Source: http://docplayer.fi/2187487-Rakennusten-kayton-ja-tyhjakayton-energiatehokkuus-seka-kiinteistokatselmus.html
Timestamp: 2017-02-28 10:44:00+00:00
Document Index: 8700837

Matched Legal Cases: ['hd ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'hd ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'KKO ', 'KKO ', 'kko ', 'kko ']

Rakennusten käytön ja tyhjäkäytön energiatehokkuus sekä kiinteistökatselmus - PDF
Rakennusten käytön ja tyhjäkäytön energiatehokkuus sekä kiinteistökatselmus
Download "Rakennusten käytön ja tyhjäkäytön energiatehokkuus sekä kiinteistökatselmus"
1 Rakennusten käytön ja tyhjäkäytön energiatehokkuus sekä kiinteistökatselmus VÄRKKI ENERGIATEHOKKUUS 2012 LUONNOS Toimeksiantaja: FIGBC Laatinut: Jäävuorenhuippu Oy2 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Rakennuksen energiatehokas käyttö... 3 Metodologinen tausta... 3 Tilayksikkö... 4 Mitattuun energiankulutukseen perustuvien mittareiden laskenta... 7 Lämmitys, Värkki Lämmitys (kwh/m2,a)... 7 Lämmitysenergian kulutuksen normittaminen Jyväskylään... 7 Huoneistokohtainen sähkölämmitys Lämpimän käyttöveden energiankulutus Kaukojäähdytys, Värkki Kaukojäähd (kwh/m 2,a) Sähkö, Värkki Sähkö,kokonais(+j) tai Värkki Sähkö,kiinteistö(+j) (kwh/m 2,a) Tyhjäkäyttöteho, Värkki Tyhjäkäyttö (kw/m2) ja Värkki Tyhjäkäyttö% (%) Kiinteistökatselmus... 163 3 Johdanto Tässä raportissa kuvataan Värkki-energiatehokkuusmittareiden laskenta- ja sovellusohjeet sekä Värkki-kiinteistökatselmuksen toteuttaminen. Ohjeet on laatinut FIGBC:n toimeksiannosta laatinut Jäävuorenhuippu Oy. Tämän ohjeen rinnalle on laadittu ohjeet rakennusten elinkaaritehokkuuden, sisäilman ja käyttäjätyytyväisyyden mittaamisesta. Tähän ohjeeseen viitataan nimellä FIGBC energiatehokkuus Ohjetta päivitetään tarvittaessa ja kehitetään käytännössä hankittujen kokemusten perusteella. Rakennuksen energiatehokas käyttö kunnossapidon merkitys käytäjien vaikutus kulutusseuranta ja raportointi tavoitteenasetanta ja jatkuva parantaminen Metodologinen tausta Värkki energiatehokkuusmittareiden taustalla on vuonna 2008 voimaan astunut asetus (765/2007) rakennusten energiatehokkuudesta, direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta (2010/31/EU) sekä Rakmk D3 Rakennusten energiatehokkuus Kiinteistökatselmuksen taustalla on KiinteistöRYL 2009, YPA2-hanke sekä vihreät sopimusmallit. Tavoitteet energiatehokkuuden laskennan ja kiinteistökatselmuksen toteuttamisen ohjeistukselle yhtenäistää laskentatapaa ja tuottaa vertailukelpoista tietoa tyhjäkäyttöenergian tunnistaminen auttaa karsimaan turhia palveluja tuottamattomia kulutuksia kiinteistökatselmus auttaa kehittämään ylläpitoa ja parantaa yhteyttä kiinteistön omistajan ja käyttäjien välillä käytön ja tyhjäkäytön energiatehokkuudet ilmoitetaan Rakmk D kohdan käyttötarkoitusluokkien mukaisella jaolla4 4 Tilayksikkö Kaikkien Värkki-energiatehokkuusindikaattorien laskennassa tilayksikkönä käytetään lämmitettyä netto pinta-alaa A Netto (m 2 ). A Netto on lämmitettyjen kerrostasoalojen summa kerrostasoja ympäröivien ulkoseinien sisäpintojen mukaan laskettuna. Lämmitetty nettoala voidaan laskea myös lämmitetystä bruttoalasta vähentämällä ulkoseinien rakennusosa-ala. (tähän kuvat selventämään)5 5 TARVE VÄRKKI- INDIKAATTORI LÄHTÖTIETO Kuva x. Värkki-indikaattoreiden muodostuminen ja hyödyntämisvaihtoehdot.6 6 Kuva x. Sähkön tunnittainen kulutuskuvaaja yhden viikon osalta.7 7 Mitattuun energiankulutukseen perustuvien mittareiden laskenta Lämmitys, Värkki Lämmitys (kwh/m2,a) Lämmitysenergian kulutus muunnetaan vastaamaan Jyväskylän normaalivuoden lämmitystarvelukua. Näin laskettuja arvoja voi kiinteistön omistaja/ käyttäjä hyödyntää omassa energianhallinnan tavoitteen asetannassaan ja vertailla omaa kulutustasoaan valtakunnallisiin arvoihin. Värkki energiatehokkuus mittarin lämmitysenergian kulutus lasketaan aina edellisen kokonaisen kalenterivuoden mitattujen kulutusten perusteella. Poikkeuksen muodostavat polttoainelämmitteiset rakennukset joiden polttoaineenkulutusta ei voida mitata kalenterivuosittain. Näiden kohteiden lämmitysenergian kulutus lasketaan kolmen peräkkäisen vuoden polttoainetoimitusten keskiarvona. Kun rakennuksen lämmitysenergian kulutus lasketaan kolmen peräkkäisen vuoden polttoainetoimitusten keskiarvolla täytyy normitetun lämmitysenergian laskennassa käyttää myös vastaavien vuosien vertailupaikkakunnalla toteutuneiden lämmitystarvelukujen sekä lämpimän käyttöveden energian kulutuksen keskiarvoja. Lämmitysenergian kulutuksen normittaminen Jyväskylään Normitettu lämmitysenergian kulutus lasketaan kaavalla: Q lämm,norm = k 2 x S nvpkunta / S toteutunutvpkunta x (Q lämmitys Q lkv ) + Q lkv (kwh/a) k 2 S nvpkunta S toteutunutvpkunta Q lämmitys Q lvk Ilmatieteenlaitoksen määrittämä paikkakuntakohtainen korjauskerroin Jyväskylään Ilmatieteenlaitoksen määrittämä normaalivuoden ( ) lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla, Cd toteutunut lämmitystarveluku vertailupaikkakunnalla, Cd kalenterivuoden aikana toteutunut lämmitysenergian kulutus, kwh/a kalenterivuoden aikana toteutunut lämpimän käyttöveden energian kulutus, kwh/a Korjauskerroin k 2 ja S nvpkunta löytyvät Ilmatieteen laitoksen puhelinpalvelusta, Motivan verkkosivuilta; Energiankulutuksia vastaavan vuoden lämmitystarveluvun S toteutunutvpkunta saa Ilmatieteen laitoksen puhelinpalvelusta.8 8 Rakennuksen toteutunut lämmitysenergian kulutus Q lämmitys saadaan lämmöntuottolaitteiden lämmönjakoverkkoon luovuttaman energiamäärän mittareista. Jos mitattua tietoa ei ole käytettävissä lasketaan Q lämmitys seuraavalla kaavalla: Q lämmitys = Q lämmitys,osto x η lämmitys + Q sählämm Q lämmitys, osto η lämmitys Q sählämm rakennukseen ostettavan lämmitysenergiankulutus, kwh/a rakennuksen lämmöntuottolaitteiden vuosihyötysuhde ilmanvaihdon sähkökäyttöisten jälkilämmityspattereiden, lattialämmitysten tai muiden vastaavien lämmityslaitteiden sähkönkulutus, jos ne eivät sisälly rakennukseen ostettavaan lämmitysenergiankulutuksen mittaukseen, kwh/a Rakennuksen lämmöntuottolaitteiden vuosihyötysuhde saadaan joko hyötysuhdemittauksen perusteella tai taulukosta 1. Taulukko 1.lämmöntuottolaitteiden laskennallinen vuosihyötysuhde9 9 Rakennuksen mitattuna lämmitysenergiankulutuksena Q lämmitys, osto käytetään rakennuksen energiamittareiden mukaista ulkoisista lähteistä rakennuksen lämmitysjärjestelmään tuotua ostoenergiamäärää, mittausjakso kalenterivuosi. Polttoainelämmitteisissä rakennuksissa voidaan käyttää polttoainetoimitusten määrää kalenterivuoden osalta jos toimitus on mittaroitu jatkuvasti kuten esimerkiksi maakaasu tai öljyn kulutusmittaus polttimella palautuskompensoinnilla. Muussa tapauksessa käytetään polttoainetoimitusten kolmen peräkkäisen vuoden keskiarvoa. Polttoainelämmitteisissä rakennuksissa kulutetun polttoaineen määrä muutetaan energiamääräksi kaavalla: Q lämmitys, osto = Q polttoaine, omin x PA lämmitys, osto Q polttoaine, omin käytetyn polttoaineen tehollinen lämpöarvo, kwh/polttoaineen mittayksikkö, taulukko 2 PA lämmitys, osto