Source: https://fr.scribd.com/doc/81620850/Cahier-des-Directives-Techniques-Armoires-electriq-1
Timestamp: 2020-08-11 10:46:55+00:00
Document Index: 154392004

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt\n', 'arrêt\n']

Cahier_des_Directives_Techniques_Armoires_électriq[1] | Biens manufacturés | Technologie
enregistrerEnregistrer Cahier_des_Directives_Techniques_Armoires_électriq... pour plus tard
ctg053
itsce-rh0288002
Canalis KN Et KS
2408576_632334568360468750
Evolution Des Disj BT
17 Guide Technique
8 Selectivite Sur Reseau Ondule
ELT-FLY-BT-PP-033C v1-02 (I)
NI-ING/ELE - 001
Manuel de Management EuroAirport Normes internes
Date : 03.06.2008
Cahier des Directives Techniques pour l'Exécution des Armoires Electriques Basse Tension (C.D.T. / E.A.E. / B.T.)
DES DIRECTIVES TECHNIQUES
POUR L EXECUTION
DES ARMOIRES ELECTRIQUES
(C.D.T. / E.A.E. / B.T.)
AEROPORT DE BALE-MULHOUSE Service Electricité-Electromécanique
0. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS
2. REGIME DU NEUTRE
3. NOTE DE CALCULS
4. SCHEMAS ELECTRIQUES
5. FORME DES TABLEAUX
6. IMPLANTATION DU MATERIEL
7. RESERVE DE PLACE
8. TOLERIE
9. JEUX DE BARRES
10. DISJONCTEURS - INTERRUPTEURS
11. GOULOTTES
12. FILERIE
13. EQUIPEMENTS EN FACADE
Page 2 de 85
14. EMBOUTS
15. VISSERIE
16. BORNES
17. REPERAGE
18. PROTECTION CONTACTS DIRECTS
19. COMPATIBILITE ELECTRO MAGNETIQUE
20. PARAFOUDRES
21. PRISES DE COURANT
22. MESURES
23. SUPERVISION
24. OUTILLAGE
25. ESSAIS
27. MODIFICATIONS D EQUIPEMENTS SUR SITE
28. RECEPTION DES TABLEAUX ELECTRIQUES
29. CHOIX DU MATERIEL
Page 3 de 85
1.2) rajout références normes
1.3) points importants
profondeur tôlerie, gestion
thermique des tableaux, supervision
3.1) note de calcul de l ensemble des circuits depuis le poste H.T
3.2) favoriser les disjoncteurs de courbe C, tenir compte des longueurs de câble en phase étude et exécution
5) type OKKEN et PRISMA P de SCHNEIDER, pour les TD au minimum forme 2B
6.1) photos numériques en fonction de l avancement des travaux
8.1) profondeur minimum de 400mm pour les E.S et E.D.S
8.4) cellules juxtaposables
8.5) type OKKEN et PRISMA de SCHNEIDER pour les E.S et E.D.S
8.7) type ALMATEC ANK 5000 en alu double enveloppe pour les cellules extérieures
8.9) toits rehaussés et grilles de ventilation dans les socles
10.2) B.P. test LED pour les T.G.B.T
10.5) dérogation pour les différentiels de groupe pour les coffrets PC
10.6) >63A interrupteur sur socle
13) déconnexion des auxiliaires de commande sur plastrons
14) dérogation doit avoir l aval du fabriquant
16.4) centralisation des reports d information dans une cellule
17.3) origine de la station sur plaque signalétique
18) accessoires facilitant le démontage en toute sécurité des plastrons
20) refonte globale du chapitre parafoudre sur le principe de la technologie PHOENIX
Page 4 de 85
21.2) intégration coffret PC type KAEDRA de SCHNEIDER
22.2) les informations de l analyseur de réseau ramenées sur bornier supervision
23) création du chapitre supervision
25) relevé des mesures de l installation à fournir
28) création du chapitre réception des armoires électriques
29) intégration de la marque ALMATEC pour les armoires extérieures et SCHNEIDER pour les coffrets PC
Mise à jour du logo EuroAirport Page 1 : Service Electricité-Electromécanique
Les responsabilités de l entrepreneur à l égard de l EUROAIRPORT ne sont en rien diminuées par l existence des standards. Les directives expriment les spécifications techniques de l EUROAIRPORT, en particulier :
- la représentation des schémas électriques, les notes de calcul,
- les principes de réalisation des armoires (agencement, distribution, etc
- les types de matériel,
Les entrepreneurs doivent vérifier les incidences sur les installations existantes liées au projet, notamment :
disponibilité de l alimentation,
encombrement des armoires, accessibilité,
communication (supervision),
entrepreneur s engage en remettant son offre, à avoir pris connaissance du site, des
contraintes de l environnement de l EUROAIRPORT et de ses impératifs de continuité
entrepreneur établit son offre de prix sur la base du matériel de référence ; il peut indiquer
en variante la moins-value résultant de l utilisation de matériel de qualité équivalente ; il fournit le montant total du marché avec le matériel en variante, ainsi que les caractéristiques techniques du matériel préconisé (liste exhaustive) sur un document annexé au présent dossier de consultation.
