUMAGE Fonction Position de sécurité Position d attente D Ouvert Fermé ou entrouvert (aération) D Ouvert Fermé tant que l installatio n assurant la surpressio n est en état de marche D Ouvert Fermé ou entrouvert (aération) Mode commande T et A T T T et TA Mode fonctionnement Alimenté/ à énergie intrinsèque A énergie intrinsèque Alimenté/ A énergie intrinsèque D Ouvert Fermé T Alimenté/ A énergie intrinsèque obligations Options de sécurité Prescriptions particulières Réarmable à distance, après fonctionnement télécommandé Amortissement de fin de course Réarmable à distance Amortissement de fin de course Contact de position de sécurité (fin de course) Contact de position d attente (début de course) Réarmable à distance, pour les ouvrants dont le mécanisme de réarmement est situé à h>3m du sol Amortissement de fin de course. Amortissement de fin de course Déclencheur thermique taré à 70 C +/- 7 C ou déclencheur à alliage eutectique de cat 1. DAD de fumée intégré Contact de position de sécurité (fin de course) Contact de position d attente (début de course) Déclencheur thermique taré à 70 C +/- 7 C ou déclencheur à alliage eutectique de cat 1. Contact de position de sécurité (fin de course) Contact de position d attente (début de course) Essai en position la plus défavorable Pas de commande autonome (DAD, déclencheur thermique) Ouvrant capable d assurer au moins 300 cycles d ouverture/fermeture télécommandés. Le constructeur doit établir une notice précisant les conditions de mise en uvre et montage. Pas de commande autonome (DAD, déclencheur thermique) Volets De transfert Pour conduit collectif Pour conduit shunt D et C fermé Ouvert Amenée d air de désenfuma ge donc exigences applicables à position de sécurité D et C Ouvert Fermé. Participe à la résistance au feu du conduit : exigences applicables à position de sécurité A T A énergie intrinsèque Alimenté/ A énergie intrinsèque D Ouvert Fermé T Alimenté/ A énergie intrinsèque Déclencheur thermique taré à 70 C +/- 7 C ou déclencheur à alliage eutectique de cat 1. Réarmable après déclenchement à froid Réarmable après déclenchement à froid Commande manuelle intégré niveau 0 ou 1 pour ouverture Contact de position (fin de course et début de course en IGH) Contact de position (fin de course et début de course en IGH) Commande manuelle intégrée niveau d accès 1. Pour ouverture et fermeture (IGH).En position «fermé» et «ouvert» Contact de position de sécurité (fin de course) Contact de position d attente (début de course) En position «fermé» Réarmement à distance interdit Durée du réarmement de la télécommande </= 30s. Durée non limitée si le DAS est capable, pendant le réarmement, de prendre en compte un ordre de mise en position de sécurité annulant ce dernier. Coffrets de relayage pour ventilateur D Ventilate urs en fonction nement désenfu mage Ventilateu rs en fonctionne ment confort T Alimenté Réarmable à distance après fonctionnement télécommandé Automaintien à partir de la réception de l ordre de mise en position de sécurité Commande manuelle intégré niveau 0 ou 1 D :désenfumage E : compartimentage - T : Télécommande A : Autocommande Contact de position de sécurité par ventilateur Contact de position d attente par ventilateur page 10 Mise à jour : 20/03/07 Contact de position de sécurité : présence effective d un débit d air suffisant au niveau du ventilateur Contact de position d attente : disponibilité, ventilateur l arrêt ou en fonctionnement confort. Si le ventilateur est à l arrêt, l ouverture de l un des organes de coupures placés sur le circuit d alimentation du moteur du ventilateur (excepté le contacteur de commande) doit être signalée en tant qu défaut.