rakennuksen lämmöntuottolaitteiden edellisen kalenterivuoden toimitettu polttoainemäärä tai kolmen edellisen kalenterivuoden10 10 polttoainetoimitusten keskiarvo. Toimitukset taulukon 2 mukaisissa mittayksiköissä. Taulukko 2. Polttoaineiden teholliset lämpöarvot Huoneistokohtainen sähkölämmitys Huoneistokohtaisella sähkölämmityksellä varustetuissa rakennuksissa käytetään rakennuksen mitattuna lämmitysenergiankulutuksena Q lämmitys, osto mitattua lämmityssähkönkulutusta. Jos lämmityslaitteiden sähkönkulutusta ei ole mitattu erikseen, lasketaan lämmitysenergian kulutus kaavalla: Q lämmitys, osto = W sähkö, osto W laitesähkö W sähkö, osto W laitesähkö sähkömittarien mukainen kokonaissähkönkulutus, kwh/a taulukon 3 mukainen kiinteistösähkön ja käyttäjien laitesähkön kulutus, kuitenkin enintään 50% sähkömittareiden mukaisesta kokonaissähkön kulutuksesta, kwh/a Taulukko 3. Lämmityssähkön kulutuksen arvioinnissa käytettävät kiinteistö- ja käyttäjäsähkönkulutuksen oletusarvot.11 11 Lämpimän käyttöveden energiankulutus Lämpimän käyttöveden energiankulutus tarvitaan laskettaessa sääkorjattua lämmitysenergiana kulutusta. Käytetään rakennuksen käyttöveden energiamittauksiin perustuvaa arvoa jos sellainen on saatavilla. Jos lämpimän käyttöveden energiankulutusta Q lvk (kwh/a) ei ole erikseen mitattu, lasketaan se rakennuksessa kulutetun lämpimän käyttöveden määrän perusteella kaavalla: Q lvk = 58 x V lvk V lvk rakennuksessa kulutetun lämpimän käyttöveden määrä, m 3 /a 58 veden lämmittämiseen, lämpötilan muutos 50 C, tarvittava energiamäärä vesikuutiota kohti, kwh/m 3,a Jos lämpimän käyttöveden kokonaiskulutusta ei ole erikseen mitattu käytetään oletusarvoja Värkki Lämmitys -indikaattorin laskennassa: asuinrakennuksilla 40% veden kokonaiskulutuksesta kaikilla muilla rakennustyypeillä 30% veden kokonaiskulutuksesta. Värkki Lämmitys -indikaattorin laskennassa kuten kaikissa Värkkienergiaindikaattoreiden laskennassa käytetään tilayksikkönä lämmitettyä nettopinta-alaa A Netto (m 2 ). Värkki Lämmitys = Q lämm,norm / A Netto (kwh/m 2,a) Q lämm,norm Rakennuksen normitettu lämmitysenergian kulutus kalenterivuoden osalta, kwh/a12 12 A Netto Rakennuksen lämmitetty nettopinta-ala, m 213 13 Kaukojäähdytys, Värkki Kaukojäähd (kwh/m 2,a) Indikaattori Värkki Kaukojäähd on tarkoitettu rakennuksille jotka on varustettu kaukojäähdytyksellä. Se kuvaa kaukojäähdytysenergian kulutuksen ja jäähdytetyn pinta-alan suhdetta. Tilatietona tässä indikaattorissa käytetään sitä osuutta lämmitetystä nettopinta-alasta joka on varustettu jäähdytysvesijärjestelmän päätelaitteilla. Näin voidaan tarkastella jäähdytyksen tehokkuutta myös sellaisissa tilanteissa, että jäähdytysvesiverkoston runkolinjat on rakennettu kattamaan koko rakennus mutta vain osa käyttäjistä rakennuksessa on ottanut järjestelmän käyttöön ja asennuttanut päätelaitteet. Eri vuosien välinen vertailu on mahdollista myös järjestelmän laajentamisen yhteydessä koska tilojen järjestelmään liittämisen myötä sekä kaukojäähdytyksen kulutus että jäähdytetty pinta-ala kasvavat. Jos päätelaitteita kytketään rakennuksen jäähdytysvesiverkostoon välillä ei lisääntynyttä pinta-alaa huomioida asennusvuoden Värkki Kaukojäähd - indikaattoria laskettaessa. Värkki Kaukojäähd = Q Kaukojäähd / A Netto,jäähd (kwh/m 2,a) Q Kaukojäähd A Netto,jäähd kalenterivuoden aikana toteutunut kaukojäähdytyksen kulutus, kwh/m 2,a jäähdytysvesiverkostoon kytketyillä päätelaitteilla varustettu osuus lämmitetystä nettopinta-alasta, m 2 Rakennuksissa joiden