Source: http://www.nds-voris.de/jportal/?quelle=jlink&query=ElekBauV+ND&psml=bsvorisprod.psml&max=true&aiz=true
Timestamp: 2019-03-25 01:15:49
Document Index: 93286000

Matched Legal Cases: ['§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 1', '§ 2', '§ 3', '§ 4', '§ 5', '§ 6', '§ 7', '§ 8', '§ 9', '§ 71', '§ 95', '§ 1', '§ 1', '§ 1', '§ 7', '§ 5', '§ 5']

VORIS EltBauVO | Landesnorm Niedersachsen | Gesamtausgabe | Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO) vom 25. Januar 2011 | gültig ab: 01.03.2011
Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische...
§ 3 - Erfordernis elektrischer Betriebsräume
§ 4 - Allgemeine Anforderungen an elektrische Betriebsräume
§ 5 - Besondere Anforderungen an elektrische Betriebsräume...
§ 6 - Besondere Anforderungen an elektrische Betriebsräume...
§ 7 - Besondere Anforderungen an elektrische Betriebsräume...
§ 8 - Zusätzliche Bauvorlagen
Fundstelle: Nds. GVBl. 2011, 19
(EltBauVO)*)
Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/96/EG des Rates vom 20. November 2006 (ABI. EU Nr. L 363 S. 81), sind beachtet worden.
Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO) vom 25. Januar 2011 01.03.2011
§ 1 - Geltungsbereich 01.03.2011
§ 2 - Begriffsbestimmung 01.03.2011
§ 3 - Erfordernis elektrischer Betriebsräume 01.03.2011
§ 4 - Allgemeine Anforderungen an elektrische Betriebsräume 01.03.2011
§ 5 - Besondere Anforderungen an elektrische Betriebsräume für Transformatoren und Schaltanlagen mit Nennspannungen über 1 kV 01.03.2011
§ 6 - Besondere Anforderungen an elektrische Betriebsräume für ortsfeste Stromerzeugungsaggregate 01.03.2011
§ 7 - Besondere Anforderungen an elektrische Betriebsräume für zentrale Batterieanlagen 01.03.2011
§ 8 - Zusätzliche Bauvorlagen 01.03.2011
§ 9 - Inkrafttreten 01.03.2011
Aufgrund des § 71 Abs. 2 Satz 2 und des § 95 Abs. 2 der Niedersächsischen Bauordnung in der Fassung vom 10. Februar 2003 (Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Oktober 2010 (Nds. GVBl. S. 475), wird verordnet:
Diese Verordnung gilt für die Aufstellung folgender elektrischer Anlagen in Gebäuden:
ortsfeste Stromerzeugungsaggregate für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen und
zentrale Batterieanlagen für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen.
Ein Betriebsraum für elektrische Anlagen (elektrischer Betriebsraum) ist ein Raum, der ausschließlich zur Unterbringung von elektrischen Anlagen nach § 1 dient.
Erfordernis elektrischer Betriebsräume
Innerhalb von Gebäuden müssen elektrische Anlagen nach § 1, getrennt nach Anlagen nach den Nummern 1, 2 und 3, in jeweils eigenen elektrischen Betriebsräumen untergebracht sein, es sei denn, dass die Art der Nutzung eine andere Anordnung zwingend erfordert und die Anlagen sicher betrieben werden können.
Allgemeine Anforderungen an elektrische Betriebsräume
(1) 1 Elektrische Betriebsräume müssen so angeordnet sein, dass sie im Gefahrenfall von einem allgemein zugänglichen Raum oder vom Freien leicht und sicher erreichbar sind und jederzeit ungehindert verlassen werden können; sie dürfen jedoch von Treppenräumen notwendiger Treppen und von Räumen zwischen einem solchen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie nicht unmittelbar zugänglich sein. 2 Türen müssen nach außen aufschlagen. 3 Der Rettungsweg innerhalb elektrischer Betriebsräume bis zu einem Ausgang darf nicht länger als 35 m sein.
(2) 1 Elektrische Betriebsräume müssen so groß sein, dass die elektrischen Anlagen ordnungsgemäß errichtet und betrieben werden können; sie müssen eine lichte Höhe von mindestens 2 m haben. 2 Über Bedienungs- und Wartungsgängen muss eine Durchgangshöhe von mindestens 1,80 m vorhanden sein.
(4) 1 In elektrischen Betriebsräumen dürfen keine Leitungen und Einrichtungen vorhanden sein, die nicht zum Betrieb der jeweiligen elektrischen Anlagen nach § 1 erforderlich sind. 2 Satz 1 gilt nicht für die zur Sicherheitsstromversorgung aus der Batterieanlage erforderlichen Leitungen und Einrichtungen in elektrischen Betriebsräumen nach § 7.
(5) Durchführungen von Leitungen durch raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, müssen eine Feuerwiderstandsfähigkeit haben, die derjenigen der raumabschließenden Bauteile entspricht.
