Source: https://docplayer.cz/30587614-Ministerstvo-zivotniho-prostredi-praha-10-vrsovice-vrsovicka-65.html
Timestamp: 2019-12-08 21:47:13+00:00
Document Index: 7093906

Matched Legal Cases: ['zákona č. 100', 'zákona č. 183', 'zákona č. 309', 'zákona č. 289', 'zákona č. 201', 'zákona č. 185', 'zákona č. 76']

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne Č.j.: 82300/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Identifikační údaje: Název: Charakter záměru: Rozšíření výroby dusíku včetně instalace bilančního měření Předmětem záměru je doplnění stávajícího zařízení na výrobu dusíku, který bude dodáván do stávajícího rozvodu dusíku podniku DEZA, a.s. Projekt řeší stavební úpravy stávajícího objektu SO 994 (Výměníková stanice) v souvislosti s instalací nového technologického zařízení na vyvíjení dusíku. Stavební úpravy budou vyvolány na základě požadavků dodavatele technologického zařízení tj. fy Linde Gas a.s. Dusík se získává ze vzduchu metodou PSA, která spočívá v přednostní adsorbci O 2 za tlaku na aktivním uhlí. Atmosférický vzduch je nasáván přes filtr mechanických nečistot do šroubového kompresoru s mezistupňovým chlazením, ve kterém je stlačen na odpovídající procesní tlak 0,6 MPa. Stlačený vzduch se ochladí a průchodem přes filtry se zbaví stop oleje. Vzduch dále postupuje do adsorpční stanice, kde se ze vzduchu odstraní O 2. Stanice bude tvořena adsorbéry s náplní aktivního uhlí. Stanice bude pracovat střídavě. Jeden adsorbér bude vyrábět dusík a v druhém bude probíhat regenerace (uvolnění absorbovaných plynů snížením tlaku). Produkt bude veden přes produktový pufr k místu spotřeby. Výstup dusíku z nového zařízení bude napojen do stávajícího potrubí dusíku. Záložní systém zásobování dusíkem zůstává beze změn, to znamená používání Odpařovací stanice kryogenního dusíku na bloku č. 32. Kapacita (rozsah) záměru: Výkon nového zařízení na výrobu dusíku bude 600 Nm 3 /hod. Výkon stávajícího zařízení membránové dělící jednotky na výrobu dusíku v objektu SO 550 Výroba inertního plynu je 650 Nm 3 /hod, roční množství je cca 6,145 mil. Nm 3 /rok, čistota dusíku bude 97 %. Umístění: kraj: Zlínský obec: Lešná k.ú.: Mštěnovice Zahájení: 2014 Ukončení: 2014 Pozn.: V současné době je v DEZA, a.s., dusík vyráběn v odpařovací stanici kryogenního dusíku v množství cca 3,5 mil. Nm 3 /rok.
2 Oznamovatel: Zpracovatel oznámení: DEZA, a.s. Masarykova 753, Valašské Meziříčí RNDr. Oldřich Kuběna (držitel autorizace dle 19 zákona) Záměr Rozšíření výroby dusíku včetně instalace bilančního měření naplňuje dikci bodu 7.3 (Zařízení k výrobě základních organických a anorganických chemikálií (například uhlovodíky, kyseliny, zásady, oxidy, soli, chlór, amoniak, apod.)) kategorie I přílohy č. 1 k zákonu, jako změna záměru dle 4 odst. 1 písm. b) zákona. Dle 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII v Olomouci. Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr Rozšíření výroby dusíku včetně instalace bilančního měření nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona. Podmínky závěru zjišťovacího řízení: Podmínky pro fázi přípravy záměru: 1. V dalším stupni řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), předložit Krajské hygienické stanici Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně údaje, jakým způsobem budou zajištěny pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ). 2. V dalším stupni projektové dokumentace používat správnou terminologii pro shromažďovací místo nebezpečných odpadů. Podmínky pro fázi výstavby záměru: 3. Manipulace s odpadním materiálem z výstavby musí probíhat tak, aby se zabránilo emisím prachových částic do ovzduší. Podmínky pro fázi provozu záměru: 4. Provozem neobtěžovat okolní zástavbu zápachem, opatření proti obtěžování zápachem uvést v provozním řádu zařízení. 5. V případě stížností na obtěžování zápachem řešit s příslušnými úřady účinná opatření k eliminaci pachových látek tak, aby bylo obtěžování zápachem v nejvyšší možné míře minimalizováno. 2
3 Odůvodnění: Příslušný úřad obdržel vyjádření od těchto subjektů: - Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství; - Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí; - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně; - Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno; - Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší; - Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence odd. IPPC a IRZ. Shrnutí vyjádření a připomínek ke zveřejněnému oznámení: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu nemá připomínky. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá připomínky. Z hlediska ochrany vod nemá připomínky. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemá připomínky. Z hlediska ochrany ovzduší upozorňuje, že provozovatel zařízení má povinnost požádat krajský úřad o vydání závazného stanoviska podle 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší ), k umístění a stavbě zdroje, které bude vydáno v rámci koordinovaného závazného stanoviska odboru životního prostředí a zemědělství, pokud se bude jednat o vyjmenovaný zdroj. K řízení o vydání závazného stanoviska předloží žadatel k žádosti odborný posudek dle 11 odst. 8 zákona o ochraně ovzduší. K nevyjmenovaným zdrojům vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení obecní úřad obce s rozšířenou působností. Z hlediska integrované prevence upozorňuje, že zařízení na výrobu dusíku je součástí integrovaného povolení č.j. KUZL 46736/2006 ze dne , ve znění pozdějších změn, vydané pro provoz energetika provozovateli DEZA, a.s. Nezbytným podkladem pro stavební