Source: http://docplayer.it/116190874-I-n-d-i-c-e-3-1-normativa-di-riferimento-quadri-elettrici-derivati-e-di-distribuzione-di-zona-15.html
Timestamp: 2019-02-17 10:24:21+00:00
Document Index: 77858023

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'arte 1', 'arte 2', 'arte 3', 'arte 4', 'arte 5', 'art 6', 'art.6']

I N D I C E 3.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO QUADRI ELETTRICI DERIVATI E DI DISTRIBUZIONE DI ZONA PDF
I N D I C E 3.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO QUADRI ELETTRICI DERIVATI E DI DISTRIBUZIONE DI ZONA...15
Download "I N D I C E 3.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO QUADRI ELETTRICI DERIVATI E DI DISTRIBUZIONE DI ZONA...15"
2 I N D I C E A. DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE LEGGI E REGOLAMENTI IMPEGNI DELL'IMPRESA VERIFICHE PRELIMINARI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE E SUE RESPONSABILITÀ PROVE E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA E VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI COLLAUDO DEFINITIVO GARANZIA RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA COMMITTENTE E VERSO TERZI ESECUZIONE DISEGNI AS-BUILT E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.M. 22/01/08 N MANUALE DI USO E MANUTENZIONE...13 B. SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI PREMESSA QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO QUADRI ELETTRICI DERIVATI E DI DISTRIBUZIONE DI ZONA QUADRI ELETTRICI DERIVATI E DI DISTRIBUZIONE TERMINALE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INTERRUTTORI PORTAFUSIBILI E FUSIBILI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DALLE SOVRATENSIONI (SPD) CONTENIMENTO DEI CONDUTTORI CASSETTE E SCATOLE DI DERIVAZIONE MORSETTI DI GIUNZIONE TUBAZIONI DI CONTENIMENTO CAVI CANALETTE PORTACAVI IN PVC CANALETTE E PASSERELLE METALLICHE CONDUTTORI IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER SCOPI DI EMERGENZA...32
3 7. APPARECCHI DI COMANDO E REGOLAZIONE APPARECCHIATURE DI COMANDO PRESE APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ESTENSIONE DELLA SORVEGLIANZA CRITERI DI INSTALLAZIONE CENTRALE DI CONTROLLO RIVELATORI PUNTIFORMI DI FUMO RIVELATORI OTTICI LINEARI DI FUMO RIVELATORI DI FUMO NELLE CONDOTTE PER IL CONDIZIONAMENTO DELL ARIA DISPOSITIVI CHE UTILIZZANO CONNESSIONI VIA RADIO DISPOSITIVI DI ALLARME ACUSTICI E LUMINOSI ALIMENTAZIONI SISTEMI FISSI DI SEGNALAZIONE MANUALE D INCENDIO CONNESSIONE VIA CAVO CONNESSIONI VIA RADIO VERIFICA DEI SISTEMI ALLARME VOCALE PER SCOPI D EMERGENZA PREMESSA PROGETTAZIONE CATEGORIE DELLE s.s.c.i.e CLASSIFICAZIONE DELLE PRIORITA INTELLIGIBILITA DEL PARLATO SEGNALI DI ALLERTA E DI EVACUAZIONE SEGNALE DI EVACUAZIONE ZONE DI AUTOPARLANTI ALTOPARLANTI APPARECCHIATURE DI ALIMENTAZIONE SORGENTE DI ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA BATTERIE...51 P
4 q rst t rs s 1 23 t tt LINEA DI TRASMISSIONE DAL SISTEMA DI RIVELAZIONE DI EMERGENZA CABLAGGIO INTERCONNESSIONE CON SISTEMA FISSO DI RIVELAZIONE E DI SEGNALAZIONE ALLARME INCENDIO APPARECCHITURE E MATERIALE COMPATIBILITA CON SISTEMI APPROVAZIONI INSTALLAZIONE MESSA IN SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI CENTRALE DI CONTROLLO MASTER RIVELATORE A ROTTURA DI VETRO RIVELATORE A DOPPIA TECNOLOGIA LETTORE CONTROLLO ACCESSI DA ESTERNO LETTORE DI PROSSIMITA' DA INTERNI TASTIERA INSERIMENTO/DISINSERIMENTO ALLARME CONCENTRATORE REMOTO DA 8 A 32 INGRESSI SIRENA AUTOALIMENTATA DA ESTERNI APPARATI BUILDING AUTOMATION ACCOPPIATORE DI LINEA ALIMENTATORE MODULO TERMINALE DI INGRESSO BINARIO A 8 CANALI MODULO INTERFACCIA UNIVERSALE A 2 CANALI (2 IN/OUT) MODULO TERMINALE DI USCITA A 12 CANALI - 16A MODULO TERMINALE DI USCITA A 4 CANALI - 16A MODULO ATTUATORE TAPPARELLE A 8 CANALI 24V DC MODULO GATEWAY DALI A 1 CANALE 64 INDIRIZZI MODULO STAZIONE METEREOLOGICA INTERFACCIA PER CONTATORI DI ENERGIA INTERRUTTORE 1 TASTo ❶❷❸❹696❺❻❼❽❽❼9❾❹❿➀❼➁ ➂➃➄ ➅➆➇➆➈➆ ➉➊➋➌➍➇➎➏➊➐➈➍ ➑➒➓ ➒ ➀ 75
5 INTERRUTTORE 3 TASTI INTERRUTTORE 5 TASTI RILEVATORE DI MOVIMENTO PIR CAVO EIB UNITA' SERVER DI GESTIONE SOFTWARE DI GESTIONE E VISUALIZZAZIONE SPECIFICHE TECNICHE IMPIANTI E QUADRI ELETTRICI PER IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO QUADRI ELETTRICI GRUPPI DI CONTINUITA' (UPS) alimentazione / erogazione Elementi sostanziali costituenti il gruppo di continuità Caratteristiche prestazionali minime Protezioni ingresso / uscita Inibizione e comando a distanza Controllo remoto - telesorveglianza Segnalazioni ed allarmi Predisposizioni per controlli e manovre remote (solo su specifica richiesta) Batterie di alimentazione Dispositivo contro il ritorno di energia Dettagli specifici di utilizzo particolare e specifico Garanzia Oneri Accessori...89 C. ELENCO COSTRUTTORI AMMESSI...91 ÔÕÖ ØÕ Ù ÏÐ ÑÒ Ó Ð
6 ÚÛÜÝÞßÞ àáâûãüäâþ åþ àáãûãáûüþä Û æüçèþâûââéüä A. D I S C I P L I N A R E T E C N I C O P R E S T A Z I O N A L E 1. LEGGI E REGOLAMENTI Gli impianti in oggetto dovranno essere realizzati in ottemperanza delle Norme e Leggi vigenti, e saranno tali da funzionare perfettamente e correttamente; gli impianti dovranno rispondere a tutte le norme e leggi vigenti applicabili al presente progetto e alla attività svolta, anche se non esplicitamente riportate nel presente articolo. Fermo restando la responsabilità dell'impresa installatrice di eseguire gli impianti a regola d'arte, essa osserverà tutte le norme di Legge e di regolamento vigenti, ed in particolare: La legge n 186 del 1/3/1968; il D.P.R. n.384 del 27/4/1978 attuazione della Legge del 30/3/1971 sulle Barriere architettoniche e successive integrazioni il DM n. 37 del 22/01/2008 che regola l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies comma 13 lettera A della Legge n. 248 dello 02/12/2005 il D.P.R. 1 Agosto 2011 n.151 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30luglio 2010, n. 122 il D.M. n. 261 del : Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di Pubblico Spettacolo Il D.M. 12 Aprile 1996 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l esercizio degli impianti termici alimentanti da combustibili gassosi. il D. Lgs. 9 Aprile 2008 n,81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della saluta e della sicurezza nei luoghi di lavoro le norme CEI 64-8 e successive varianti - Impianti elettrici utilizzatori la pubblicazione italiana CEI relativa all'edilizia residenziale la norma UNI ISO Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme d incendio UNI EN 54 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Sistemi di rivelazione introduzione UNI EN 54-2 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Centrali di rilevazione UNI EN 54-3 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Dispositivi Sonori UNI EN 54-4 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Alimentatori UNI EN 54-5 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Rilevatori di calore UNI EN 54-7 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Rilevatori di fumo UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Rivelatori di fiamma UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Pulsanti manuali êëëìíîïïîðñòóëîëôõö öîøóùúöû ú ìê üýþ ÿ