jäähdytysjärjestelmä on varustettu kompressorikojeikolla jäähdytyksen osuus arvioidaan Värkki Sähkö, kokonais +j - ja Värkki Sähkö, kiinteistö +j -indikaattoreilla.14 14 Sähkö, Värkki Sähkö,kokonais(+j) tai Värkki Sähkö,kiinteistö(+j) (kwh/m 2,a) Värkin Sähkö-indikaattorilla voidaan arvioida rakennuksen sähkönkäytön tehokkuutta. Se perustuu aina mitattuun sähkön kulutukseen kokonaisen kalenterivuoden osalta. Indikaattori voidaan ilmaista perustuen joko mitattuun kokonaissähkönkulutukseen tai kiinteistösähkönkulutukseen rakennuksessa. Kokonaissähkönkulutuksella tarkoitetaan tässä ohjeessa kaikkea rakennuksessa käytettyä sähköä; sekä käyttäjien että rakennuksen järjestelmien käyttämä sähkö kalenterivuoden osalta. Indikaattorin alaviitteessä ilmaistaan onko se laskettu perustuen rakennuksen kokonaisvai kiinteistösähkön kulutukseen. Rakennuksille joissa on kompressorikojeikolla varustettu tilojen jäähdytysjärjestelmä Värkin Sähkö-indikaattorin alaviitteeseen lisätään vielä tunnus (+j). Sähkön osalta Värkki-indikaattorina käytetään mitattua sähkönkulutuslukemaa edellisen kalenterivuoden osalta jaettuna lämmitetyllä nettopinta-alalla A Netto. Indikaattorin yksikkö on kwh/m 2,a. Värkki Sähkö,kokonais(+j) = W kokonaissähkö / A Netto (kwh/m 2,a) W kokonaissähkö Rakennuksen kokonaissähkön kulutus kalenterivuoden osalta, kwh/a A Netto Rakennuksen lämmitetty nettopinta-ala, m 2 Värkki Sähkö,kiinteistö(+j) = W kiinteistösähkö / A Netto (kwh/m 2,a) W kiinteistösähkö Rakennuksen kiinteistösähkön kulutus kalenterivuoden osalta, kwh/a A Netto Rakennuksen lämmitetty nettopinta-ala, m 215 15 Tyhjäkäyttöteho, Värkki Tyhjäkäyttö (kw/m2) ja Värkki Tyhjäkäyttö% (%) Tyhjäkäyttöteho määritetään vain sähkönkulutukselle. Lämmitysenergian tyhjäkäytön määrittäminen on vaikeaa, koska sitä ei voi normittaa alle kuukauden jaksoissa. Värkin tyhjäkäyttötehon indikaattoreita lasketaan kaksi: Värkki Tyhjäkäyttö kuvaa yöaikaista sähkön tehontarvetta. Yöllä rakennuksen järjestelmien käyttö ja rakennuksen tuottamat palvelut ovat minimissä. Tyhjäkäyttö-indikaattorilla kuvataan rakennuksen järjestelmien pienintä tehontarvetta. Jos Tyhjäkäyttöteho on korkea voi se viitata tarpeettomien laitteiden ja järjestelmien päälläoloon. Toinen tyhjäkäytön indikaattori on päiväkäyttötehon ja yöaikaisen tehon suhde: Värkki Tyhjäkäyttö%. Tämä indikaattori kuvaa sitä, kuinka hyvin saadaan päivällä palveluntuotannossa olleet järjestelmät suljettua yöksi ja näin tehostetaan energiankäyttöä. Tyhjäkäyttö-indikaattorit eivät ole kuitenkaan yksiselitteisiä. Varsinkin kompressorijäähdytyksellä varustetuissa rakennuksissa saattaa esiintyä ajoittain suuriakin kuormia yöaikaan. Indikaattorin suuruutta arvioitaessa on se suhteutettava aina rakennuksen muihin käyttötietoihin ja vuodenaikaan. Värkki Tyhjäkäyttö -indikaattori lasketaan viiden arkipäivän yöaikaisen, klo 00:00 04:00, jakson keskitehona. Saatu keskiteho jaetaan rakennuksen lämmitetyllä nettopinta-alalla. Värkki Tyhjäkäyttö = P Tyhjäkäyttö,yö / A Netto (kw/m 2 ) P Tyhjäkäyttö,yö Rakennuksen klo 00:00 04:00 välisen ajan sähkötehon keskiarvo viiden arkipäivän jaksolla, kw A Netto Rakennuksen lämmitetty nettopinta-ala, m 2 -indikaattori lasketaan viiden arkipäivän yöaikaisen, klo 00:00 04:00, jakson keskitehon ja samojen arkipäivien päiväaikaisen, klo 08:00 16:00, jakson keskitehon suhteena. Värkki Tyhjäkäyttö% = P Tyhjäkäyttö,yö / P Tyhjäkäyttö,päivä (%) P Tyhjäkäyttö,yö P Tyhjäkäyttö, Rakennuksen klo 00:00 04:00 välisen ajan sähkötehon keskiarvo viiden arkipäivän