Pour le chiffrage, l entrepreneur doit impérativement fournir au tableautier le cahier des directives techniques.
Les photos du présent cahier des directives sont non contractuelles ; elles sont là pour faciliter la compréhension des textes et pour préciser le niveau de qualité imposé par le Maître
d Ouvrage. Elles doivent être prises en compte strictement sur le thème annoté en légende.
Le matériel et les installations doivent être en conformité avec les lois, décrets, arrêtés, les normes Cenelec, les normes UTE, NFC et les recommandations de la CEI guide Gimelec, ainsi que l ensemble des spécifications EUROAIRPORT, en particulier :
* NF C 03-201 à 213
* NF C 03-202
Terre et équipotentialité
* NF C 03-203, NFC 03-204
Nature du courant, conducteurs, dérivations, bornes, composants
* NF C 03-202, NFC 03-206
Machines, convertisseurs, transformateurs, actionneurs
* NF C 03-202, NFC 03-208
* NF C 03-207
* NF C 04-200
Etablissement de documents en électrotechnique
* NF C 04-201
Identification des connexions externes
* NF C 12-100
Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs
dans les établissements mettant en électriques
uvre des courants
* NF C 13-200
* NF C 15-100
* UTE C 15-500
Guide pour les "notes de calcul"
* NF C 18-510
Recueil d instructions générales de sécurité d ordre électrique
* NF C 20-000
Classification des conditions d environnement
* NF C 20-010
Classification des degrés de protection
* NF C 20-455
* NF C 32-102.4
* NF EN 50081-2
Directives pour la compatibilité électromagnétique (CEM)
Page 7 de 85
* NF EN 60309-1 et 60309-2 NF C 61 303
NF C 61-74O NF EN 61643-11 Choix UTE C 15443 (1995) :
* NF C 68-102
* NF EN 60439-1
Normes tableaux BT. Elles garantissent le niveau minimum de sécurité des personnes et des biens (application de la norme internationale CEI 60 439-1).
en particulier les recommandations CEI :
CEI IEC 439.1
CEI 446
Identification des conducteurs par les couleurs ou les repères numériques
CEI 644.1
Isolement des matériels
CEI 947.1
CEI 947.3
Interrupteurs, sectionneurs
CEI 947.4.1
Contacteurs, départs moteurs
1.3 Points importants du cahier des directives
Subdivision TNC
TNS avec barrette sectionnable (chapitre 2.1)
* Régime IT : CPI et localisation de défauts, système communiquant (chapitre 2.2)
* Note de calcul : CANECO (chapitre 3)
* Schémas électriques : Axiom-Elec (chapitre 4)
* Forme des tableaux :
4b, 4a, 2b. (chapitre 5)
* Implantation du matériel (chapitre 6.1)
* Contacteurs type industriel (modulaires en général proscrits) (chapitre 6.2)
* Commutateurs Auto-O-Manu pour toute commande à distance (chapitre 6.2)
* BP Test lampe (chapitre 6.3)
Page 8 de 85
* Réserve dans les armoires : (chapitre 7)
- réserve équipée
- réserve non équipée câblée
- réserve pour les borniers
- réserve jeu de barres
- réserve garantie après la réception de l ouvrage
* Tôlerie de profondeur 400 mm pour les E.S et E.D.S (chapitre 8.1)
* Tôlerie avec peinture RAL 7035 gris clair structurée (chapitre 8.2)
* Cylindre KESO diamètre 22 mm, ou serrure 4 pans 6 mm mâle (chapitre 8.3)
* Enveloppes universelles IP 54 (chapitre 8.4)
* Ensemble de série (chapitre 8.5)
* Armoires extérieures en double enveloppe aluminium (chapitre 8.7)
* Gestion thermique des tableaux (chapitre 8.9)
* Châssis aluminium (chapitre 8.11)
* Répartiteurs multiclips (chapitre 9)
* Jeu de barres type constructeur ensemble de série chapitre 9)
* Disjoncteurs type masterpact (chapitre 10.1)
* Disjoncteurs "boîtiers moulés" déconnectables avec contacts auxiliaires et voyants LED (chapitre 10.2)
* Disjoncteurs modulaires avec contacts auxiliaires et voyants LED de synthèse (chapitre