7 UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Rilevatori Lineari UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Sistemi di allarme vocale UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Isolatori di corto circuito UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Rivelatori di fumo ad aspirazione UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio - Apparecchiature di trasmissione allarme e di segnalazione remota di guasto avviamento UNI EN Sistemi di rivelazione e di segnalazione d incendio Dispositivi Visuali di allarme incendio UNI EN Componenti di sistemi di allarme vocale Altoparlanti UNI EN Componenti che utilizzano collegamenti radio UNI 7546 Segni grafici per segnali di sicurezza la norma UNI 9795:2013 Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio. Progettazione, installazione ed esercizio ; UNI Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi; CEI Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale; CEI Lavori su impianti elettrici CEI Esercizio degli impianti elettrici. Parte 1. Prescrizioni generali CEI EN (CEI 99-2) Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kv in c.a Parte 1: Prescrizioni comuni CEI EN (CEI 99-3) Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kv in c.a. CEI EN Atmosfere esplosive CEI UNI EN (CEI 81-10/1) Protezione contro i fulmini Parte 1 Principi generali CEI UNI EN (CEI 81-10/2) Protezione contro i fulmini Parte 2 Valutazione del rischio CEI UNI EN (CEI 81-10/3) Protezione contro i fulmini Parte 3 danno materiale alle strutture e pericolo per le persone CEI UNI EN (CEI 81-10/4) Protezione contro i fulmini Parte 4 Impianti elettrici ed elettronici delle strutture CEI EN (CEI 17-13/3) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 3: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate di protezione e di manovra destinate ad essere installate in luoghi dove personale non addestrato ha accesso al loro uso Quadri di distribuzione (ASD) CEI EN (CEI 17-13/4) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 4: Prescrizioni particolari per apparecchiature assiemate per cantiere (ASC) CEI EN (CEI 17-64) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 5: Prescrizioni particolari per apparecchiature di distribuzione in reti pubbliche CEI EN (CEI ) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 1: Regole generali CEI EN (CEI ) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 2: Quadri di potenza CEI EN (CEI ) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione
8 P P P PP (quadri BT) Parte 3: Quadri di distribuzione destinati ad essere utilizzati da persone comuni (DBO) CEI EN (CEI ) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 4: Prescrizioni particolari per quadri per cantiere (ASC) CEI EN (CEI ) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Parte 5: Quadri di distribuzione in reti pubbliche CEI EN (CEI ) Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri BT) Part 6: Busbar trunking systems (busways) CEI V1 Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio CEI Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l'incendio, senza alogeni (LSOH) con tensione nominale U0/U di 0,6/1 kv CEI EN Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l uso in circuiti di emergenza le Norme CEI ed in generale le tabelle CEI-UNEL relative ai manufatti impiegati. le prescrizioni per i materiali per i quali è prevista la concessione del Marchio di Qualità (M.I.Q.) le prescrizioni della ASL competente territorialmente i regolamenti e le prescrizioni ENEL e TELECOM. i regolamenti e le prescrizioni del locale comando VV.FF norme UNI/ISO per la parte meccanico/strutturale Unificazioni Società Elettriche (ENEL e/o altre) per le interfacce con la rete elettrica. la Norma CEI 0-16 Edizione III Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica; la delibera 8 Novembre 2006, n.246/06 dall'autorità per l'energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.); la delibera 27 Dicembre 2007, n.333/07 dall'autorità per l'energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.); la delibera 20 Marzo 2008, n.33/08 dall'autorità per l'energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.); la delibera 6 Agosto 2008, n.119/08 dall'autorità per l'energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.); la delibera 84/2012/R/eel del 8 marzo 2012 Interventi urgenti relativi agli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ; la delibera 562/2012/R/eel del 20 dicembre 2012 Ulteriori interventi relativi agli impianti di generazione distribuita per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Modifiche alla deliberazione 84/2012/R/eel. In generale saranno rispettate tutte le norme CEI e tutte le leggi pertinenti all'attività svolta, attinenti gli impianti od i componenti da impiegarsi nella realizzazione delle opere oggetto del presente Appalto qrst r1
