Source: https://fin.patkardevelopers.com/ajerodinamicheskij-raschet-ventiljacii
Timestamp: 2020-07-14 16:55:33+00:00
Document Index: 23615092

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', '§2', 'kko ', 'kko ', '§ 29']

Kuinka tuuletuskanavat lasketaan - Lämmitys 2020
VENTILAUSJÄRJESTELMIEN AERODYNAMINEN LASKENTA
6.1. Imuilmastointijärjestelmien aerodynaaminen laskenta.
Aerodynaaminen laskenta suoritetaan ilmanvaihto- ja pakokaasujärjestelmien sekä ilmanpaineen määrittämiseksi ja paineen määrittämiseksi poikkileikkaukseltaan ilman ilmakanavien kaikista paikoista.
Aerodynaaminen laskenta koostuu kahdesta vaiheesta:
1. Pääsuuntakanavien laskenta - verkko;
2. Haarojen liittäminen.
Aerodynaaminen laskenta suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:
1) Järjestelmä on jaettu erillisiin osiin. Kaikki tontin pituudet ja niiden kustannukset siirretään selvitysjärjestelmään.
2) Päätie valitaan. Pääkaupungiksi valitaan enimmäispituuden ja suurimman ruuhkan haara.
3) Teemme kappaleiden numeroinnin alkaen moottoritien kaukaisimmasta osasta.
4) Laske laskettujen osien osuudet kaavalla:
Ilman kanavien poikkileikkauksen mitat valitaan optimaalisilla ilmanopeuksilla. Tuloilman mekaanisen ilmanvaihtojärjestelmän suurimmat sallitut nopeudet on otettu lähteen [1] taulukosta 3.5.1:
- moottoritielle 8 m / s;
- haaroille 5 m / s.
5) Laskettu alue f valitaan kanavan mitat.
Sitten tarkenna nopeus kaavalla:
6) Määritä kitkakerroin:
jossa R on erityinen painehäviö kitkan osalta, Pa / m.
Se hyväksytään välilehdellä. 22.15 Suunnittelijan käsikirja (sisääntulo vastaavan halkaisijan d ja ilman nopeudesta v).
l on osan pituus, m.
Vuonnaw - kerroin ottaen huomioon kanaviston sisäpinnan karheus (teräkselle Bw = 1, putkien seinämissä Bw = 1,36). Se hyväksytään välilehdellä. 22.12 Suunnittelijan hakemisto.
7) Määritä paikallisten vastusten painehäviö kaavalla:
jossa Σζ on paikan paikallisten resistanssien kertoimien summa, otetaan Designer-oppaan mukaan;
pD - dynaaminen paine, Pa.
8) Määritä kokonaispainehäviö laskennallisella alueella
9) Määritä painehäviö järjestelmässä seuraavan kaavan mukaisesti:
jossa N on pääradan osuuksien lukumäärä.
p - ilmanvaihtolaitteiden painehäviö.
10) Teemme linkin haarojen välillä alkaen laajimmasta haarasta. Haarajohtimen painehäviöt ovat yhtä suuret kuin perifeerisen osan kohdalla olevan putken painehäviöt yhteiseen pisteeseen haaran kanssa:
Epäsäännöllisyys painehäviössä kanavien haaroissa ei saa ylittää 10% putkilinjan yhdensuuntaisista osista johtuvaa painehäviötä. Jos laskentamenetelmässä ilmenee, että halkaisijan muutoksen takia menetys ei ole tasainen, sitten asetetaan kalvot, kaasuventtiilit tai tasoitetaan ruudut (P- ja PP-tyyppiset verkot ovat säädettävissä).
P1, P2, P3, P4, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 aerodynaaminen laskenta esitetään yhteenvetona taulukoissa 6-16. Järjestelmän laskemisen jälkeen kanavien osuuksilla on merkintä kustannuksista.
6.2. Ilmanvaihtojärjestelmien aerodynaaminen laskeminen ilman ilmavirran motivointia.
Laskettaessa luonnollista ilmanvaihtojärjestelmää on välttämätöntä, että järjestelmän häviöt ovat pienempiä kuin paine, joka syntyy tiheyden erolla (käytettävissä oleva paine).
Laskelmassa yritämme kestää 5-10%: n poikkeaman järjestelmässä olevan painehäviön ja käytettävissä olevan paineen välillä, mutta siinä tapauksessa, että meidän on lisättävä järjestelmän häviöitä, käytämme säädettäviä rakoja.