11 LES MATERIELS DE DESENFUMAGE La NFS Dispositions relatives au désenfumage Le Système de Sécurité Incendie doit être indépendant de tout autre système tels que GTB, GTC, etc. Néanmoins, il est admis que le SSI puisse délivrer des informations concernant ses états à un autre système ( ex : défaut délivré par l AXONE) Alimentation L énergie de sécurité doit provenir d une alimentation de sécurité ( AES ou APS). Il peut être autorisé une alimentation à partir du réseau électrique à partir du réseau public à condition d une dérivation directe à partir du TGBT et sélectivement protégée. Les commandes électriques de passage de position de sécurité des DAS et les contrôles intéressant la sécurité doivent se faire sous une TBTS ou TBTP. Les câbles d alimentation provenant d une AES doivent être C2+cheminement protégé, soit CR1 et être indépendants des autres canalisations électriques. Ligne de télécommande Elles ne doivent en aucun cas emprunter un conduit aéraulique. Les lignes de télécommande et de contrôle peuvent emprunter les mêmes câbles mais ne doivent avoir aucune liaison galvanique entre elles ( monoconducteurs : section mini 1,5 mm2, multiconducteurs : section mini : 1 mm2). Les lignes de télécommande par émission de courant et les lignes de contrôle sont soit en CR1, soit en C2+ cheminements techniques protégés (sauf si elles pénètrent dans une ZS, C2 suffit) Les lignes de télécommande à rupture de courant sont au minimum en câbles C2. Les DAS L alimentation et la commande d un ventilateur de désenfumage doivent s effectuer au moyen d un coffret de relayage conforme à la Les canalisations électriques d alimentation depuis l AES jusqu au moteur ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges mais seulement contre les courts circuits. Un coffret de relayage doit être installé en dehors de la ZS qu il commande. Chaque ventilateur doit pouvoir être mis à l arrêt depuis l endroit où se trouve sa commande manuelle de mise en sécurité (CMSI ou DCS). Cette fonction ne doit pouvoir être obtenue qu en niveau «2» et doit être signalée en tant qu anomalie sur l US. Il est possible de retarder la mise en marche d un ventilateur (<30sec) pour obtenir une ouverture optimale des volets ( NFS 61949). page 11 Mise à jour : 20/03/07
12 LES MATERIELS DE DESENFUMAGE La NFS fiches produits Clapets autocommandés DEFINITION Clapet VRFI NO avec équipement FTE FONCTION Compartimentage POSITIONS de sécurité : Fermé d attente : Ouvert DECLENCHEMENT Fusible thermique taré à 70 C ( + ou 7 C) OBLIGATIONS Réarmement par action directe sur le clapet, après déclenchement à froid OPTIONS DE SECURITE - FCU et FCB - DCU et DCB PARTICULARITES En position fermé, ce DAS doit être bloqué par verrouillage Réarmement à distance interdit Clapets télécommandés DEFINITION Clapet VRFI NO avec équipement VDS ou VM FONCTION Compartimentage POSITIONS de sécurité : Fermé d attente : Ouvert DECLENCHEMENT Télécommandé (VDS et VM) et autocommandé (FTE) OBLIGATIONS Réarmement après déclenchement à froid FCU OPTIONS DE SECURITE - DCU - FCB et DCB PARTICULARITES En position fermé, ce DAS doit être bloqué par verrouillage Si le réarmement s effectue par télécommande, la durée doit être inférieure à 30 sec, sauf si le clapet est capable de prendre en compte un ordre de mise en sécurité pendant le réarmement et d annuler celui-ci. page 12 Mise à jour : 20/03/07
13 LES MATERIELS DE DESENFUMAGE Volet de transfert DEFINITION GFD NO FONCTION Désenfumage et Compartimentage POSITIONS de sécurité : Fermé d attente : Ouvert DECLENCHEMENT Autocommandé ( FCE 70 C) OBLIGATIONS Déclencheur thermique OPTIONS DE SECURITE - FCU et FCB - DCU et DCB PARTICULARITES Blocage en position fermé (sauf principe de la guillotine) Réarmement à distance interdit Report de signalisation en IGH Volet pour conduit unitaire ou collecteur «SHUNT» DEFINITION PVF PVFM PCF GCF GMAD VRFI NF FONCTION désenfumage POSITIONS de sécurité : Ouvert d attente : Fermé DECLENCHEMENT Télécommandé (VDS ou VM) OBLIGATIONS Réarmement après déclenchement à froid OPTIONS DE SECURITE - FCU et FCB - DCU et DCB PARTICULARITES En position ouvert, ce DAS doit être bloqué par verrouillage sauf pour la position «ouvert» d un volet type guillotine. Si le réarmement s effectue par télécommande, la durée doit être inférieure à 30 sec, sauf si le clapet est capable de prendre en compte un ordre de mise en sécurité pendant le réarmement et d annuler celui-ci. Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage DEFINITION AXONE FONCTION Désenfumage mécanique POSITIONS de sécurité : ventilateur en marche d attente : ventilateur à l arrêt ou en confort DECLENCHEMENT Télécommandé (émission ou rupture) OBLIGATIONS Réarmement à distance Automaintien à partir de la réception de l ordre de mise en sécurité. Commande manuelle intégrée PARTICULARITES page 13 Mise à jour : 20/03/07