9 8910❶❷❸❷ ❹❺❻9❼10❽❻❷ ❾❷ ❹❺❼9❼❺910❷❽ 9 ❿10➀➁❷❻9❻❻➂10❽ 2. IMPEGNI DELL'IMPRESA VERIFICHE PRELIMINARI L'oggetto dell'appalto e le categorie dei lavori da eseguire, sono definiti sufficientemente nel Capitolato con gli elaborati a questo allegati. L'Impresa si impegna a verificare la rispondenza e realizzabilità del progetto ed assume di conseguenza ogni e qualsiasi responsabilità circa la realizzazione degli impianti. L Appaltatore ha l obbligo ed il dovere di prendere visione del progetto di prevenzione incendi confrontandolo con il presente progetto al fine di ottemperare a tutte le richieste dei VV.F. ivi indicate (quali ad esempio i compartimenti, il grado REI delle strutture e degli infissi, e quant altro attinente). L'Impresa si impegna inoltre a non richiedere alcun compenso per varianti che si dovessero rendere necessarie in corso d'opera a causa di mancata od errata verifica preliminare degli elaborati di progetto; ogni eventuale variante dovrà essere segnalata in sede di presentazione d'offerta fornendo tutti gli elementi giustificativi di carattere tecnico ed economico. 3. ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE E SUE RESPONSABILITÀ Gli impianti dovranno essere dati in opera, completi di ogni necessario accessorio e perfettamente funzionanti. Prima di dare corso alle opere, verranno sottoposti per approvazione alla Committenza ed alla Direzione Lavori gli schemi elettrici di dettaglio e costruttivi dei quadri elettrici, sulla scorta del progetto esecutivo, secondo il tipo e le modalità stabilite dalla Direzione dei Lavori. In particolare verranno forniti i costruttivi dei quadri ed impianti recanti i particolari quali passaggi, montaggi di apparecchiature, staffaggi etc., sui quali l'appaltatore avrà effettuato tutte le verifiche ed i calcoli necessari. Detti elaborati verranno debitamente controllati ed approvati dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà tenere in debito conto le interferenze di ogni tipo e sorta con la realizzazione dell'impianto elettrico, e dovrà essere garantita la collaborazione e scambio di informazioni tecniche fra gli esecutori delle opere civili e degli impianti tecnologici. Saranno tra l'altro a carico dell'appaltatore: Fornitura e trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi d'opera occorrenti per l'esecuzione dei lavori; Montaggio dei materiali stessi a mezzo di personale idoneo e qualificato; La sorveglianza degli impianti realizzati onde evitare danni o manomissioni da parte di terzi, nei locali in cui detti impianti sono stati eseguiti, tenendo sollevata la Committente di qualsiasi responsabilità o controversia in merito; La fornitura di tutti i mezzi d'opera necessari ai lavori e l'approntamento di tutte quelle opere, anche a ➃➄➄➅➆➇➈➈➇➉➊➋➌➄➇➄➍➎➏➐➐➏➇➑➌➒➓➏ ➅ ➓ ➅➃
10 carattere provvisorio, occorrenti per garantire il fabbisogno elettrico del cantiere; Lo smontaggio di tutto l'impianto esistente che non venga riutilizzato ed il suo trasporto alla discarica autorizzata; La costruzione dei magazzini provvisori, qualora non ci sia disponibilità di locali dati dal Committente, per il deposito di apparecchiature, materiali e mezzi di opera necessari all'esecuzione delle opere dell'appalto, nonché il successivo smontaggio e l'allontanamento degli eventuali materiali di risulta non appena ultimati i lavori; Resta peraltro a carico dell'appaltatore l'onere di approntare e porre in opera efficaci chiusure dei locali concessi, nonché quello di sgomberare i locali stessi ogni qualvolta ordinato dalla Direzione dei Lavori e comunque all'ultimazione delle opere; Lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui. Sono incluse nel presente Appalto tutte le opere murarie ed assistenza muraria connesse con la realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto, ed in particolare quelle espressamente menzionate nel presente Capitolato e nei relativi allegati, nonché sfondi, tracce, riprese intonaci, ecc. direttamente interessate all'esecuzione dei lavori. La fornitura delle opere di carpenteria e di fabbro necessaria per gli impianti quali grappe, staffaggi, supporti, mensole e tiranti ed accessori di ogni genere, nonché di tutti i materiali di consumo occorrenti (nastro, minuteria meccanica, segnafilo, capocorda, fascette, collari numerati, collanti etc.) La verniciatura, con due mani di prodotto antiruggine, di tutti gli accessori di montaggio in ferro, qualora questi non siano opportunamente zincati. In generale ogni onere necessario a dare i lavori finiti a perfetta regola d'arte senza che la Committenza debba in seguito sostenere alcuna spesa oltre il prezzo pattuito. La messa a disposizione della Direzione Lavori, in corso d'opera, della strumentazione adeguata, e della manodopera necessaria per le misure e le verifiche in corso d'opera ed in fase di collaudo dei lavori eseguiti. L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e di quelle che potessero intervenire nel corso dei lavori, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché la tutela e protezione ed assistenza dei lavoratori. L'Appaltatore delle opere in oggetto è altresì responsabile in rapporto alla Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Per tutti i lavori debbono essere scrupolosamente osservate, oltre le disposizioni lavoro, quelle disposizioni fornite dalla Committente e Direzione Lavori. In particolare l'assuntore nei riguardi dei propri dipendenti nonché degli eventuali subappaltatori e terzi da lui dipendenti o demandati, presenti in Cantiere, ha i seguenti obblighi: ÏÐÑÒÒÑ Ó ÔÕÑÖ æçèéêç Õé ØÙ ÚÛÜÛÝÛ ÞßàáâÜãäßåÝâ
11 ëìíîïðï ñòóìôíõóï öï ñòôìôòìíïõ ì íøùïóìóóúíõ far conoscere le caratteristiche del luogo in cui devono operare e dei rischi specifici del luogo stesso; prendere tutte le precauzioni necessarie per l'esecuzione del lavoro in sicurezza ed in particolare quelle specificate sul permesso di lavoro; utilizzare personale e mezzi idonei per l'esecuzione del lavoro, tenendo conto dei rischi specificati e degli ambienti in cui i lavoratori si troveranno ad operare; far adottare al personale impiegato i mezzi di protezione necessari ed esigerne il corretto impiego. L'assuntore deve predisporre, a sua cura e spesa, tutte le necessarie segnalazioni di pericolo prescritte. Assicurazione "tutti i rischi" dell'appaltatore, estesi anche al personale della Direzione Lavori, contro i danni alle opere ed alle attrezzature di cantiere, contro la responsabilità civile verso terzi. La polizza coprirà i danni verificati in seguito a eventi naturali, accidentali o volontari nonché per vizi occulti dell'opera. Tale assicurazione dovrà essere in vigore prima della consegna dei lavori ed avrà corso almeno fino al termine del periodo di garanzia sugli impianti. Oneri per il collaudo degli impianti effettuata da un ingegnere abilitato di gradimento della Committente, compreso il pagamento della notula professionale ed i contributi di legge per il professionista che effettuerà il collaudo. Oneri che si renderanno necessari per le denunce alla USL, pratiche ai VV.F, etc. La fornitura di un cartello indicante il tipo di opere che si realizzano, la ditta esecutrice ed i Progettisti degli impianti. La tipologia e la dimensione del cartello verranno stabilite in accordo con la Direzione dei Lavori. 