povolení je vyjádření dle 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech ). U předmětné stavby je dle 82 odst. 2 zákona o odpadech vyjádření dle 79 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech nahrazeno postupem při vydávání integrovaného povolení. Z tohoto důvodu bude nezbytné provést změnu integrovaného povolení. Nepožaduje další posouzení vlivu záměru podle zákona. Jedná se o zákonné požadavky na provozovatele a není tedy nutné jejich zohlednění v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí, ze dne Z hlediska vodního hospodářství konstatuje, že záměr není v rozporu se zájmy chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které jsou v kompetenci vodoprávního úřadu, odboru životního prostředí, Městského úřadu Valašského Meziříčí. Z hlediska odpadového hospodářství nemá námitek k provedení záměru stavby. Z hlediska ochrany ovzduší nemá připomínky. Z hlediska ochrany přírody a krajiny nemá připomínky. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. 3
4 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne Nepožaduje další posouzení vlivu záměru podle zákona s tím, že v dalším stupni řízení podle stavebního zákona budou doplněny údaje, jakým způsobem budou zajištěny pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno, ze dne Z hlediska ochrany ovzduší nemá připomínky, pouze upozorňuje na zákonnou povinnost provozovatele související činnosti požádat orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad Zlínského kraje) o změnu integrovaného povolení. Z hlediska odpadového hospodářství upozorňuje na skutečnost, že v části B oznámení v kapitole III. Údaje o výstupech, 3. kategorizace a množství odpadů, je uvedeno, že po příslušných rozborech bude kontaminovaný beton (suť) z demolic uložen na řízené skládce určené k uložení nebezpečných odpadů (meziskládka a.s. DEZA). Vzhledem k tomu, že inspekci není známa řízená skládka nebezpečných odpadů v areálu DEZA, a.s., jedná se pravděpodobně o shromažďovací místo nebezpečných odpadů. Doporučuje, aby v dokumentaci pro další řízení byla tato skutečnost zohledněna. Dle sdělení zpracovatele oznámení se skutečně jedná o shromažďovací místo nebezpečných odpadů (termín meziskládka je v podmínkách DEZA, a.s., historicky používaný). Požadavek je zohledněn v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. Z hlediska ochrany vod upozorňuje, že v předloženém oznámení je na str. 12 uvedeno v poslední větě nepravdivé konstatování, že kvalita podzemních vod není v prostoru mimo areál DEZA, a.s., přítomností průmyslového komplexu ovlivněna. Znečištění podzemních vod pod areálem však přesahuje jeho hranice, jedná se o vrt HP8 situovaný za hranicí areálu DEZA, a.s. Posuzovaný záměr Rozšíření výroby dusíku včetně instalace bilančního měření v areálu DEZA, a.s., bude mít nulový nebo zanedbatelný vliv na kvalitu podzemních a povrchových vod, z tohoto důvodu nemá k samotnému záměru z hlediska ochrany vod připomínky. Dle sdělení zpracovatele oznámení se vrt HP8 skutečně nachází mimo areál společnosti (cca několik metrů za oplocením). Tento vrt je součástí aktivní části hydraulické bariéry, která zabraňuje šíření znečištění v podzemních vodách mimo areál společnosti. Podzemní voda čerpaná z tohoto vrtu obsahuje řádově mikrogramy vybraných škodlivin (PAU) a v současné době v tomto ukazateli neodpovídá zpřísněným limitům, uvedeným ve vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod. Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, ze dne Vzhledem ke skutečnosti, že výroba dusíku není pro ochranu ovzduší riziková a stávající stav kvality ovzduší se po realizaci posuzovaného záměru nezmění, považuje záměr za předpokladu dodržování požadavků ochrany ovzduší v souladu s platnou legislativou v této oblasti za akceptovatelný a nepožaduje jeho další posuzování podle zákona. Upozorňuje, že při manipulaci s odpadním materiálem z výstavby musí být nakládáno tak, aby se zabránilo emisím prachových částic do ovzduší. Připomínka je zohledněna v podmínkách závěru zjišťovacího řízení. 4
5 Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, oddělení IPPC a IRZ, ze dne Z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o integrované prevenci ), sděluje, že v případě naplnění znění 2 písm. a) (ve smyslu přímo spojené činnosti) vzniká provozovateli tohoto zařízení povinnost provozovat předmětnou činnost v souladu se zákonem o integrované prevenci. V opačném případě posuzované zařízení na výrobu dusíku nenaplňuje definici kritérií přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci a provozovateli tohoto zařízení nevzniká povinnost získat integrované povolení. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře. Vyjádření veřejnosti ani občanských sdružení podle 23 odst. 9 zákona nebyla uplatněna. S ohledem na povahu a rozsah záměru, jeho umístění a charakteristiku předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní prostředí dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí. Relevantní připomínky byly zahrnuty do podmínek závěru zjišťovacího řízení. V žádném z obdržených vyjádření není vysloven nesouhlas s realizací záměru. Kopie výše uvedených vyjádření jsou v elektronické podobě k dispozici v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí ( a na stránkách Ministerstva životního prostředí ( pod kódem záměru OV8164, v sekci závěr zjišťovacího řízení. Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat. Ing. Jaroslava HONOVÁ v. r. ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (otisk úředního razítka) Obdrží: oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky 5