14 LE DESENFUMAGE page 14 Mise à jour : 20/03/07
15 Les différentes réglementations ou prescriptions sont : _ Réglementation du Code du travail, _ Réglementation des Installations classées pour la protection de l'environnement, _ Réglementation des, _ Règle technique de l'apsad (R 17), _ etc. QUELLE REGLEMENTATION APPLIQUER? Les modes de calcul figurant dans ces différents textes conduisent à des surfaces d'exutoires notablement différentes. La circulaire du ministère du Travail n du 14 avril 1995 fournit déjà les premiers éléments de réponse pour aider le chef d'entreprise dans la détermination de la surface d'exutoire. En effet, elle stipule que «par exception au principe général d'application des mesures les plus contraignantes, [...], pour les dispositions relatives au désenfumage applicables aux locaux accessibles au public, le respect des mesures prévues par la réglementation des dispense des mesures prévues par le Code du travail.» De plus, elle précise que les «dispositions du Code du travail ne s'opposent pas à l'application de règles plus contraignantes lorsque ces bâtiments sont soumis à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.» NOTA : Pour le cas particulier de l'arrêté-type n 1510 (ex-183ter) relatif au stockage de certains produits dangereux, la surface minimale devant comporter des exutoires sera celle indiquée par le calcul issu du Code du travail Choix entre Code du travail et Réglementation des installations classées => Application directe du texte le plus contraignant Choix entre Code du travail et Réglementation =>Application de la réglementation ; Choix entre textes réglementaires et règle R 17 de l'apsad : - pour GR 1 à GR 3 => Application de la réglementation (Code du travail,réglementation des installations classées, réglementation ) - pour GR 4 à GR 7 =>Application de la règle R 17 sur demande de l'assureur. page 15 Mise à jour : 20/03/07
16 LE DESENFUMAGE DANS LE CODE DU TRAVAIL page 16 Mise à jour : 20/03/07
17 Décret n du 31 mars 1992 modifié: Art R : m² RdC ou étage m² sous-sol ou aveugle - tous les escaliers. - Naturel SG = 1/100 - Mécanique 1m 3 /s/100 m² Arr. Du 5 août 1992 modifié pris pour l application des art R et R du code du travail: Art 12 et 13: DF naturel ou mécanique Art 14: SUE = 1/200; IT 246 et IT 263 applicables. 300 m2 RDC / étage WC Sous/sol aveugle 100 m2 WC page 17 Mise à jour : 20/03/07
18 CIRCULAIRE DRT N DU 14 AVRIL SOUS-SECTION 3 DÉSENFUMAGE - ART. R Les locaux visés par cet article qui doivent comporter un dispositif de désenfumage sont les suivants : tous les locaux de plus de 300 m2 ; les locaux aveugles de plus de 100 m2 ; les locaux en sous-sol de plus de 100m2 ; tous les escaliers encloisonnés ou non encloisonnés ; tous les compartiments, quelle que soit leur surface, lorsque cette disposition est adoptée dans les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8mètres du sol. Ce désenfumage concerne : tout le compartiment s il n est pas prévu de cloisonnement ; les locaux visés ci-dessus et les dégagements (hormis les escaliers internes au compartiment établis sur deux niveaux) lorsque le compartiment comporte des cloisons. La règle du 1/100 de la superficie du local desservi se rapporte à la surface géométrique des évacuations de fumée et des amenées d air. Par simplification, la valeur minimale retenue pour la S.U.E. est de 1/200 de la surface du local ou du canton de désenfumage. En conséquence, pour les locaux de surface supérieure à 1000 m2, l application du taux prévu à l annexe I de l instruction technique précitée n est pas obligatoire. Tous les exutoires accompagnés de procès verbaux d essais réalisés par un laboratoire agréé qui ont un rapport S.U.E./surface géométrique (S.G.) supérieur ou égal à 0,5 et tous les ouvrants et les bouches en façade qui sont toujours affectés d un rapport de 0,5 ont donc, si leur surface géométrique est égale ou supérieure au 1/100, leur S.U.E. égale ou supérieure au 1/200. En revanche, en