Käytettävissä oleva paine lasketaan kaavalla:
jossa ρn, ρvuonna - tiheys tn: ssä ja tв: ssä (laskelma suoritetaan ulkolämpötilassa tn = 5 ° C);
h on ilmapatsaan korkeus, m.
Ilmapatsaan korkeus riippuu tuloilmajärjestelmän läsnäolosta tai puuttumisesta tässä huoneessa:
- jos huoneessa on ilmanvaihtojärjestelmä, ilmapatsaan korkeus on yhtä suuri kuin etäisyys huoneen korkeuden keskeltä pakokaasun suulle;
- Jos huone on vain pakojärjestelmä, ilmapatsaan korkeus on yhtä suuri kuin etäisyys poistoaukon keskeltä
ylös poistokanavan suulle.
Ilmanvaihtojärjestelmän laskeminen luonnollisella motivoinnilla suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:
1) Määritä moottoritie. Luonnolliselle piirustukselle tämä on haara, jolle käytettävissä oleva paine on pienin.
2) Kanavien poikkileikkauksen määrittäminen suoritetaan samalla tavoin kuin syöttölaitteisto.
3) Lasketaan jäljelle jääneet oksat samalla tavalla kuin maantie, vertaamalla jäännöstä käytettävissä olevaan paineeseen.
7. VALVONTAAINEIDEN VALINTA
7.1. Kiinteiden ristikkorakenteiden valinta.
Ilmaa vastaanottavan laitteen rooli on valmistettu STD-tyyppisten säleiköiden avulla. Ne on asennettu tuuletuskammion seinään olevan aukon sisään. Tällainen ilmanottoaukon rakentava ratkaisu ei ole ristiriidassa terveyttä ja hygieniaa koskevien vaatimusten kanssa, koska sen läheisyydessä ei ole ulkoisia ilman epäpuhtauksia. Ilmanotto tapahtuu sellaisten vaatimusten mukaisesti, joiden mukaan ilmanottoaukkojen on oltava vähintään 2 metriä maanpinnasta.
Valinta tehdään seuraavassa järjestyksessä:
1) tietylle ilmavirralle, yksi tai useampia ristikkäitä, joilla on kokonaisvetoinen poikkileikkaus
jossa v on suositeltava ilman nopeus ristikon poikkileikkauksessa. Oletetaan olevan 2 - 6 m / s;
Lyhteiskunta - arinan läpi kulkevan ilman tilavuusvirta, m 3 / h.
Ristikoiden määrä on määritelty seuraavasti
jossa f1 - yhden ristikon elävän poikkileikkauksen alue, m 2.
n = 0,93 / 0,183 = 5 kpl.
Ristityyppi STD 302, jossa on elävän osan f1 = 0,183 m 2
2) Määritämme nopeuden kaavalla
jossa ftosiasia - Todellinen kokonaispoikkipinta-ala, m 2.
v = 13386 / (3600 · 0,915) = 4 m / s
3) Laske puristusten painehäviö kaavalla:
p = ζ · (ρ · v2) / 2,
missä ζ on paikallinen vastuskerroin. STD-tyyppisille ristikoille on 1.2.
ρ on ulkoilman tiheys vuoden kylmässä lämpötilassa -32 0 C, ρ = 1,48319 kg / m.
Δp = 1,2 (1,48319 · 4 2) / 2 = 14,2 Pa.
Kiinteän lankaverkon valinta. Taulukko 17
Ilmanvaihdon aerodynaaminen laskenta
Keittiön ja kylpyhuoneiden ilmanvaihdon normit:
ei kaasutettu.......................................... 60m 3 / h;
2 polttimen kaasuliesi........................60m 3 / h;
3 kuumalevykaasuliesi....................... 75m 3 / h;
4 kuumavesikattilaa........................90m 3 / h;
kylpyhuone yksilö........................................25m3 / h;
wc on yksilöllinen....................................... 25m 3 / h;
Kylpyhuone yhdistetään...........................................50m 3 / h.
b) ilmanvaihtojärjestelmien ulkoasu.
Yhdessä järjestelmässä vain samannimiset tai läheiset tilat yhdistyvät. Kaikissa hygieniayksiköissä on itsenäiset järjestelmät, joissa on viisi wc ja varustettu mekaanisilla ärsykkeillä. Huoneiston talonpoisto on suositeltavaa yhdistyä yhdelle järjestelmälle. Ei ole sallittua yhdistää yleisessä järjestelmäkanavassa tiloista, jotka suuntautuvat eri julkisivuihin.
c) graafinen esitys ilmastointilaitteiston pohjapiirroista ja ullakosta (kanavat ja kanavat, poistoaukot ja luukut, pakokaasutilat).