4. PROVE E VERIFICHE IN CORSO D'OPERA E VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI A discrezione della Direzione dei Lavori saranno eseguite in corso d'opera tutte quelle verifiche tecniche e pratiche ritenute opportune. In particolare potranno essere effettuate le seguenti verifiche: Verifica di accertamento della qualità dei materiali impiegati. Verifiche preliminari di funzionalità degli impianti; Misure di isolamento da effettuarsi tra i conduttori di fase, neutro e di protezione; Misure di continuità dei collegamenti equipotenziali all'impianto di terra; Verifica della caduta di tensione sui vari circuiti, specialmente per le utenze più distanti; Verifica dei livelli di illuminamento nei locali; Verifica del coordinamento delle protezioni e delle tarature degli interruttori. Le prove preliminari di cui sopra, saranno eseguite in contraddittorio fra la Direzione Lavori e l'appaltatore. Qualora l'appaltatore non ripari le deficienze riscontrate entro il termine assegnato, la Committente vi provvederà direttamente addebitandone la spesa all'appaltatore. Anche nel caso in cui risultassero positive le verifiche effettuate a campione, l'appaltatore rimarrà comunque ûüüýþÿ ÿ üÿü ÿ üü ýû
12 responsabile delle deficienze che si riscontrassero dopo l'ultimazione dei lavori, anche dopo il collaudo, e fino al termine del periodo di garanzia. L'Appaltatore provvederà alla fornitura dei mezzi e della strumentazione necessaria per le opere di collaudo in corso d'opera e per il collaudo definitivo. 5. COLLAUDO DEFINITIVO L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire i lavori di riparazione e modifica che in sede di collaudo definitivo saranno giudicati necessari, comprese le anomalie riscontrate o la non rispondenza alle prescrizioni normative e di capitolato rilevate. Qualora da parte della Committente si riscontrasse la necessità di far eseguire solo in parte le opere previste nel progetto esecutivo allegato, i collaudi riguarderanno solamente la parte di lavoro eseguito e non l'intero complesso e la ditta esecutrice dei lavori sarà responsabile solamente delle opere da essa realizzate e di quelle da essa sottoposte a modifica. 6. GARANZIA Tutti gli impianti oggetto del presente appalto, nel loro complesso ed in ogni loro singola parte ed apparecchiatura, saranno garantiti dall'appaltatore, nella maniera più ampia e completa, sia per la qualità dei materiali che per il montaggio ed il regolare funzionamento dal giorno dell'ultimazione fino al collaudo, ed in seguito per il periodo di due anni a decorrere dalla data di buon esito dello stesso collaudo definitivo. Durante tali periodi l'appaltatore presterà gratuitamente e tempestivamente la sua opera per le riparazioni, sostituzioni o ricambi, che si rendessero necessari, a giudizio esclusivo della Direzione Lavori e del Committente, in dipendenza della cattiva qualità dei materiali o dispositivi impiegati o per difetti di esecuzione o costruzione anche se non fossero stati riscontrati in sede di collaudo. 7. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO LA COMMITTENTE E VERSO TERZI L'Appaltatore è responsabile verso la Committente dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, della buona riuscita dei lavori e dell'opera dei suoi dipendenti. L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza dei lavoratori ed avrà ad esclusivo suo carico (nonostante il diritto di sorveglianza della Direzione Lavori) l'onere di rifondere alla Committente, ai suoi dipendenti o preposti ed a terzi i danni che fossero causati per l'esecuzione dell'assunto appalto. L'Appaltatore assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera, derivante da qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni dipendenti dall'appalto, esonerando quindi la Committente e P
13 tutto il personale della Direzione Lavori, che ha solo funzioni tecniche, da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e si obbliga di rilevarli da ogni molestia ed azione nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro di loro venire proposte. 8. ESECUZIONE DISEGNI AS-BUILT E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ D.M. 22/01/08 N.37 L'impresa esecutrice dovrà fornire, prima del collaudo definitivo, e comunque entro 15gg dal completamento delle opere, una serie completa di disegni aggiornati secondo quanto è stato realizzato. Verranno fornite tre copie più una copia radex nonché copia su dischetto magnetico in formato AUTOCAD (DWG) di tutti gli elaborati grafici aggiornati timbrate e firmate da tecnico abilitato. Lo standard qualitativo accettato per gli elaborati grafici e documentali, sarà quello che permetterà una facile intelleggibilità dei disegni e schemi elettrici, anche ai fini delle manutenzioni e modifiche successive; esso sarà comunque sottoposto all'insindacabile giudizio della D.L. È obbligo dell'impresa fornire il Certificato di conformità a fine lavori, secondo quanto stabilito dal D.M. 22/01/08 n.37, il deposito del progetto presso il Comune o presso la stazione appaltante nonché relazione di verifica finale a cura e spese dell'impresa e con firma di tecnico abilitato. 9. MANUALE DI USO E MANUTENZIONE I disegni finali approntati dall impresa faranno parte di una completa documentazione finale che verrà rilasciata in duplice copia alla committente nella quale saranno raccolte le istruzioni di uso e manutenzione degli impianti, i fascicoli tecnici relativi alle apparecchiature impiegate; il tutto in forma di manuale corredato di indice. Ulteriori caratteristiche saranno indicate dalla D.L. qrstts s1 ❼❽❾❿➀❽ ❿ ❶❷❸7❹❺10❻8❸