* Appareil principal de coupure avec contacts auxiliaires et voyants LED (chapitre 10.4)
* Disjoncteurs moteurs type GV2 avec contacts auxiliaires et voyants LED (chapitre 10.5)
* Goulotte sans halogène (chapitre 11)
* Couleur filerie puissance et commande (chapitre 12)
* Filerie sans halogène (chapitre 12)
* Le neutre est câblé à gauche (chapitre 12)
* Voyants à LED (chapitre 13)
* Visserie de qualité 8.8 (chapitre 15)
* Bornes à ressorts (chapitre 16)
* Makrolon épaisseur 4 mm antistatique et film protecteur (chapitre 18)
* Compatibilité électro-magnétique (CEM) (chapitre 19)
* Parafoudre (chapitre 20)
* Prises domestiques et CEE17 (chapitre 21)
* Mesures : TI,PTI, analyseur modulable et communiquant (chapitre 22)
* Supervision (chapitre 23)
* Assemblage des cellules sur site par le tableautier (chapitre 26)
Cette liste non exhaustive des points techniques importants à respecter est décrite et expliquée en détails dans le cahier des directives aux chapitres indiqués ci-dessus.
Page 10 de 85
* Sur le site de l EUROAIRPORT, 2 régimes du neutre sont en vigueur.
* En règle générale, le régime TN est en vigueur sur la plate-forme et le régime IT est utilisé pour des installations spécifiques. L installateur doit se faire valider le type de régime du neutre auprès du Maître d Oeuvre et du Maître d Ouvrage.
2.1 Régime TN : Subdivision TNC - TNS
* La séparation PEN/PE - Neutre doit être réalisée à l aide d une barrette sectionnable de marque SPRECHER ET SCHUH, WOERTZ ou équivalent.
* En général, la subdivision doit être réalisée au point d introduction du câble d alimentation dans l armoire électrique au niveau du bornier principal. L ensemble est du type constructeur (se reporter au chapitre 16).
Subdivision TNC-TNS
Page 11 de 85
2.2 Régime IT
* Le régime IT est dédié à la DGAC pour des équipements spécifiques (tour de contrôle
ou selon la réglementation en vigueur.
* Le matériel est du type SCHNEIDER ELECTRIC, SOCOMEC ou équivalent .
* Pour les tableaux équipés uniquement de disjoncteurs modulaires, il faut prévoir :
- 1 CPI au minimum.
- la recherche se fait à partir d un outil mobile (valise SOCOMEC, SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent). La mise en oeuvre des câbles raccordés à l armoire doit faciliter la prise de mesure à la pince.
* Pour les TGBT, en règle générale pour toutes les armoires comprenant des disjoncteurs type "boîtier moulé", il faut prévoir au minimum :
- 1 CPI
- 1 Tore par départ.
- 1 Injecteur de localisation
- 1 Localisateur de défaut
IMPORTANT : le matériel installé doit être communiquant.
Page 12 de 85
3. NOTES DE CALCULS
* Les calculs doivent être réalisés à l aide du logiciel CANECO de la société :
ALPI - 30, rue Edouard Belin 92566 RUEIL MALMAISON CEDEX Personnes à contacter : Monsieur LAREO ou Monsieur SION
* CANECO est imposé en langue française et systématiquement dans la dernière version du Maître d Ouvrage.
* Si l entrepreneur ne dispose pas du logiciel, il doit le sous-traiter auprès du fabricant ALPI ou d une société équipée du produit.
* L entrepreneur doit réaliser une note de calcul de l ensemble des circuits, du circuit principal d alimentation jusqu au circuit terminal, selon le schéma électrique au format Axiom-Elec.
* Dans tous les cas d installation, le calcul doit être effectué à partir du poste HT/BT. Les relevés sont à la charge de l entrepreneur.
* Il faut intégrer dans la note de calcul les fusibles se trouvant dans les installations existantes.
3.2 Paramétrages du logiciel
Les modules imposés dans les dossiers techniques destinés à l EuroAirport sont au minimum :
Règles concernant le réseau
* Puissance de court-circuit maximum dans la source : 150 MVA.