jaksolla, kw Rakennuksen klo 08:00 16:00 välisen ajan sähkötehon keskiarvo viiden arkipäivän jaksolla, kw16 16 Kiinteistökatselmus Kiinteistökatselmuksessa todennetaan kiinteistön omistajan ja vuokralaisen välisen sopimuksen velvoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen, vastuuhenkilöt, tehdyt korjaukset ja suoritetut tarkastukset. Kiinteistökatselmus voidaan kirjata vuokrasopimuksiin ja kiinteistön ylläpitosopimuksiin laatua nostavaksi tekijäksi. Vuosittain pidettävään katselmukseen osallistuvat vähintään kiinteistön omistajan, vuokralaisen ja ylläpitohenkilöstön edustajat. Jos ylläpito on hoidettu ulkopuolisen yrityksen toimesta olisi hyvä että katselmukseen osallistuisivat sekä ylläpitosopimuksesta vastaava henkilö että kohteen varsinainen huoltohenkilö. Kiinteistökatselmukseen ei sisälly mitään mittauksia. Katselmuksen yhteydessä kierretään rakennus ja tarkistetaan tiloja pistokoeluontoisesti. Katselmuksista laaditaan aina pöytäkirja. Pöytäkirjan sisältö riippuu rakennustyypistä ja vuokrasopimuksen luonteesta. Seuraavat otsikot olisi hyvä sisällyttää mahdollisuuksien mukaan pöytäkirjaan: 1. Yleistä sekä sopimuksenmukaisuus aika paikka läsnä omistus isännöinti vuokralainen 2. Edellisen vuoden katselmuspöytäkirjan toimenpiteiden tarkastaminen 3. Vakuutukset kiinteistöyhtiön vakuutusyhtiö ja yhteyshenkilö vuokralaisen vakuutusyhtiö ja yhteyshenkilö vakuutusten vaikutusalueet 4. Kiinteistön/ tilan ylläpitojärjestelyt ylläpidosta vastaava yritys ja sopimusyhteyshenkilö kohteen huoltohenkilöstö ja vastuuhenkilöt järjestelmittäin huoltohenkilöstön erikoisosaamisten kehittämistarpeet 5. Huoltokirja/ -päiväkirja kohteen huoltohenkilöstö ja vastuuhenkilöt järjestelmittäin huoltohenkilöstön erikoisosaamisten kehittämistarpeet todetaan huoltokirja merkinnät ja huoltojen ajantasaisuus 6. Todetaan vuosihuollot/ tekijät järjestelmä, huollon suoritusajankohta, tekijä ja huoltoväli 7. Laitteistojen ja järjestelmien määräaikaistarkastukset 8. Todetaan palotarkastukset 9. Energiankulutus- ja -kustannustarkastelu 10. Muuntamon käytönjohtaja (tarvittaessa) 11. Edellisen kokouksen jälkeen suoritetut ehostukset tai laitehankinnat 12. Yleiset havainnot ja silmämääräinen kuntoarvio 13. Mahdolliset korjaustarpeet ja kustannusvastuu 14. Turvallisuus ja ympäristö 15. Muut havainnot17 Vuositeema (tarvittaessa) 17. Yhteenveto Samankaltaiset tiedostot
Rakennusten energiatodistus Pekka Luoto toiminnanjohtaja Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry. 1 Rakennusten energiatodistus Mikä? Miksi? Koska? Kuka teettää? Kuka tekee? Lisätiedot N:o 765 3615. Liite 1 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO
N:o 765 3615 ENERGIATEHOKKUUSLUVUN LUOKITTELUASTEIKO Liite 1 Energiatodistuksessa energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkona käytetään tässä liitteessä esitettyä rakennuksen käyttötarkoituksen 1) perusteella Lisätiedot SISÄLLYS. lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta... 3612. N:o 763. Laki
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2007 N:o 763 767 SISÄLLYS N:o Sivu 763 Laki Amerikan yhdysvaltain kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Rakennuksen ET-luku. ET-luokka - 100
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Rivi- ja ketjutalot (yli 6 asuntoa) Kimpikuja 3 80220 Joensuu Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 204 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn Lisätiedot Isännöintitodistuksen osana annettavan energiatodistuksen lähtötietolomake.