cas d utilisation d exutoires n ayant pu faire l objet d essais, une surface géométrique de 1/100 sera toujours insuffisante. En effet, selon l instruction technique précitée, on attribue à ces exutoires, à condition que leurs dispositifs d obturation ouvrent au moins à 110 degrés ou qu en position d ouverture ils ne fassent pas obstacle à l écoulement normal des fumées, un rapport S.U.E./ surface géométrique (S.G.) de 0,3. Type d ouvrant S.U.E. / S.G. S.G. S.U.E. Ouvrants et bouches en façade 0,5 1/100 1/200 Exutoires avec P.V. d essai Généralement : > 0,5 Généralement :1/100 1/200 Exutoires sans P.V. d essai mais ouvrant à 110 0,3 1/60 page 18 Mise à jour : 20/03/07
19 LE DESENFUMAGE DANS LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT page 19 Mise à jour : 20/03/07
20 ARRÊTÉ-TYPE N 1510 (EX-183TER) - ENTREPOTS COUVERTS (STOCKAGE DE MATIÈRES, PRODUITS OU SUBSTANCES COMBUSTIBLES, TOXIQUES OU EXPLOSIVES ENVOLUME AUMOINS ÉGAL À 500T DANS DES ENTREPÔTS COUVERTS) Lorsque le volume des entrepôts est supérieur ou égal à m3 et inférieur à m3 à l'exception : a) des dépôts utilisés au stockage exclusif d'une catégorie de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, b) des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leurs remorques, c) des établissements recevant du public..., la partie de l'entrepôt supérieure à la hauteur utile sous ferme comporte, à concurrence au moins de 2 % de la surface de l'entrepôt, des éléments judicieusement répartis permettant, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées (par exemple, matériaux légers fusibles sous l'effet de la chaleur ou mise à l'air libre directe). Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments des exutoires de fumée et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est calculée en fonction, d'une part, de la nature des produits, matières ou substances entreposés, d'autre part, des dimensions de l'entrepôt ; elle n'est jamais inférieure à 0,5 % de la surface totale de la toiture. Cette disposition n'est pas obligatoire dans le cas d'entrepôts ou de parties d'entrepôt continuellement ouverts sur la hauteur utile sous ferme et sur au moins leur demi-périmètre. Les valeurs précitées de 2 % et 0,5 % sont applicables pour chacune des cellules de stockage définies à l'article 12, 1er alinéa. Toutefois, lorsqu'il est fait usage des alinéas suivants de l'article 12, ces valeurs son portées à 4 % et 1 % au-delà de m2 sans recoupement. La ou les commandes manuelles des exutoires de fumée et de chaleur sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. L'ensemble de ces éléments est localisé en dehors de la zone éventuelle de 8 m sans ouverture visée ci-dessus. Des amenées d'air neuf d'une surface équivalente à celle des exutoires définis au 5e et 6 e alinéas cidessus doivent être assurées sur l'ensemble du volume de stockage. Elles peuvent être constituées soit par des ouvrants en façade, soit par les portes des locaux à ventiler donnant sur l'extérieur. page 20 Mise à jour : 20/03/07
21 LE DESENFUMAGE DANS LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC page 21 Mise à jour : 20/03/07
22 REFERENCES REGLEMENTAIRES REGLEMENT DE SECURITE DISPOSITIONS GENERALES 1 er GROUPE 2 ème GROUPE A. 25 juin 80 - Articles DF A. 22 juin 90 Article PE14 INSTRUCTIONS TECHNIQUES IT 246 IT 263 LES NORMES Selon référentiel NF EN NF EN 54 NF AUTRES REFERENTIELS APSAD APSAD - REGLE R17 Exutoires de fumées page 22 Mise à jour : 20/03/07
23 LES REGLES EN OBJECTIF : Limiter la propagation de l incendie; Faciliter l intervention des secours. Le but principal est d extraire une partie des fumées et des gaz de combustion afin de maintenir praticables les cheminements utilisés pour l évacuation du public. PRINCIPE : 1er principe : balayage de l'espace à protéger par amenée d'air frais et extraction des fumées. 2ème principe : hiérarchisation des pressions entre le local sinistré et les locaux adjacents page 23 Mise à jour : 20/03/07
24 LE REGLEMENT DE SECURITE Articles DF DF 2 Art. GE 2 «( ) Les documents de détail intéressant les installations techniques, prévus à l'article R du Code de la construction et de l'habitation, doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité.» Les documents à fournir comprennent : un plan comportant : - les emplacements des évacuations de fumée et des amenées d'air ; - le tracé des réseaux aérauliques ; - l'emplacement des ventilateurs de désenfumage ; - l'emplacement des dispositifs de commande ; une note explicative précisant les caractéristiques techniques des différents équipements. page 24 Mise à jour : 20/03/07