* Calculs conformes au guide C15-500 pour toutes les nouvelles installations.
* Rappel normatif sur l évolution de la norme concernant les liaisons comportant maximum 4 conducteurs en parallèle.
* Interdiction d utiliser B.T par ICC.
Règles concernant les protections
* Protection électronique obligatoire pour les disjoncteurs boîtier moulé.
* Tous les thermiques de disjoncteurs seront réglé à 1*IN (réglage du thermique sur calibre).
* Interdiction de choisir des disjoncteurs de marque différente dans une même branche.
* Interdiction d utiliser la filiation.
* Pour les disjoncteurs modulaires, il faut favoriser la courbe de déclenchement type C en général et les autres courbes (hormis B) pour les applications spécifiques (fort courant
d appel, circuits électroniques, moteurs, etc
* Interdiction d utiliser les coupures unipolaires (DPN et autres également
appareils à coupure 2P2D au minimum, quel que soit le schéma de neutre.
Règles concernant les câbles
* Réduction des conducteurs non autorisée (modification possible par paramétrage).
* Imposition des câbles en cuivre sauf contre indication du maître d uvre ou du maître
d ouvrage.
* Calcul systématique en câble PRC (variante proposée par Caneco sans imposer la référence du câble) ou selon la réglementation en vigueur.
Règles concernant les circuits
* Repérage identique entre la note de calcul et les autres schémas ou dossiers non-traités dans Caneco.
* Désignation Caneco en cohérence avec les schémas réalisés avec le logiciel Axiom-Elec.
* Concernant les longueurs des circuits, la longueur maximale protégée proposée par Caneco devra être optimisée : incitation à arrondir les longueurs suivant l exemple suivant : 51m -> 55m ou 56m -> 60m. La longueur des câbles étant sous la responsabilité de l installateur.
* Les différences de longueur de câbles relevées par l entrepreneur qui peuvent apparaître entre la phase étude et la phase exécution doivent impérativement être intégrées dans la note de calcul final, et doivent si nécessaire intégrer les modifications réglementaires de l installation.
* Lorsque des câbles seront posés en parcours mixte (exemple de parcours en chemin de câbles et enterré sous fourreau, le choix du mode de pose le plus défavorable s impose).
* Respecter les chutes de tension maximum imposées par la normalisation (6% et 8% selon les cas).
Règles concernant l optimisation de l installation
entreprise devra effectuer une optimisation de l installation suivant le bilan de puissance
proposé par Caneco en imposant une réserve de 20 %.
Respecter un rapport IZ / IB de 30%.
Effectuer un équilibrage de phases avec les nouvelles fonctionnalités depuis la version
4.3c de Caneco.
Pour les modes de poses 61, 41, 13, 16 le coefficient par défaut devra être égal à 0.6. Ce coefficient pourra être remis en cause à la consultation du maître d uvre ou du maître
Page 14 de 85
4.1 Spécifications du logiciel EuroAiport
* Pour toute question liée aux schémas électriques, il faut prendre contact avec :
Monsieur HUET de l EUROAIRPORT Tél : 03.89.90.38.93 jdhuet@euroairport.com
* Les schémas sont réalisés avec le logiciel Axiom-Elec de la société :
Assigraph International 66-70 rue de Paris 92100 BOULOGNE
Monsieur LEFRANCOIS Tél : 01.55.38.08.80 Fax : 01.55.38.08.99
* Logiciel : AXIOM-ELEC version 1.21 module de base + module base de donnée matériel
- Autocad 14.01
- Oracle version 8.0.5 ou ultérieure
- Base de donnée EAP (schématique + matériel électrique + icône)
* La sous-traitance peut se faire sous réserve que la configuration soit strictement la même que celle de l Euroairport et de Assigraph.
* Un schéma type est à la disposition de l entrepreneur sur demande.