Kanavan kautta poistetun ilman määrä näkyy huoneiden poistoaukkojen suhteen. Kaikki ilmanvaihtojärjestelmät on numeroitava. Huoneen poistoilmastot sijaitsevat 0,5 metrin päässä katosta.
d) kehittää aksonometriset kaaviot.
Kaaviot ympyrää ulkoisen ominaisuudet laittaa erän numero, rivillä merkitty osa kuorman, L, m 3 / h, ja viivan alapuolella -. Pituus, L, M aerodynaaminen laskenta kanavat (kanavat) toimivat taulukoita tai nomogrammit, joka muodostuu teräksen poikkileikkaukseltaan ruuveja vuonna = 1,205 kg / m 3, tvuonna= 20 0 C. Näissä määrissä L, R, v, Pd ja d.
Taulukko pyöreiden teräsputkien laskemisesta on lisäyksessä H. Pöydän käyttämiseksi suorakulmaisen putken laskemiseksi on ensin määritettävä vastaavan (vastaavan) halkaisijan vastaava arvo, ts. Pyöreän kanavan halkaisija, jossa samaan ilmavirran nopeuteen kuin suorakaiteen muotoiseen kanavaan kohdistuva erityinen painehäviö kitkaksi olisi yhtä suuri (taulukko 7.3).
Taulukko 6.3 - Vastaavat kitkan halkaisijat tiilikanaville
Ilmanvaihtojärjestelmän aerodynaaminen laskenta
Kanavan poikkipinta-alan alustavan arvon määrittämisen erityispiirteet. Ilmaisun todellisen merkityksen laskemisen analysointi. Painehäviön laskeminen paikallisen resistenssin kohdalla. Tutkimus lasketun traktorin täydellisestä vastatoimisesta.
MOSKOVA Arkkitehtuuri ja rakentaminen INSTITUTE
Akkreditoitu korkea-asteen oppilaitos
KafedLämmöntuotto ja ilmanvaihto"
1. Suunnitteluna polku, joka on huoneen 209 kylpyhuonekattorista, on kaikkein epäedullisimmaksi. Laskettu polku ns: n arvo määritetään kaavasta: snap = 1,27 kg / m3 t = 5 ° C: ssa; = 1,21 kg / m3 t = 5 ° C: ssa
Tämä paine käytetään ylittämään ilman vastus sen polulle
2.Raschetny polku on jaettu osiin, jotka on määritelty niiden pituuden ja maksaa vozduha.Na osa №1postupaet kylpy pomescheniya№109 ilmaa huoneesta, virtaus Luch1 = 25m3 / h, on osa №2 ilmavirtojen ja osa maasta №1 kylpyhuone pomescheniya209 Luch2 = 25 + 25 = 50m3 / h №3vozduh osa siirtyy osa №.. parantaminen wc ja 109 i 209 Luch3 = 25 + 25 + 50 = 100 m3 / h. Osuuksien pituudet määräytyvät aksonometrisella järjestelmällä.
Osien nro 1 pituus = 0,8 m,
pituus §2 = 0,3 m,
kappaleen nro 3 pituus on = 3,0 m
3. Ilmaliikenteen nopeuden likimääräinen arvo kohdassa 1? "Us1 = 0,5 m / s kanavan poikkipinta-alan alustava arvo määritetään kaavalla:
4.Prinimaetsya kanavaan lähimpänä alustavat arvot uchastka№1 F kanavan poikkipinta-ala on uch1 = 0,0144m2 AHB = 0,12h0,12m
5. Kaavan Vüч = Lúč / 3600 F mukaan uchem / s ilmavirran todellinen arvo ilmakanavassa №1
?'us1 = 25/3600 * Fuch = 25/3600 * 0,144 = 0,48 m / s
6. Osan nro 1 ilmakanavan ekvivalenttinen halkaisija määritetään kaavalla: poikkileikkaus ilmakanavan vastusreitti
d e 1 = 2ab / a + b =2 * 0,12h0,12 / 0,12 + 0,12 = 0,12 m
7. Alkuarvon käyttäminen luvussa № 1, nomogrammin dl: n ja m's: n arvo määrittävät spesifisen painehäviön R1 = 0,05
8. Paineen puristus kitkassa kohdassa 1 määritetään kaavalla:
9. Kunkin osan nro 1 osalta määritetään paikalliskestävyys ja niiden kertoimien arvot -
Levytetty ritilä on -1 mm x = 1,2