14 ➁➂➃➄➅➆➅ ➇➈➉➂➊➃➋➉➅ ➌➅ ➇➈➊➂➊➈➂➃➅➋ ➂ ➍➃➎➏➅➉➂➉➉➐➃➋ B. S P E C I F I C H E T E C N I C H E D E I C O M P O N E N T I 1. PREMESSA Sono di seguito descritte le caratteristiche generali di impiego ed uso, nonché le specifiche costruttive e di posa di maggiore interesse per i componenti dell'impianto elettrico. Il materiale impiegato nella realizzazione delle opere oggetto del presente capitolato non può derogare dagli standard di qualità riportati nelle presenti specifiche. 2. QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI Nella scelta dei materiali specificati nella descrizione delle opere di adeguamento si prescrive che: tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in cui sono installati e devono essere tali da resistere alle azioni meccaniche corrosive, termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio; tutti i materiali per l'esecuzione delle opere previste nel presente progetto devono avere caratteristiche e dimensioni tali da rispondere alle Norme CEI, alle Norme IEC corrispondenti ed alle tabelle CEI-UNEL attualmente in vigore; in particolare i materiali e gli apparecchi per i quali sia prevista la concessione del Marchio di Qualità devono essere muniti del contrassegno del I.M.Q. o dell'equivalente marchio di omologazione del paese CEE di origine; le marche elencate al termine delle presenti specifiche si intendono vincolanti L'approvazione delle marche utilizzate dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Alcune configurazioni di ingombro ed i disegni di progetto in genere, sono stati valutati tenendo conto di esse; nell'ipotesi che vengano indicati due produttori dello stesso materiale, le dimensioni riportate potranno variare in funzione della scelta effettuata fra i due. I materiali indicati si devono intendere originali della Casa produttrice. ➑➒➒➓ ➒ ➒ ➒ ➓➑
15 Ï Ð ÑÒ Ó 3. QUADRI ELETTRICI DI DISTRIBUZIONE 3.1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO La costruzione di tutti i quadri elettrici sarà regolata dalle seguenti norme: D. Lgs. 9 Aprile 2008 n,81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della saluta e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Norme CEI EN per quadri b.t. e successive varianti QUADRI ELETTRICI DERIVATI E DI DISTRIBUZIONE DI ZONA DEFINIZIONI - CARATTERISTICHE GENERALI All'interno della presente sezione ed ai fini del presente capitolato valgono le seguenti definizioni: Quadro elettrico Componente dell'impianto elettrico costituito dall'assemblaggio di apparecchi elettrici (interruttori, contattori relé ecc.) all'interno di una carpenteria mediante l'impiego di accessori di montaggio e cablaggio. Costruttore del quadro elettrico Costruttore originale Organizzazione che si assume la responsabilità del quadro finito. Organizzazione che ha effettuato il progetto originale e le verifiche in un quadro in accordo con la relativa norma del quadro. I quadri elettrici oggetto della presente sezione sono realizzati dall'impresa esecutrice impiegando carpenterie, accessori ed apparecchi prodotti in serie da uno dei costruttori indicati nell'elenco marche. Il costruttore del quadro è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni di montaggio del costruttore originale; in particolare nell'assemblaggio del quadro si dovranno impiegare esclusivamente gli accessori di fissaggio e di cablaggio previsti dal costruttore rispettando le distanze, gli ingombri, le modalità di montaggio e di verifica ecc. indicate dal costruttore originale nei cataloghi o in apposita documentazione tecnica. In sede di collaudo il costruttore del quadro potrà così dichiarare la rispondenza alla norma CEI EN facendo riferimento anche alle caratteristiche nominali dichiarate dal costruttore originale delle apparecchiature nonché alle verifiche effettuate (sempre dal costruttore delle apparecchiature) su realizzazioni similari impieganti componenti di serie CARATTERISTICHE ELETTRICHE PRINCIPALI Il quadro elettrico per installazione all'interno o all'esterno sarà costituito da parti indipendenti facilmente componibili mediante l'impiego di bulloni, viti ed accessori. ÔÕÕÖ ØÙÙØÚÛÜÝÕØÕÞßàááàØâÝãäàå õö øùö Õú äø ÖÔ æçè éêëêìê íîïðñëòóîôìñ
16 ûüýþÿ ÿ ü ý ÿ ÿ ü üýÿ ü ý ÿ ü ý Corrente nominale del quadro (InA) È una caratteristica introdotta dalla CEI EN e indica normalmente la più alta corrente di carico permanente e ammissibile in entrata o comunque la massima corrente sopportabile da un quadro. La corrente nominale deve essere sopportata in ogni caso, rispettando gli opportuni limiti di sovratemperatura della norma. Corrente nominale di un circuito (InC) È il valore di corrente che un circuito deve portare mantenendo le sovratemperature, delle sue parti, entro i limiti specificati nelle condizioni di prova previste. Corrente nominale ammissibile di breve durata (Icw) È il valore efficace della corrente di cortocircuito, dichiarato dal costruttore del quadro, che il quadro stesso può portare senza danneggiarsi in condizioni specificate, definite in funzione della corrente e del tempo. Ad un quadro possono essere assegnati valori diversi di Icw per durate diverse (es. 0,2 s; 1 s; 3 s). Corrente nominale ammissibile di picco (Ipk) È il valore di picco della corrente di cortocircuito, dichiarato dal costruttore del quadro, che il quadro stesso può sopportare nelle condizioni definite. Corrente di cortocircuito condizionata (Icc) È il valore efficace della corrente presunta di cortocircuito, fissata dal costruttore, che il circuito, protetto da un apparecchio di protezione contro il cortocircuito specificato dal costruttore, può sopportare in modo soddisfacente, durante il tempo di funzionamento di questo apparecchio, nelle condizioni di prova specificate. Tensione nominale (Un) È il più alto valore nominale previsto della tensione in c.a. (valore efficace) o in c.c, dichiarato dal costruttore del quadro, con cui si può alimentare il (i) circuito(i) principale(i) del quadro. Per circuiti trifase tale tensione corrisponde alla tensione concatenata tra le fasi. Tensione nominale di impiego (Ue) È il valore di tensione nominale di un circuito di un quadro che, insieme alla sua corrente nominale, ne determina l utilizzazione. Per circuiti trifase tale tensione corrisponde alla tensione concatenata tra le fasi. Solitamente in un quadro esiste un circuito principale, con una propria tensione nominale, ed uno o più circuiti ausiliari con proprie tensioni nominali. Il costruttore deve assegnare i limiti di tensione da rispettare per un corretto funzionamento dei circuiti presenti all interno del quadro. Tensione di isolamento nominale (Ui) È il valore di tensione di un circuito di un quadro al quale fanno riferimento la prova di tensione applicata (prova di tenuta a frequenza industriale) e le distanze superficiali. La tensione nominale di ogni circuito non deve superare la sua tensione d isolamento nominale.