4.2 Spécifications des repères
A Ensemble fonctionnel : amplificateurs, laser, carte de circuit imprimé
B Transducteur d une grandeur non électrique en une grandeur électrique et réciproquement : couple thermo-électrique, cellule photo-électrique, haut-parleur, récepteur
C Condensateur ou commutatrice
D Opérateurs binaires : circuits intégrés, mémoires, enregistreurs
E Eclairage, chauffage
F Dispositifs de protection : fusibles, parafoudres
Page 15 de 85
Générateurs, alternateurs, convertisseur, oscillateurs, batteries GS : alternateur synchrone
Dispositifs de signalisation sonore ou lumineuse
Relais, contacteurs
Inductances, réactances
Moteurs : MG : machine pouvant servir de génératrice ou de moteur MS : moteur synchrone
Instrument de mesure : appareils indicateurs, enregistreur, compteurs
Dispositif de sectionnement : disjoncteur, sectionneurs
Commande manuelle, bouton poussoir, fin de course
Modulateurs, convertisseurs, onduleurs, redresseurs
Semi-conducteurs : diodes, transistors, thyristors
Voies de transmission, guides d ondes, antennes
Bornes, fiches, socles, boîtes
Appareils mécaniques actionnés électriquement : freins, embrayages
Filtres, correcteurs, limiteurs
Page 16 de 85
IMPORTANT : l assembleur de l armoire doit obtenir du constructeur, SCHNEIDER ELECTRIC, ABB ou équivalent, toutes les garanties, en particulier la classification ensemble de série imposée selon le cas.
* TGBT directement en aval des transformateurs :
- les tableaux ensemble de série de forme 4b sont imposés. Ils sont de type OKKEN de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.
* Tableaux composés uniquement de disjoncteurs boîtiers moulés ( type NS par exemple) ou masterpact :
- les tableaux ensemble de série de forme 4a au minimum sont imposés. Ils sont de type PRISMA P de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.
* Pour les tableaux divisionnaires :
- la forme 2b est imposée de type PRISMA P de SCHNEIDER ELECTRIC, RITTAL, SAREL, ALMATEC ou équivalent.
- Ils doivent être ensemble de série forme 2b pour les équipements de conception globale constructeur et au minimum de type "ensemble dérivé de série" pour les autres équipements.
* Les unités fonctionnelles sont définies comme suit :
- départs éclairage
- départs prises de courant
- départs prises de courant Informatique
- départs autres forces
une unité fonctionnelle peut contenir plusieurs départs dans la mesure où les appareils sont de classe 2.
Page 17 de 85
* Définition d une unité fonctionnelle :
comprenant des disjoncteurs
modulaires de même type
éclairage ou prises ou autres
Séparation des jeux de barres des
unités fonctionnelles et séparation de
toutes les unités fonctionnelles entre
elles, y compris les bornes pour
conducteurs extérieurs qui font partie
intégrante de l'unité fonctionnelle
Séparation des jeux de barres des unités fonctionnelles. Les bornes pour conducteurs extérieurs sont séparées des jeux de barres.
Unité fonctionnelle comprenant 1 boîtier moulé
Unité fonctionnelle comprenant 3 disjoncteurs boîtiers moulés (IP 2X)
Séparation des jeux de barres des unités fonctionnelles et séparation de toutes les unités fonctionnelles entre elles, y compris les bornes pour conducteurs extérieurs, séparation des jeux de barres des unités fonctionnelles des bornes pour conducteurs extérieurs
Page 18 de 85
6.1 Directives communes aux équipements de distribution et d automatisme
* Le Maître d Oeuvre et l entrepreneur doivent renseigner le tableautier pour les contraintes de dimensions. Ils doivent imposer au tableautier une visite sur site avant réalisation.
* organe de coupure principal est placé judicieusement en fonction de l arrivée du câble
alimentation et de son bornier de raccordement.
* Les disjoncteurs divisionnaires ou disjoncteurs moteurs sont raccordés à un répartiteur (pour le choix des répartiteurs se reporter au chapitre 9).
* Les borniers sont placés de manière optimale en fonction de l arrivée des câbles et de
l environnement de l armoire. En règle générale, les câbles arrivant en bas sont raccordés
à un bornier bas, ceux arrivant en haut sont raccordés à un bornier haut. Le cheminement des câbles dans l armoire est proscrit sauf accord du Maître d Oeuvre et du Maître d Ouvrage.
* Au niveau des borniers, il faut prévoir un rail aluminium pour la fixation des câbles. Si des contraintes imposent un bornier vertical, celui-ci doit être placé dans une gaine équipée
d un panier pour la fixation des câbles (l accessibilité doit être haute et basse).
Bornier vertical dans une gaine à câbles
Page 19 de 85
Avant exécution, l implantation doit être soumise pour approbation au Maître d Oeuvre et au Maître d Ouvrage. Ce document doit être réalisé à l aide du logiciel AUTOCAD, au format DWG et mis à jour après la réception de l ouvrage.
L implantation doit comprendre au minimum :
- 1 folio représentant l ensemble de l équipement ;
- si l équipement est composé de plusieurs cellules, il faut prévoir un folio par cellule.