Polvi 90? -2 kpl x = 1,2
T-kappale kulkutielle - 1 kpl X = 0.5
10. Paikallisen resistanssin paineen menetyksen arvo jakautuu kaavalla: (esimerkiksi luvussa 1 Z = 1,2 + 1,2 * 2 + 0,5 = 4,1
11. Täydellinen painehäviö osassa? Pach, Pa on määritelty kitkavammojen ja paikallisen resistenssin summana (esim. Nro 1
Z = Z * 2 * * 2 '= 4,1 * 1,213 * 0,048 * 0,48 / 2 = 0,58 Pa
Kokonaispoisto paikan päällä nro 1? Hand =? Ptr1 + Z =0,052Pa + 0,58Pa = 0,632
1. Ilmaliikenteen nopeuden likimääräisellä arvolla osassa nro 1? "Us1 = 0,5 m / s kanavan poikkipinta-alan alustava arvo määritetään kaavalla:
4.Prinimaetsya kanavaan lähimpänä alustavat arvot uchastka№1 F kanavan poikkipinta-ala on uch1 = 0,03m2 AHB = 0,12h0,25m
?'uc2 = 50/3600 * Fuch = 50/3600 * 0,3 = 0,46 m / s
6. Osan nro 1 ilmakanavan ekvivalenttihalkaisija määritetään kaavalla:
7. Käyttämällä alkuperäisen arvon osalle nro 1 d2: n ja n'M / s: n arvo, nomogrammin painehäviö on R1 = 0,06
9. Paikan numerossa 2 määritetään paikallinen vastus ja niiden kertoimien arvot -
T-osa fuusiolle -1 kpl x = 3,4 (app.3)
10. Paikallisresistanssin painehäviön arvo jaksossa määritetään kaavalla: (esimerkiksi luvussa 1 Z = 3,4
Z = Z * 2a * * 2 = 3,4 * 1,213 * 0,46 * 0,46 / 2 = 0,436Pa
Kokonaispoisto paikan päällä nro 1? Hand =? Ptr1 + Z =0,0234Pa + 0,436Pa = 0,4594
2.Prinimaetsya kanavaan lähimpänä alustavat arvot uchastka№1 F kanavan poikkipinta-ala on uch1 = 0,092m2 AHB = 0,370h0,37m
3. Kaavassa Vuh = Luku / 3600 F, uchem / s ilmakanavan № 3 ilmamäärän todellinen arvo lasketaan
?'us1 = 100/3600 * Fuch = 100/3600 * 3 = 0,09m / s
4. Lohkon 3 ilmakanavan ekvivalenttihalkaisija määritetään kaavalla:
5. Kun käytetään alkuarvon arvoa № 3, arvo d2 ja? 'M / s nomogrammin mukaan, spesifinen painehäviö R1 = 0,02
6. Kitkakohtaisen paineen aleneminen luvussa 1 määritetään kaavalla:
7. Paikan numero 3 määrittää paikallisen vastuksen ja niiden kertoimien arvot -
Polvi 90? -1 kpl x = 1,2 (app.3)
Sateenvarjo akselin yli on z = 1,3 (app.3)
8. Paikallisen resistanssin paineen menetyksen arvo osassa määritetään kaavalla: (esim. Osiossa 3 Z z = 2,5
9. Täydellinen painehäviö osassa? Pach, Pa on määritelty kitkavammojen ja paikallisen vastuksen summana (esim. Nro 1
Z = Z * 2 * 2,5 * 1,213 * 0,37 * 0,37 / 2 = 0,2075Pa
Suunnitteluretken kokonaisresistanssi määritellään painehäviön summana kaikissa osissa
1.SP 60.13130.12-Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi Päivitetty versio SNiP 41-04-2003-M; RF MPR, 2012
2.E.M.Avdolin, V.A. Zhila, V.A.Kuznetsov-Engineering rakennusten ja rakenteiden järjestelmät
3. Tikhomirov K.V. -Lämpö, ​​lämmitys ja ilmanvaihto -M. Stroyizdat, 1981.
5. SP 89 13330-2012 Kattilalaitteistot. Päivitetty versio SNiP 41-04-2003-M; RF MPR, 2012
6. SP 62 13130-2012 Kaasunjakelujärjestelmät. Päivitetty versio SNiP 41-04-2003-M; RF MPR, 2012
Hanke ilmanvaihtojärjestelmän hankkeeseen 104 paikkaa kohti. Ulkoisen ja sisäisen ilman laskennalliset parametrit. Huoneen lämpö- ja ilmatila. Aerodynaaminen ja ilmanvaihto lasketaan. Tuuletuslaitteiden, lämmittimien, pölynkeräimien valinta.