17 Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) È il valore di picco dell impulso normalizzato, in forma e polarità, che il circuito principale del quadro può sopportare in condizioni specificate di prova; alla Uimp sono riferiti i valori delle distanze d isolamento in aria. Questo valore deve essere uguale o superiore alle sovratensioni transitorie che si verificano nel sistema in cui l apparecchiatura è inserita. A riguardo la Norma CEI EN propone due tabelle: la Tabella G.1 indica i valori preferenziali di tensione nominale di tenuta di impulso nei diversi punti dell impianto in funzione della tensione nominale del sistema d alimentazione e del massimo valore di tensione nominale d impiego verso terra; la Tabella 10 fornisce il valore della tensione di prova corrispondente alla tensione di tenuta ad impulso in funzione dell altitudine alla quale viene realizzata la prova. Gli elementi perimetrali e frontali unitamente ai componenti del sistema di distribuzione dovranno garantire le seguenti prestazioni: Corrente nominale fino a 6300 A Normative di riferimento IEC (IEC ) Gradi IP Frequenza nominale Ue (Tens. nominale di impiego) Ui (Tens. nominale di isolamento) Uimp (Tens. nom. di tenuta impulso) Icw (Corr. nom di cc di breve durata) Ipk (Corr. nom. di cc di picco) IP30, IP31, IP40, IP41, IP Hz fino a 1000 V AC/1500 V DC fino a 1000 V AC/1500 V DC 12 kv fino a 120 ka fino a 264 ka Test di vibrazione IEC Test di tenuta antisismica IEE Std 693 Tenuta arco interno IEC/TR P
18 q r sq t r r s q qq1 s Correnti nominali: - sbarre principali: quella nominale del sezionatore generale. - sbarre derivazione: la somma di quelle nominali degli interruttori interessati. - partenze cavi: quella nominale degli interruttori. Altre caratteristiche: Tensione ausiliaria disponibile: 220 V c.a. e/o 24V c.a. salvo diversa indicazione CONDIZIONI DI INSTALLAZIONE Sotto l aspetto delle condizioni d installazione i quadri si distinguono in: Quadro per interno: Quadro destinato a essere utilizzato in locali in cui siano verificate le condizioni Normali di servizio per interno, come specificato nella CEI EN (Condizioni ambientali d installazione per interno). Umidità relativa Temperatura dell aria Altitudine 50% (alla temperatura massima di 40 C) 90% (alla temperatura massima di 20 C) Temperatura massima 40 C Temperatura massima media in un periodo di 24 ore 35 C Temperatura minima -5 C Non superiore a 2000 m Quadro per esterno: Quadro destinato a essere utilizzato nelle Normali condizioni di servizio per installazioni all esterno, come specificato nella CEI EN (Condizioni ambientali d installazione per esterno). Umidità relativa Temperatura dell aria Altitudine 100% temporaneamente (alla temperatura massima di 25 C) Temperatura massima 40 C Temperatura massima media in un periodo di 24 ore 35 C Temperatura minima -25 C Non superiore a 2000 m ❶363❷❸❹❺❺❹6❻❶❼❽❹❾ ➎➏➐➑➒➏ 3➓ ❽➑ 42 ❿➀➁ ➂➃➄➃➅➃ ➆➇➈➉➊➄➋➌➇➍➅➊
19 CARATTERISTICHE MECCANICHE PRINCIPALI Le caratteristiche costruttive dei contenitori modulari utilizzati devono essere tali da soddisfare pienamente i seguenti requisiti: Grandezza Quadri per piccola distribuzione Quadri per grande distribuzione Grado di protezione: fino a IP55 fino a IP55 Struttura Lamiera elettrozincata sp. 10/10 Lamiera elettrozincata sp. 10/10 e 20/10 Colore Nella tonalità RAL Nella tonalità RAL Verniciatura Interna esterna con polveri termoindurenti a base di resine polimerizzate a caldo Interna esterna con polveri termoindurenti a base di resine polimerizzate a caldo Resistenza Meccanica urti fino a 6 J urti fino a 6 J Per i quadri chiusi, il grado IP deve essere Ø2X dopo l installazione, in accordo con le istruzioni fornite dal costruttore del quadro. Il grado IP per il fronte e per il retro deve essere almeno uguale a IP XXB. Per i quadri previsti per l uso all esterno e senza protezione supplementare (ad esempio una tettoia), la seconda cifra caratteristica della sigla IP deve essere almeno uguale a 3. La rimozione di parti mobili in un quadro installato è realizzabile in due situazioni diverse: 1) la rimozione della parte asportabile di un componente (es: interruttore estraibile, sezionatore estraibile, basetta portafusibili) predisposta per tale funzione, per riparazione, controllo o manutenzione; 2) la rimozione di una parte fissa, come flange, pannelli, coperchi o zoccoli, per lavori elettrici, come la realizzazione di nuove linee di entrata o uscita o la sostituzione di cavi esistenti. Nel primo caso deve essere mantenuto lo stesso grado IP precedente alla rimozione, che in genere è IP2X; gli otturatori di sicurezza, posti sulla parte fissa degli interruttori aperti estraibili, consentono di rispettare tale specifica. Se il grado IP fosse stato più elevato (es: IP44, IP55 o altro), la parte asportabile sarebbe stata all interno dell involucro che, una volta richiuso, deve ripristinare tale condizione. Nel caso di lavori elettrici, se dopo la rimozione di una parte fissa per mezzo di un attrezzo, il grado di protezione originale non fosse mantenuto, si devono adottare gli opportuni provvedimenti prescritti dalle norme CEI e CEI 11-27, per assicurare un adeguato livello di sicurezza agli operatori. ÓÔÕÖ Ô Ö Ï ÐÑ Ò Ï
20 ÙÚÛÜÝÞÝ ßàáÚâÛãáÝ äý ßàâÚâàÚÛÝã Ú åûæçýáúááèûã CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE Forme di segregazione Per forma di segregazione s intende il tipo di suddivisione prevista all interno del quadro. La segregazione mediante barriere o diaframmi (metallici o isolanti) può avere lo scopo di: assicurare la protezione contro i contatti diretti (almeno IPXXB), in caso d accesso ad una parte del quadro posta fuori tensione, rispetto al resto del quadro rimasto in tensione; ridurre la probabilità d innesco e di propagazione di un arco interno; impedire il passaggio di corpi solidi fra parti diverse del quadro (grado di protezione almeno IP2X). Per diaframma s intende l elemento di separazione tra due celle, mentre la barriera protegge l operatore dai contatti diretti e dagli effetti dell arco degli apparecchi di interruzione nella direzione abituale di accesso. In particolare la Norma CEI EN evidenzia le forme tipiche di segregazione che si possono ottenere