1) Laskentakohteen perustiedot: Kohde (esim. asunto-osakeyhtiön nimi): Lähiosoite: Postitoimipaikka: Paikkakunta: Valmistumisvuosi: Rakennustunnus/tunnukset: Bruttopinta-ala (ks. ohjeet kohdasta 7): Rakennustyyppi Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset Lisätiedot Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen
Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy Lisätiedot Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen
Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen 7.10.2015 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy vähentää Lisätiedot ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? Matti Hellgrén. Suomen Talokeskus Oy
ENERGIATODISTUS MITEN JA MIKSI? LAKI RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laki rakennuksen energiatodistuksesta 13.4.2007. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 19.6.2007. Koskee vuoden Lisätiedot Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen Lisätiedot ERILLINEN ENERGIATODISTUS
ASUNTO OY PENKKA ERILLINEN ENERGIATODISTUS Optiplan Oy Y-tunnus 0775337-1 www.optiplan.fi Puh. 010 507 6000 Helsinki Mannerheimintie 105 PL 48, 00281 Helsinki Turku Helsinginkatu 15 PL 124, 20101 Turku Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Viuhanhaka E Kangasvuokontie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-0-5-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 974 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Kulutusseuranta - Taloyhtiöt ja kiinteistöt
Kulutusseuranta - Taloyhtiöt ja kiinteistöt Taloyhtiön tunnus ja nimi Sijaintikunt Kiinteistön numero ja nimi Vertailupaikkakunta Muuntokertoimet k1 ja k2 Rakennustilavuus Huoneistojen pinta-ala Nykyinen Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Asiakkaankatu 6 Asiakkaankatu 6 0090, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 977 Luhtitalot Todistustunnus: Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS 65100, VAASA. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kiinteistö Oy, Silmukkatie 1 Silmukkatie 1 65100, VAASA Rakennustunnus: 905-4-7-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 1976 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Liike- Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Ritalanmäentie 62 57600 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi- Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku
Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Päilahden Koulu Pajukannantie 18 35100 ORIVESI. Yhden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Päilahden Koulu Pajukannantie 8 500 ORIVESI Rakennustunnus: 56-4--76 Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Yhden Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot
Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie Lisätiedot Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila
Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka Keskussairaalankuja 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740--8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 980 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 85 Kilonportti talo Kilonportti 060, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 999 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.
Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 171 Tilanhoitajankaari 11 talo A Tilanhoitajankaari , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 7 Tilanhoitajankaari talo A Tilanhoitajankaari 00790, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000 Muut Lisätiedot Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen
ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen Lisätiedot Esimerkki poistoilmaja. ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta
Esimerkki poistoilmaja ilmavesilämpöpumpun D5:n mukaisesta laskennasta 4.11.2016 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Poistoilma- ja ilmavesilämpöpumpun D5 laskenta... 4 2.1 Yleistä... Lisätiedot ENERGIATODISTUS. HOAS 165 Lehdeskuja 1 Lehdeskuja 1 A 02340, Espoo. Kahden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Annikinkatu 9 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--44- Rakennuksen valmistumisvuosi: 979 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot 5/13 Ympäristöministeriön asetus
5/13 Ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 240 kwh E /m²vuosi 2.6.
Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 13.3.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Rakennus. Muut rakennukset. Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Mikkeli
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Muut rakennukset Osoite: Poronkatu 50190 Mikkeli Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: 26421 Energiatodistus on annettu x rakennuslupamenettelyn yhteydessä ja perustuu Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 25.7.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 66 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 978 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus: Lisätiedot Roihuvuori seuran energia ilta
Roihuvuori seuran energia ilta Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen Johtava asiantuntija 13.10.2010 Alustuksen sisältö Motivan toimialueet Asuinkerrostalon energiankulutus ja säästömahdollisuudet Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 221 kwh E /m²vuosi 2.6.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Vienankatu 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984/00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 223 kwh E /m²vuosi 16.4.