Julkisen rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä. Lämpö-, kosteus- ja kaasupäästöjen laskeminen, ilmatilan muutosprosessien rakentaminen id-kaaviossa. Ilmanvaihto, jakelujärjestelmä ja ilman poisto. Aerodynaaminen laskenta ja laitteiden valinta.
Ilman kulutus teollisuustiloihin. Vesilämmitysjärjestelmän laskeminen. Suljettavien rakenteiden lämpöeristyslaskenta. Tuloilman mekaanisen ilmanvaihtojärjestelmän aerodynaaminen laskenta. Lämmönvaihtimen laskeminen rakennuksessa. Lämmittimen valinta, laskenta.
Ulkoisen ja sisäisen ilman laskennalliset parametrit. Lämpöhäviöt rakennuksen ulkoisten sulkemisrakenteiden kautta. Lämpöhäviö kuumennettaessa infiltrating air. Lämpötilan laskeminen jäähdytysmateriaalista. Ilmanvaihtojärjestelmien aerodynaaminen laskenta.
Ilmamäärän laskeminen moninaisuudeltaan, päähuoneen ilmanvaihto, auringon säteilystä saatu lämpö. Ilmankäsittelylaitteiden valinta. Tuloilmajärjestelmän aerodynaaminen laskenta. Ilmanvaihtolaitteiden valinta.
Pumppaamon ilmanvaihtoaineen laskeminen öljyjen kevyiden jakeiden vaarallisten savujen pitoisuutena. Poistoilman aerodynaamisten häviöiden laskeminen. Fanin valinta perustuu aerodynaamiseen laskentatulokseen. Deflektorin halkaisijan laskeminen.
Lämmitysjärjestelmän suunnittelukyvyn, pinta-alan ja lämmityslaitteiden lukumäärän määrittäminen. Ilmanvaihtojärjestelmän kanavien aerodynaaminen laskeminen. Kanavien osien valinta, joka perustuu niiden liikkumisnopeuteen.
Perustiedot rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmistä. Ilmanvaihtopäätöksen määrittäminen auditorioon ja apuhuoneisiin. Calorifiertien laskeminen ja apulaitteiden valinta. Ilmanvaihtojärjestelmän aerodynaaminen laskenta, säännöt puhaltimien valinnalle.
Klubin toimitus- ja poistoilmastoinnin kehittäminen Bryanskissa 200 henkilön auditorion kanssa. Lämmön ja ilman tasapainotilan laskeminen elokuvateatteriin, ilmanvaihtojärjestelmän aerodynaaminen laskenta. Imulaitteiden valinta imu- ja pakokaasukammiossa.
Sisä- ja ulkotilojen suunnitteluparametrien valinta. Ulkomaisen seinämän lämmönsiirron vastus, päällekkäisyys. Ulkoseinän lämmön ja kosteuden säätö, ilmanvaihtojärjestelmä ilman poistamiseksi yläkerroksen huoneistosta.
Ilmanvaihtojärjestelmien aerodynaaminen laskenta
Kanavien laskennassa kaavasta tehdään likimääräinen osuuksien valinta:
jossa L on kanavan kautta tapahtuva ilmavirta, m 3 / h;
v lisä- - Kanavalla sallittu ilmanopeus, m / s.
Ilmanvaihtojärjestelmäosan painehäviöt määritetään kaavalla:
jossa R on painehäviö 1 m pyöreän kanavan pituudella Pa / m;
- alueen pituus, m;
- kanava-seinämien karheuden korjauskerroin, venttiilien kanaville = 1,5;
Z - painehäviö paikallisessa resistanssissa, joka on määritetty kaavalla:
missä on paikallisten vastusten kertoimien summa paikassa, riippuen paikallisten resistanssien tyypistä;
- dynaaminen paine tontissa, Pa.
Arvioitu paine Pa, luonnollisen ilmanvaihdon järjestelmässä määritetään kaavalla:
jossa h on pystysuora etäisyys hupun keskipisteestä. Hila poistoakselin suulle, m;
kg / m3 - ulkoisen ilman tiheys +5 ° C: n lämpötilassa;
- sisäilman tiheys, kg / m 3, määritettynä lämpötilalle t kaavan mukaan:
Ilmanvaihtojärjestelmän normaalin toiminnan kannalta on välttämätöntä, että seuraava ehto täyttyy:
Teemme likimääräisen valinnan poikkileikkauksista kaavalla (37):
-yhdistetty kylpyhuone
Osan halkaisija on:
-keittiöt 150 mm;
-kylpyhuoneet ja kylpyhuoneet 150 mm.
Ilmanvaihtosäleikön mitat ovat:
-keittiöt 200 200 mm (PP-3);
-Kylpyhuoneet ja wc 100 200 mm (PP-1).