25 LE REGLEMENT DE SECURITE Articles DF DF 3 à 5 LES PRINCIPES Les installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par une Alimentation Electrique de Sécurité - AES (NF S ); Groupe Electrogème Si un groupe électrogène est imposé, sa puissance est limitée. Si un groupe électrogène n est pas imposé, alors alimentation par dérivation (câbles CR1) pour les établissements: de 1ère et 2ème cat. dont P < 10kW; de 3ème et 4ème cat. Alimentation électrique Dans le cas d'une alimentation pneumatique de sécurité (APS) alimentant des installations de désenfumage naturel, la réserve d'énergie de la source de sécurité doit être suffisante pour pouvoir assurer la mise en sécurité des deux zones de désenfumage les plus contraignantes Arrêt des installations En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique, à l'exception de la VMC, doit être interrompue: depuis le CMSI, à partir de la commande de désenfumage de la zone de désenfumage concernée, dans le cas d'un SSI de catégorie A ou B ; à partir d'une commande, placée à proximité de la commande locale de désenfumage ou confondue avec celle-ci, dans le cas d'un SSI de catégorie C, D ou E. IMPORTANT Dans le cas de la mise en place d un SSI A, le désenfumage doit être commandé avant le l extinction automatique à eau. Les installations de désenfumage mécanique doivent être alimentées par une AES (NF S ). En cas de mise en fonctionnement du désenfumage, la ventilation mécanique doit être interrompue. page 25 Mise à jour : 20/03/07
26 LE REGLEMENT DE SECURITE Articles DF DF 3 à 5 DESENFUMAGE DES ESCALIERS Par un balayage naturel ou mis en surpression. En aucun cas, les fumées ne sont extraites mécaniquement. Le désenfumage d'un escalier non encloisonné n'est pas exigible, si les volumes avec lesquels il communique directement (niveaux, locaux, circulations, etc.) ne sont pas obligatoirement désenfumés. Le désenfumage ou la mise à l'abri des fumées des escaliers desservant plus de deux niveaux en sous-sol est obligatoire page 26 Mise à jour : 20/03/07
27 LE REGLEMENT DE SECURITE Articles DF DF 6 à 8 Chambre Chambre Chambre Bureau Bureau CIRCULATIONS Résumé Office > 30 m desservies par escalier en surpression si locaux à sommeil En sous sol WC Bureau Bureau Soins Chambre Chambre Chambre halls si circulation désenfumée ou si superficie > 300 m2 Les locaux: q > 100 m² en sous-sol; q > 300 m² en rez-de-chaussée et en étage; q > 100 m² sans ouverture sur l'extérieur. Communication entre 3 niveaux au plus q le volume est désenfumé comme un local unique lorsque la superficie cumulée des planchers est > à 300 m². WC LOCAUX Résumé 100 ou 300 m2 COMPARTIMENTS Résumé Dans les conditions suivantes : Chambre Chambre Chambre Bureau Bureau Office Cloisons toute hauteur: Les circulations, quelle que soit leur longueur, sont désenfumées ainsi que les locaux; WC Bureau Bureau Soins Chambre Chambre Chambre Plateau paysager ou cloisons partielles: L'ensemble du volume est désenfumé. page 27 Mise à jour : 20/03/07
28 LE REGLEMENT DE SECURITE Articles DF ENTRETIEN ET EXPLOITATION Périodiquement par un personnel compétent: Entretien des AES (art EL 18); «Les installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les défauts d'isolement doivent être réparés dès leur constatation.» Entretien courant des éléments mécaniques et électriques; Entretien du SSI (art MS68); «Le système de sécurité incendie doit être maintenu en bon état de fonctionnement. Cet entretien doit être assuré : * soit par un technicien compétent habilité par l'établissement ; * soit par l'installateur de chaque équipement ou son représentant habilité. Toutefois, les systèmes de sécurité incendie de catégories A et B doivent toujours faire l'objet d'un contrat d'entretien. Dans tous les cas, le contrat passé avec les personnes physiques ou morales, ou les consignes données au technicien attaché à l'établissement, doivent préciser la périodicité des interventions et prévoir la réparation rapide ou l'échange des éléments défaillants. La preuve de l'existence de ce contrat ou des consignes écrites doit pouvoir être fournie et être transcrite sur le registre de sécurité.» Règles d exploitation et de maintenance (art MS69 et NF S ). page 28 Mise à jour : 20/03/07