Besondere Anforderungen an elektrische Betriebsräume
für Transformatoren und Schaltanlagen mit Nennspannungen über 1 kV
(1) 1 Elektrische Betriebsräume für Transformatoren und Schaltanlagen mit Nennspannungen über 1 kV müssen von anderen Räumen durch feuerbeständige Bauteile abgetrennt sein. 2 Der Raumabschluss zu anderen Räumen darf durch einen Druckstoß aufgrund eines Kurzschlusslichtbogens nicht gefährdet werden.
(2) 1 Öffnungen in Bauteilen nach Absatz 1 Satz 1 müssen mindestens feuerhemmende, rauchdichte, selbstschließende und im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehende Abschlüsse haben. 2 Türen, die ins Freie führen, müssen selbstschließend sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 3 An Türen muss außen ein Hochspannungswarnschild angebracht sein.
(3) 1 Bei elektrischen Betriebsräumen für Transformatoren mit Mineralöl oder einer synthetischen Flüssigkeit mit einem Brennpunkt ≤ 300° C als Kühlmittel muss mindestens ein Ausgang unmittelbar ins Freie oder über einen Vorraum ins Freie führen. 2 Der Vorraum darf mit dem Schaltraum, jedoch nicht mit anderen Räumen in Verbindung stehen.
(4) 1 Elektrische Betriebsräume nach Absatz 3 Satz 1 dürfen sich nicht in Geschossen befinden, deren Fußboden mehr als 4 m unter der Geländeoberfläche liegt. 2 Sie dürfen auch nicht in Geschossen über dem Erdgeschoss liegen.
(5) 1 Die elektrischen Betriebsräume müssen unmittelbar oder über eigene Lüftungsleitungen wirksam aus dem Freien be- und in das Freie entlüftet werden. 2 Lüftungsleitungen, die durch andere Räume führen, müssen feuerbeständig sein. 3 Öffnungen von Lüftungsleitungen zum Freien müssen Schutzgitter haben.
(7) 1 Auslaufende Isolier- und Kühlflüssigkeit von Transformatoren muss sicher aufgefangen werden können. 2 Für höchstens drei Transformatoren mit jeweils bis zu 1 000 l Isolier- und Kühlflüssigkeit in einem elektrischen Betriebsraum genügt es, wenn die Wände in der erforderlichen Höhe sowie der Fußboden undurchlässig ausgebildet sind; an den Türen müssen entsprechend hohe und undurchlässige Schwellen vorhanden sein.
(1) 1 Elektrische Betriebsräume für ortsfeste Stromerzeugungsaggregate zur Versorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen müssen von anderen Räumen durch Bauteile abgetrennt sein, deren Feuerwiderstandsfähigkeit dem erforderlichen Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen für die zu versorgenden Anlagen und Einrichtungen entspricht. 2 § 5 Abs. 5 Sätze 1 und 3 und Abs. 6 gilt entsprechend; für die erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit von Lüftungsleitungen, die durch andere Räume führen, gilt Satz 1 entsprechend. 3 Öffnungen in Bauteilen nach Satz 1 müssen Abschlüsse haben, die selbstschließend und der Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile entsprechend feuerwiderstandsfähig sind.
(2) Die elektrischen Betriebsräume müssen frostfrei sein oder beheizt werden können, es sei denn, dass durch besondere Einrichtungen des Stromerzeugungsaggregats die ständige Betriebsbereitschaft gewährleistet ist.
für zentrale Batterieanlagen
(1) 1 Elektrische Betriebsräume für zentrale Batterieanlagen zur Versorgung bauordnungsrechtlich vorgeschriebener sicherheitstechnischer Anlagen und Einrichtungen müssen von anderen Räumen durch Bauteile abgetrennt sein, deren Feuerwiderstandsfähigkeit dem erforderlichen Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen für die zu versorgenden Anlagen und Einrichtungen entspricht. 2 § 5 Abs. 5 Sätze 1 und 3 gilt entsprechend; für die erforderliche Feuerwiderstandsfähigkeit von Lüftungsleitungen, die durch andere Räume führen, gilt Satz 1 entsprechend. 3 Öffnungen in Bauteilen nach Satz 1 müssen Abschlüsse haben, die selbstschließend und der Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile entsprechend feuerwiderstandsfähig sind. 4 An Türen muss außen ein Schild mit der Aufschrift „Batterieraum” angebracht sein.
(2) Die elektrischen Betriebsräume müssen frostfrei sein oder beheizt werden können.
(3) Fußböden von elektrischen Betriebsräumen, in denen geschlossene Zellen aufgestellt werden, müssen an allen Stellen für elektrostatische Ladungen einheitlich und ausreichend ableitfähig sein.
1 Diese Verordnung tritt am 1. März 2011 in Kraft. 2 Gleichzeitig tritt die Verordnung über den Bau von elektrischen Betriebsräumen vom 26. November 1975 (Nds. GVBl. S. 381) außer Kraft.
Hannover, den 25. Januar 2011