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari 7, talo Veteraanintie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4- Rakennuksen valmistumisvuosi: 985 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön Lisätiedot Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy
Kiinteistöjen energiatehokkuus ja hyvät sisäolosuhteet Ajankohtaista tietoa patteriverkoston perussäädöstä sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuudesta Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Lisätiedot Kaupungin rakennusten energiankulutusdata. Katri Kuusinen 26.2.2015
Kaupungin rakennusten energiankulutusdata Katri Kuusinen 26.2.2015 Nykyisiä tietokantoja kaupungin omista rakennuksista Vuosikulutukset Noin 3500 kohteen tiedot (palvelu- ja asuinrakennuksia) Kaukolämmönkulutus Lisätiedot VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille
VENLA Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille 1 VENLA Nurmijärven Sähkön pienkuluttajapalvelu VENLA PALVELUSTA SAAT Kulutustiedot nykyisistä käyttöpaikoistasi Sähkö (Energia) Lisätiedot Energiatodistusopas 2007
Energiatodistusopas 2007 Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen 12.1.2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Esipuhe Rakennuksissa kulutetaan Euroopassa enemmän energiaa kuin mitä liikenne Lisätiedot Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2
Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset Lisätiedot VENLA. Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille
VENLA Nurmijärven Sähkö Oy:n Sähköenergian raportointi pienkuluttajille 1 VENLA Nurmijärven Sähkön pienkuluttajapalvelu VENLA PALVELUSTA SAAT Kulutustiedot nykyisistä käyttöpaikoistasi Sähkö (Energia) Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Aholahdentie 113 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Silva, talo A Aholahdentie 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 996 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: A B C Lisätiedot Taloyhtiön energiankulutus hallintaan
Taloyhtiön energiankulutus hallintaan 01.02.2012, Oulun kaupunginkirjaston Pakkalan Sali DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Tarjolla tänään Arkitodellisuus taloyhtiöissä Suunnitelmallinen energiatehokkuuden Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön Lisätiedot 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1
24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö: Lisätiedot Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)
Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Lisätiedot Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä
Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy: Lämmityksen ohjaus- ja seurantajärjestelmä Osallistumishakemukseen liittyviä kysymyksiä saapui määräaikaan 15.11.2014 klo 12.00 mennessä 18 kappaletta. Ohessa on yhteenveto Lisätiedot Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa
Energiatehokkuuden parantaminen pientalossa Tommi Riippa Tiimipäällikkö, RTA 16.4.2016 Page 1 Säästä kotia korjaamalla! 16.4.2016 Page 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki muuttui vuonna 2013 Nyt vaaditaan rakennuslupa, Lisätiedot ENERGIATODISTUS. TOAS Kanjoni Kanjoninkatu Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Kanjoni Kanjoninkatu 7 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-708- Rakennuksen valmistumisvuosi: 987 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut asuinkerrostalot Lisätiedot ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus
ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite Lisätiedot Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä
Lämpöpumppujen rooli korjausrakentamisen määräyksissä Vantaa, Fur Center, 28.11.2013 Yli-insinööri Jyrki Kauppinen Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuli voimaan 1.1.2013 Olennaiset tekniset vaatimukset Lisätiedot AA (ERITTÄIN VAATIVA) C (VÄHÄINEN) B (TAVANOMAINEN) A (VAATIVA) AA A B C 1
Korjausrakentamisen energiaselvityslomake, toimenpide- tai rakennuslupaa varten koskevat asiakirjat, perustuu asetukseen YM 4/13 (TIEDOT TÄYTETÄÄN TYHÄÄN KENTTÄÄN) RAKENNUTTAJA RAKENNUSPAIKAN OSOITE KIINTEISTÖTUNNUS Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Entinen hammashoitola Ukkolankuja Yli_Ii, Oulu tontti Rivi- ja ketjutalot
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Entinen hammashoitola Ukkolankuja 4 900 Yli_Ii, Oulu Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 564477 tontti 977 Rivi Lisätiedot Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö
Taloyhtiön energianhallinta ja käyttö Matti Hellgrén Suomen Talokeskus Oy Pihlajistonkuja 4, 00710 Helsinki matti.hellgren@suomentalokeskus.fi p. 050 533 7127 Taloyhtiöiden hallitusforum 2010 18.9.2010 Lisätiedot Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi
Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi Lisätiedot ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1
ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n Lisätiedot ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5)
ENERGISELVITYS 1(5) KOHDETIEDOT Kohteen nimi Honkanen Janne Osoite Pahnatie 7 Rakennustunnus Hailuoto 153 Valmistumisvuosi 2010 Selvityksen laatija Mikko Laitala RI Pvm. 25.10.2010 Säävyöhyke 1 HelsinkiVantaa Lisätiedot ENERGIATODISTUS. TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012
ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Karinkaari (kerrostalo) Tumppi 70 Tampere Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 87-65-79-8-L Lisätiedot ENERGIASELVITYS. Rakennustunnus: 50670 Otava. Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: 171,1 m² Rakennustilavuus: Ikkunapinta-ala:
RAKENNUKSEN PERUSTIEDOT Rakennus: Osoite: ENERGIASELVITYS Haapanen Kalle ja Sanna Valmistumisvuosi: 2012 Pillistöntie 31 Rakennustunnus: 50670 Otava Paikkakunta: Mikkeli Bruttopinta-ala: Huoneistoala: Lisätiedot Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010
Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat Jan Mattsson 18.03.2010 on nyt Samat ihmiset, samat palvelut, samat arvot Maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija 120 000 työntekijää sekä toimipaikkoja Lisätiedot Kaukolämmön käyttöraportit OULUN ENERGIA
Kaukolämmön käyttöraportit Kaukolämmön käyttöraportit Kaikille Oulun Energian kaukolämpöasiakkaille lähetetään vuosittain raportti kaukolämpöenergian kulutuksesta Raportti lähetetään asiakkaan laskutusosoitteeseen Lisätiedot Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy
Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET Lisätiedot Tavoitteellinen energianhallinta. taloyhtiössä. Matti Hellgrén. Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija
Tavoitteellinen energianhallinta ja ylläpito taloyhtiössä Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy Talokeskus Yhtiöt Oy on konserni, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita Lisätiedot ENERGIATODISTUS. Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN. Asuntojen lukumäärä:
ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN Lohja Asuntojen lukumäärä: Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen Lisätiedot Pientalojen energiatehokkuusluokittelu
Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa Lisätiedot Rakennuksen energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen
energiatodistus ja energiatehokkuusluvun määrittäminen Uudistoimistorakennuksen energiatodistusesimerkki 1.4.2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Uudistoimiston energiatodistusesimerkki Tässä monisteessa esitetään Lisätiedot Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT
Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963, Lisätiedot Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa?
Kuinka energiatehokkuutta voidaan parantaa? Energiansäästöllä tarkoitetaan yleensä energiankäytön absoluuttista vähentämistä. Energiatehokkuus puolestaan tarkoittaa suuremman tuotoksen aikaansaamista samalla Lisätiedot valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS
Parmair Eximus JrS Parmair Eximus JrS Air Wise Oy valmistaa ilmanvaihtokoneita Parmair Eximus JrS Sertifikaatti Nro C333/05 1 (2) Parmair Eximus JrS on tarkoitettu käytettäväksi asunnon ilmanvaihtokoneena Lisätiedot Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti
Käyttöpalaute asiakkaille - Kaukolämmön käyttöraportti, Energiateollisuus ry Energiatehokkuussopimus - Energiapalvelujen toimenpideohjelman toteuttaminen Helsinki 9.11.2010 Laki energiamarkkinoilla toimivien Lisätiedot AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo
AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt Lisätiedot Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO
Maatalouden energiankulutus 12.11. 2014 KOTKANTIE 1 MIKKO POSIO Mitä on energia? Energia on voiman, kappaleen tai systeemin kyky tehdä työtä Energian summa on aina vakio, energiaa ei häviä eikä synny Energian Lisätiedot Taloyhtiön energiansäästö
Taloyhtiön energiansäästö Hallitusforum 19.03.2011 Messukeskus, Helsinki Petri Pylsy, Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Mitä rakennusten energiatehokkuus on Energiatehokkuus paranee, kun Pienemmällä Lisätiedot Yleisen vertailutiedon luokitukset ja liitteen 4 ja 5 taulukkojen käyttö
Liite 3 Yleisen vertailutiedon luokitukset ja liitteen 4 ja 5 taulukkojen käyttö Vertailutiedon perusmäärittelyt pysyvät ennallaan Vertailutieto on laadittu samoilla perusmäärittelyillä (luokituksilla) Lisätiedot Taloyhtiön korjaushankkeet hallintaan. Lähde: IKE-raportti 2005. Ins.tsto Mikko Vahanen Oy
Taloyhtiön korjaushankkeet hallintaan Lähde: IKE-raportti 2005. Ins.tsto Mikko Vahanen Oy KUNTOTODISTUKSEN TARKOITUS Asuntokaupan kuluttajansuoja paranee Taloyhtiö alkaa suunnitella kunnossapitoaan Taloyhtiön Lisätiedot 2017 © DocPlayer.fi Yksityisyyskäytäntö | Palveluehdot | Palaute