Lasketaan ilmanvaihto ensimmäisessä osassa :
-ensimmäiselle osalle pituus l = 3,92 m.
Paikallisen vastuksen summa sivustossa.
Dynaaminen paine paikassa on otettu monogrammiin:
-keittiötd= 1,2 Pa;
-yhdistetty kylpyhuoned= 0,35 Pa
Painehäviö paikallisissa vastuksissa määritetään kaavalla (39):
-keittiöt Z = 4,8 ∙ 1,2 = 5,76 Pa;
-yhdistetyille kylpyhuoneille Z = 4,8 ∙ 0,35 = 1,68 Pa
Paineen aleneminen 1 m kanavapituudella Pa / m, hyväksymme seuraavat:
-keittiöt R = 0,23 Pa / m;
-kylpyhuoneille ja kylpyhuoneille R = 0,085 Pa / m.
Ulkoilman tiheys: kg / m 3;
Sisäinen ilmantiheys:
- keittiöt: kg / m 3;
- kylpyhuoneet ja kylpyhuoneet: kg / m 3;
Paineen menetys määritetään kaavalla (38):
-keittiölle Δr = 0,23 ∙ 3,92 ∙ 1,5 + 5,76 = 6,36 Pa;
-yhdistetyt kylpyhuoneet Δp = 0,085 ∙ 3,92 ∙ 1,5 + 1,68 = 2,18 Pa
Arvioitu käytettävissä oleva paine määritetään kaavalla (4.4):
-keittiöt Δre= 9,81 ∙ 3,92 (1,27-1,21) = 2,31 Pa;
-yhdistetty kylpyhuone Δpe= 9,81 ∙ 3,92 (1,27-1,18) = 3,46 Pa
Ilmanvaihtojärjestelmän normaalin toiminnan kannalta on välttämätöntä, että ehto (42) täyttyy:
-keittiöt ∙ 100% = -175,32% 10%
Tyypillisen ilmanvaihdon toimintaan keittiön asennuspuhaltimien tuuletuskanavissa ja kylpyhuoneen tuulettimet.
Ilmanvaihtojärjestelmän aerodynaaminen laskenta suoritetaan keittiölle ja kylpyhuoneelle. Ilmanvaihtojärjestelmän aerodynaamisen laskennan tulokset taulukossa 4.1.
Taulukko 4.1 - Ilmanvaihtojärjestelmän aerodynaaminen laskenta
koska ilmanvaihtojärjestelmän normaalin toiminnan kunto ei ole täyttynyt, on tarpeen asentaa ristikkorakenteet, joiden avulla voidaan säätää ilmavirtausta.
Siksi keittiön kanavien tuulettamisessa (В¿ 1,2,5,6) asennamme puhaltimet. Kylpyhuoneen ilmastointikanavissa (BE 3,4,7,8) asetamme ristikkosäleiköt.
1.SNB 4.02.01 - 03 Lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi. - Мн.: Минстройархитектуры, 2004.
2.TKP 45-2.04-43 - 2006 Rakennustekniikka. Rakennusstandardien suunnittelu - Mn.: Minstroyarchitecture, 2007.
3.SNB 3.02.04 - 03 Asuinrakennukset. - Мн.: Минстройархитектуры, 2003.
4.STB 1995 - 2009 Mineraalivillasta lämpöeristetyt levyt. - Mn: RUE "Stroytechnorm", 2010.
5.Muuta № 1 TCH 45 - 2.04 - 43 - 2006 Rakennuksen lämmitys. Rakennustekniset normit - Mn: Minstroyarchitecture, 2008.
6.SNB 2.04.02 - 2000 Rakentamisen ilmasto. - Мн.: Минстройархитектуры, 2007.
7.Tikhomirov K.V. Lämmöneristys, lämmön ja kaasun syöttö ja ilmanvaihto / К.В. Tikhomirov, E.S. Seregeenko. - Moskova: Stroiizdat, 1991 - 480 s.
8.OV Kartavtseva, N.V. Kundro, ON Shirokova Koulutusmenetelmäkompleksi. Tekniset verkot ja laitteet. Lämmöneristys, lämmön ja kaasun syöttö ja ilmanvaihto. - Novopolotsk: PSU, 2009.
9.Sisäiset saniteettilaitteet. Klo 3 Osa 1. Lämmitys. / VN Bogoslovsky, BA Krupnov, AN Skanavi [ja muut]; painos I. G. Staroverova, J. I. Schiller. - M.: Stroiizdat, 1990. - 344
Paikallisen ilmanvaihtojärjestelmän aerodynaaminen laskenta
Ilmanvaihtojärjestelmien aerodynaaminen laskenta suoritetaan paikallisen imun ilmavirtauksen ja ilmakanavan jäljityksen ratkaisun jälkeen.