mediante l utilizzo di barriere o diaframmi Protezione contro i contatti diretti La protezione contro i contatti diretti può essere ottenuta sia attraverso la costruzione stessa del quadro, sia mediante provvedimenti complementari da adottare durante l installazione. Le misure di protezione contro i contatti diretti sono: Protezione mediante isolamento delle parti attive. Le parti attive devono essere completamente ricoperte con un isolante che può essere rimosso solo mediante la sua distruzione. Questo isolamento deve essere realizzato con materiali idonei in grado di resistere nel tempo alle sollecitazioni meccaniche, elettriche e termiche a cui possono essere sottoposti durante il servizio. Vernici, pitture, lacche ed altri prodotti analoghi usati da soli non sono generalmente considerati adatti a fornire un adeguato isolamento per la protezione contro i contatti diretti. Protezione mediante barriere o involucri Tutte le superfici esterne devono avere un grado di protezione almeno uguale a IPXXB. Le superfici orizzontali accessibili, fino a un altezza di 1,6 metri, devono avere grado minimo IPXXD. La distanza tra i dispositivi meccanici previsti per la protezione e le parti attive da essi protette non deve essere inferiore ai valori specificati per le distanze in aria e superficiali. Tutte le barriere e gli involucri devono essere fissati in modo sicuro al loro posto. Tenendo presente la loro natura, dimensione e disposizione, essi devono avere robustezza e durata sufficienti a resistere agli sforzi e alle sollecitazioni che possono manifestarsi in servizio normale, senza ridurre le distanze di isolamento in aria. Protezione mediante ostacoli Questa protezione si applica ai quadri di tipo aperto. éêêëìíîîíïðñòêíêóôõööõí òøùõú éò ù ëé ûüý þÿ ÿ ÿ
21 Cablaggio Elettrico I cablaggi realizzati con cavo dovranno essere realizzati con conduttori del tipo non propagante l'incendio CEI NO7VK; per quelli eseguiti in barra si userà piatto di rame elettrolitico del tipo a spigoli arrotondati. Le portate nominali dei conduttori saranno scelte in base alle tabelle UNEL e norme CEI mentre la scelta delle barrature dovrà essere conforme a quanto prescritto dalle norme CEI 7-4, fascicolo 211 e successive varianti ( considerando il sistema di posa con la superficie maggiore posta in maniera ortogonale rispetto agli appoggi oppure con la stessa superficie parallela ai medesimi con barratura costituita da una o più barre munite di spessori) e con una sovratemperatura di 30 C su una temperatura convenzionale all'interno del quadro di 40 C. Il dimensionamento del cablaggio elettrico, sia esso realizzato con conduttori isolati o con barrature, e definito in base al valore assunto dalla corrente di corto circuito in corrispondenza del quadro (valore di cresta in ipotesi di corto circuito trifase simmetrico). In particolare per i conduttori isolati dovrà essere verificata la seguente condizione: Icc² s <= K² S² dove: Icc = corrente di corto circuito s = tempo di intervento delle protezioni K = coefficiente dipendente dal tipo del conduttore (Cu, Al) e dal tipo dell'isolante (gomma, PVC, ecc.) S = sezione del conduttore scelto Le colorazioni relative ai conduttori isolati necessari per il cablaggio risulteranno, salvo diversa disposizione: colore nero od altri colore celeste colore giallo verde FASI NEUTRO TERRA nel caso in cui si debba utilizzare l'identificazione dei medesimi mediante colore della guaina, i colori di cui sopra saranno gli stessi delle barrature sopramenzionate, con la variante del conduttore di terra che sarà giallo verde invece che di colore giallo. Ogni conduttore sarà corredato con capicorda del tipo preisolato a compressione e munito di tubetto segnafili agli estremi. Nel caso in cui non venga definita la corrente di cortocircuito della sezione di impianto in cui viene inserito il quadro, verrà presa come riferimento una Icc=4,5kA, pertanto la sezione minima dei conduttori risulterà di 1,5mm² per i circuiti ausiliari e 2,5mm² per i circuiti di potenza. Nella realizzazione del cablaggio verrà posta attenzione al collegamento dei conduttori affinché non vengano a trovarsi sotto lo stesso capocorda un numero di conduttori maggiore di uno. Nel caso di circuiti ausiliari il numero di conduttori facenti capo allo stesso morsetto della apparecchiatura
22 P non sarà superiore a due. Le morsettiere utilizzate saranno in prevalenza del tipo in materiale plastico autoestinguente, a semplice connessione, adatte per l'inserimento su profilati DIN, e corredate di separatore. La sezione dei morsetti risulterà non inferiore a 4mm² per i circuiti di potenza, e a 2,5mm² per i circuiti di comando, e comunque non inferiore né alla sezione del conduttore di cablaggio né a quella della linea in uscita. Per la distribuzione dei conduttori saranno utilizzate delle canalette in PVC autoestinguenti del tipo chiuso a lamelle pretranciate e munite di coperchio Collegamento a terra La sbarra di terra del quadro che collega l'intera struttura sarà imbullonata all'intelaiatura di ciascun gruppo di unità e dovrà essere dimensionata per il corto circuito nominale assumendo una densità massima di corrente di 100 A/mm². La sezione minima di detta sbarra non sarà tuttavia inferiore a 50 mm². Su ciascuna estremità della sbarra di terra si prevederanno dei morsetti adatti al collegamento con il cavo di messa a terra dell'impianto Cavetteria e circuiti ausiliari Tutti i circuiti saranno realizzati con conduttori flessibili di sezione non inferiore a 1,5 mm² isolati in materiale termoplastico con tensione nominale non inferiore a 450/750V del tipo non propagante l'incendio secondo le norme CEI I conduttori dei circuiti ausiliari in corrispondenza delle apparecchiature a cui si collegano, verranno contrassegnati con il numero assegnato al filo sullo schema funzionale; in corrispondenza delle morsettiere, oltre a quanto sopra citato e sul lato del morsetto, saranno aggiunti i numeri dal morsetto a cui i conduttori si collegano. Ciascuna parte terminale dei conduttori sarà provvista di adatti terminali aventi la parte non attiva opportunamente isolata. Le morsettiere destinate ai collegamenti con cavi esterni al quadro, dovranno essere dimensionate per consentire il fissaggio di un solo conduttore a ciascun morsetto. Sarà inoltre previsto un numero di morsetti aggiuntivi in numero pari al 5% dei morsetti utilizzati. I cablaggi dei circuiti ausiliari all'interno delle relative sezioni di quadro verranno alloggiati entro canalette in plastica munite di coperchio facilmente asportabile qr st r