Kiinnittää laskenta aerodynaaminen järjestelmä ilmanvaihtojärjestelmän, joka on eristetty muotoinen osat on numeroitu kanavaosuudet ja ilman virtausnopeudella kunkin alueen on allekirjoitettu se ja sen pituus (ri.9). Järjestelmän yksittäisten haarojen pituus määräytyy hankkeen rakennusosan suunnitelmien ja leikkausten mukaan, aksonometrinen järjestelmä.
Ilmanvaihtojärjestelmä on jaettu erillisiin osiin. Asutusalueelle on tunnusomaista jatkuva virtaus. Järjestelmän yksittäisten osien välinen raja on tee. Painehäviö kanavassa Ρuch, Pa, riippuvat liikkeen nopeudesta ja koostuvat kitkavahingoista (Psp = R ∙ βw∙ l) ja paikallisen resistenssin häviöt Z
Aerodynaamisen laskennan tarkoituksena on määrittää kaikkien osuuksien poikkileikkausmitat tietyn ilmavirran kautta. Meidän on tarjottava tällainen järjestelmä, jotta haluttu ilman määrä lasketaan laskemalla paikallinen imu.
Poistoilmanvaihtojärjestelmän aerodynaamisessa laskennassa suunnitellaan pääsuunnussuunnitelmaa - moottoritie, joka on peräkkäisinä osina ketju järjestelmän alusta kaukaisimpiin kohteisiin. Kaikki muut alueet, jotka eivät sisälly pääsuuntaan, kutsutaan haaroiksi. Kahden tai useamman ketjun läsnä ollessa, joiden pituus on sama, kuormitetun (jolla on suurempi virtausnopeus) haara on tärkein suunta.
Painehäviö järjestelmän summa painehäviöiden läpi putken, ehdot painehäviö kaikki peräkkäin järjestetty-osuudet muodostetaan linja, ja painehäviö ilmanvaihto (sykloni, suodatin-pylegazoulo tahansa Hakija).
Ilmanvaihtojärjestelmien aerodynaaminen laskeminen mekaanisella motivaatiolla koostuu kahdesta vaiheesta: 1 - pääsuunta-alueiden laskenta - verkot; 2 - yhdistää kaikki muut järjestelmän osat.
rinnakkainen kunkin alueen tai haaran välillä kutsutaan tontteja tai haaroita, joilla on yhteinen piste ilmanpoistoaukosta poistoilmajärjestelmissä.
Haara on osa tuuletusjärjestelmää, joka on sarja sarjaan kytkettyjä osia. Haarassa voi olla useita haaraja. Rinnakkaisten haarojen painehäviöt ovat yhtä suuret.
Suunnittelusta johtuen haarojen poikkileikkauksen koko vaihtelee joskus osien tyypin olosuhteista. Tässä tapauksessa yksittäisten haarojen painehäviöiden koordinointi asettaa kalvot, joiden tarkoituksena on hiljentää tappioiden erotus rinnakkaisten osien välillä [2].
Kalvo on asennettu osaan, jolla on pienempi painehäviö arvo (aukko - paikalliseen vastus määrittelemällä paikallisen vastuksen kerroin ξ joka määritetään ja suuruus painehäviö syntyy sitä).
Päälinjan laskenta suoritetaan seuraavassa järjestyksessä:
1. Järjestelmä on jaettu erillisiin jaksoihin ja ilmavirta kussakin niistä määritetään. Kulut määräytyvät laskemalla kustannukset yksittäisillä haaroilla alkaen perifeerisistä osista. Kunkin osan virtauksen ja pituuden arvoja sovelletaan aksonometriseen kaavioon (dimetyyli) (kuvio 9)
2. Määritä peräkkäin liitettyjen osien pisin ketju. Korjaa laitteita ja laitteita, joissa esiintyy painehäviöitä (meidän tapauksessamme saattaa olla pöly- ja kaasulataus).
3. Pääsuuntaosat on numeroitu alhaisemmasta osasta alkaen. Pääsuunnan jokaisen osan numero, virtausnopeus ja pituus on merkitty aerodynaamisen laskennan taulukkoon 5
4. Määritä poikkipinta-ala fR laskentopaikka, m 2
LR - laskettu ilmavirta alueella, m 3 / h;
vT - Suositeltu ilmamäärän nopeus paikoilla, m / s.