23 ❶❷5❸6❹❷8 ❺8 10❶❸5❸❶568❹ 5 ❻6❼❽8❷5❷❷❾6❹ Schemi - Targhe di identificazione Ogni quadro sarà corredato del relativo disegno "as-built" riportante con la massima precisione lo schema elettrico di potenza e funzionale completo con l identificazione di ciascun componente impiegato, la vista frontale e la disposizione interna degli apparecchi, l'ubicazione e la identificazione delle morsettiere di ingresso / uscita e dei relativi conduttori. Le singole unità dei quadri saranno munite di targhe con l'indicazione del servizio cui esse sono destinate; i singoli scomparti contenenti gli interruttori di arrivo o di partenza, dovranno avere targhe sul fronte con l'indicazione del servizio cui essi sono destinati. Ciascun interruttore o componente risulterà singolarmente siglato in conformità a quanto riportato nello schema. Esternamente esso sarà inoltre individuato da una targhetta riportante chiara indicazione del servizio a cui è destinato. Si dovranno prevedere cartelli monitori da applicare sulle portelle del quadro e tasche porta documenti da applicare all'interno. In accordo alla Norma CEI EN art.6.1 ogni quadro sarà dotato di targa identificativa della ditta esecutrice come richiesto dalla, riportante: Nome o marchio di fabbrica del costruttore; Indicazione del tipo di identificazione o altro mezzo di identificazione che permetta di ottenere dal costruttore del quadro le informazioni attinenti; Mezzi di identificazione della data di costruzione; IEC61439-x (la specifica pare x deve essere specificata) CORRENTE DI CORTOCIRCUITO E IDONEITÀ DEL QUADRO ALL IMPIANTO La verifica della tenuta alla corrente di cortocircuito si basa principalmente su due parametri del quadro che sono: la corrente nominale ammissibile di breve durata Icw; la corrente nominale di cortocircuito condizionata Icc. In base ad uno di questi due valori è possibile stabilire se il quadro è idoneo o meno ad essere installato in un determinato punto dell impianto. Deve essere verificato che i poteri d interruzione degli apparecchi (eventualmente tramite back-up) all interno del quadro siano compatibili con i valori di cortocircuito dell impianto. La corrente nominale ammissibile di breve durata Icw è il valore efficace della corrente relativa alla prova di cortocircuito per 1 s senza apertura delle protezioni, dichiarato dal costruttore del quadro, che il quadro stesso può sopportare senza danneggiarsi nelle condizioni fissate, definite in funzione della corrente e del tempo. Ad un quadro possono essere assegnati valori diversi di Icw per durate diverse (es. 0,2 s; 1 s; 3 s). La corrente nominale di cortocircuito condizionata Icc è il valore della corrente presunta di cortocircuito dichiarata dal costruttore del quadro che il quadro stesso può sopportare, durante il tempo totale di ❿➀➀➁➂➃➄➄➃➅➆➇➈➀➃➀➉➊➋➌➌➋➃➍➈➎➏➋➐ ➑➒➓ ❿➂ ➏ ➁❿
24 funzionamento (tempo di apertura) del dispositivo di protezione contro il cortocircuito, nelle condizioni specificate VERIFICHE QUADRI ELETTRICI Di seguito si riassumono le verifiche previste dalla CEI EN a carico del costruttore originale e quelle aggiuntive a carico del costruttore finale del quadro. Il primo (costruttore originale) effettua le verifiche di progetto (ex prove di tipo) che sono: Robustezza dei materiali e delle parti del quadro; Grado di protezione degli involucri; Distanze d isolamento in aria e superficiali; Protezione contro la scossa elettrica ed integrità dei circuiti di protezione; Installazione degli apparecchi di manovra e dei componenti; Circuiti elettrici interni e collegamenti; Terminali per conduttori esterni. Proprietà dielettriche; Sovratemperatura; Capacità di tenuta al cortocircuito; Compatibilità Elettromagnetica (EMC); Funzionamento meccanico. In alternativa o in aggiunta, il costruttore originale deriva il quadro attraverso il confronto, con il progetto originale verificato con prove, o tramite valutazione. Al secondo, il costruttore del quadro, restano le verifiche individuali (collaudo), che comprendono alcuni esami a vista e l unica prova effettiva e strumentale, che è la verifica dielettrica. Proprietà dielettriche (tensione di tenuta a 50 Hz e tensione di tenuta a impulso) Verifica dei limiti di sovratemperatura all interno di un quadro La verifica dei limiti di sovratemperatura imposti dalla Norma CEI EN deve essere effettuata con uno o più dei seguenti metodi: prove con corrente (in laboratorio); derivazione delle caratteristiche nominali, da un progetto/quadro provato, per varianti/quadri simili; calcoli, per quadri a scomparto singolo con corrente nominale non superiore a 630 A o per quadri con corrente nominale non superiore a 1600 A. La Norma CEI EN impone il rispetto degli stessi limiti di sovratemperatura della precedente versione, che non devono essere superati durante la prova di riscaldamento. Questi limiti di sovratemperatura si applicano per una temperatura media dell aria ambiente fino a 35 C. La sovratemperatura di un elemento o di una parte del quadro è la differenza tra la temperatura di questo elemento o di questa parte e la temperatura dell aria ambiente all esterno del quadro. Se ad esempio la Ï ÐÑ Ò âãäåæã ç Ñå ÓÔÕ Ö Ø Ù ÚÛÜÝÞØßàÛáÙÞ
25 èéêëìíì îïðéñêòðì óì îïñéñïéêìò é ôêõöìðéðð êò temperatura media dell aria ambiente è maggiore di 35 C, i limiti di sovratemperatura devono essere adattati per questa speciale condizione di esercizio in modo che la somma della temperatura dell aria ambiente e del limite della sovratemperatura individuale (di un elemento o di una parte) rimanga invariata. Se la temperatura media dell aria ambiente è minore di 35 C è ammesso lo stesso adattamento dei limiti di sovratemperatura mediante accordo tra l utilizzatore ed il costruttore del quadro. Nella seguente tabella sono riportati, per le parti del quadro, i limiti di sovratemperatura forniti dalla Norma. øùùúûüýýüþÿ ùüù ü ø úø