Suositeltava ilmanopeus valitaan kuljetusseoksesta riippuen. Jos seos on pölyttömiä, niin teollisuusrakennuksissa nopeuden suositellaan olevan 8 - 12 m / s. Kanavat haittaavat tilaa, joten joissakin järjestelmän osissa otetaan suurin sallittu ilmanopeus. On suositeltavaa ottaa hitaampi nopeus järjestelmän päätyosista, lisäämällä sitä vähitellen muille valtatieosuuksille (8 - 12). Suuremman virtausnopeuden omaavalla alueella hyväksytään suuri nopeus. Jos pöly kuljetetaan kanavien läpi, nopeus on 15-20 m / s.
5. Todellinen nopeusarvo syötetään taulukkoon, vf ja halkaisijan arvo d, joka vastaa tätä nopeutta vf, samaan aikaan erityisten tappioiden arvo R (taulukon nro 1 linja 6).
6. Kerromme R ja l ja syötetään taulukon sarakkeeseen 8.
7. nopeus vf laskea Ρd = ρv 2/2 ja syötetään taulukon sarakkeeseen 10.
8. Sisältyy luettelo paikallisista vastuksista kustakin sivustosta. Paikallisen vastuksen kertoimien laskemiseksi on syytä täyttää 1-8 saraketta kaikille järjestelmän osille. Σξ jokaisesta tontista on tallennettu taulukon sarakkeeseen 9.
9. Laske paikallisen vastuksen menetys Z = Σξ · ρv 2/2, ja sijoitetaan taulukon sarakkeeseen 11.
10. Paineenpudotus kohdassa määritellään seuraavasti (rl βw + Z) ja kirjoita se taulukon sarakkeeseen 12.
11. Lisäämällä pääosan ja painehäviön painehäviöitä laitteessa saadaan painehäviö järjestelmässä ΔΡkanssa, pas
Tämä päättelee järjestelmän laskemisen ensimmäisen vaiheen ja arvon ΔΡkanssa palvelee puhaltimen valintaa.
12. Järjestelmän kaikkien muiden osien kytkentä suoritetaan alkaen pisin haaroista. Menetelmä haarojen liittämiseksi on samanlainen kuin pääsuuntaisten osien laskenta. Ainoa ero on, että kun kukin haara on yhteydessä, on siinä tappiota. Haarojen laskemiseksi käytetään peräkkäisen valinnan menetelmää. Haaraosuuksien mitat katsotaan valituiksi, jos suhteellinen painehäviö ei ylitä 10%
Laske teollisuusrakennuksen paikallisen poistoilmastoinnin pyöreä teräskanavajärjestelmä (verkko). Kustannukset ja pituudet on esitetty kaaviossa. 9, paikallisen imuvastuksen kerroin ξm. o.= 1. Määritä suorituskyky Lv ja puhaltimen paine APv.
Kuva 9. Ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu, jossa ilmavirtaus on mekaaninen
Jaamme verkon osiin ja kirjoitamme aakkoselliseen ilmaisuun arvot APv., Lv ja jäännökset.
Pyrimme täyttämään taulukon. 5. Ensin syötetään ilmaliikenteen pääsuunnan ja sitten rinnan poikkileikkausosien numerot, kustannukset ja pituudet ja jätetään vapaata tilaa painehäviön jäännösarvojen laskemiseksi.
Sitten, käyttäen sovelluksen A, tabl1 on suositeltavaa hinnat kuluessa 8-12 m / s ja ilman virtausnopeudella valittu halkaisija, spesifinen menetys, dynaaminen paine, varsinainen ilman nopeus ja sisällyttää sarakkeissa taulukossa. 1.
Papillary sormimuodot - urheilullinen kyky: dermatoglyphic merkit muodostuvat 3-5 kuukautta raskauden, eivät muutu aikana elämässä.
Maanpainojen mekaaninen pidättäminen: Maan massojen mekaaninen pidättyminen kaltevuudella saadaan erilaisten rakenteiden vastavektorakenteesta.
Pintaveden purkamisen järjestäminen: Suurin maapallon kosteus haihtuu meren ja valtamerten pinnasta (88 ‰).
Yleiset edellytykset vedenpoistojärjestelmän valinnalle: Viemäröintijärjestelmä valitaan suojatun luonteen mukaan.
Itse kytkentä liesituulettimen kanssa tuuletukseen keittiössä
Talvipuutarhojen lämmitystavat: lämmitysjärjestelmien tyypit ja optimaalinen lämpötila
Lyhyesti ikkunan ilmastointilaitteen asennuksesta
§ 29. Ilmansuodattimien suojaus korroosiolta