Lors de la réalisation de l armoire en atelier, l entrepreneur doit fournir au Maître
Oeuvre et au Maître d Ouvrage les photos numériques par e-mail de l assemblage de l armoire au fur et à mesure de l avancement des travaux jusqu à la réception de l équipement en atelier.
Un équipement livré en plusieurs parties est obligatoirement assemblé par le tableautier sur site. Cette intervention doit respecter l ensemble des directives de ce cahier des Directives.
Lorsque 2 rangées de bornes sont nécessaires, il faut laisser suffisamment de place et les décaler dans la profondeur et la hauteur de l équipement ; ceci pour faciliter le raccordement des câbles d installation.
est nécessaire d appliquer les directives liées à la CEM (se reporter au chapitre 19).
6.2 Armoires de Distribution
* Les disjoncteurs sont rangés en "unités fonctionnelles", à savoir :
* Les appareils de commande (télérupteurs, minuteries, contacteurs, horloge, programmateur, etc ) sont placés ensemble dans un espace avec 30 % de réserve.
* Un disjoncteur de commande est à prévoir pour chaque unité fonctionnelle au minimum.
* Tous les contacteurs sont de type industriel (LC1D de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent). Les contacteurs de type modulaires sont, en règle générale, proscrits. Toute dérogation doit avoir l aval du Maître d Oeuvre et du Maître d Ouvrage.
* Un commutateur O-AUTO-MANU doit être installé en façade dans le cas où l on a une commande à distance (inter crépusculaire, radar, horloge ou autre). En règle générale, les organes de commande et voyants sont placés en façade (se reporter au chapitre 13).
Page 20 de 85
Implantation du matériel (modulaire, commande et régulation)
6.3 Armoires d automatisme - climatisation - chauffage
* Le matériel doit être implanté selon sa fonction :
- 1 emplacement pour l appareil de tête, jeu de barres, ensemble des protections, transformateurs, alimentations 24V ou autres,
- 1 emplacement pour la puissance (disjoncteurs moteurs, contacteurs etc ),
- 1 emplacement pour les relais auxiliaires,
- 1 emplacement pour les automates, régulations etc ,
- 1 emplacement pour les borniers.
* Lorsque l équipement comporte plus de 2 cellules, une cellule doit être dédiée aux équipements électroniques (automate, régulation, etc.).
Page 21 de 85
Implantation du matériel de puissance, de commande et de régulation
Page 22 de 85
La réserve équipée comprend :
- 1 socle + 1 disjoncteur de protection + 2
contacts OF + contact SD + contact SDE +
câblage amont/aval,
- au minimum, la réserve équipée doit être de 20 % du nombre de départs utilisés ; elle est de calibre supérieur au plus petit départ et inférieur au plus gros départ.
La réserve non-équipée comprend :
- 1 socle + volet IP40 + 2 blocs fixes 9 fils + câblage amont,
- au minimum, la réserve non équipée doit être de 30 % du nombre de départs (utilisés + réserve équipée).
Socle Pour définir le calibre des socles, 2 cas de figure se présentent :
- le TGBT est équipé de socles identiques : dans ce cas, les socles de réserve sont de même calibre.
- le TGBT est équipé de socles distincts : au minimum, la moitié des socles est du calibre du départ de la plus forte intensité.
NOTA : dans tous les cas, le choix du matériel de réserve est à faire valider par le Maître d Oeuvre et le Maître d Ouvrage.
Disjoncteurs modulaires et moteurs
Réserve équipée
* La réserve minimale à respecter est :
% pour les départs éclairage
% pour les départs prises de courant
% pour les départs force
% pour les appareils de commande (télérupteurs, minuteries, contacteurs, horloges,
programmateurs etc
* Ces réserves sont câblées :
- en contact OF/SD (1 x)
Page 23 de 85
7.2.2 Réserve non équipée
* Des bornes sont placées en lieu et place de l appareillage de protection futur (bornes sectionnables pour les OF et SD). L amont n est pas câblé.
* La puissance est câblée à 50 % en 4 mm², à 50 % en 6 mm² et ramenée au niveau du bornier sur des bornes à ressort (WAGO ou équivalent).
Réserve non équipée
Page 24 de 85
7.2.3 Les contacts OF et SD sont câblés selon le schéma ci-dessous pour les disjoncteurs modulaires.
Principe contacts OF + SD
7.3 Réserve Jeu de barres et répartiteurs
7.3.1 Réserve en intensité
La section du jeu de barres doit être au minimum prévue pour accepter l intensité nominale de la protection amont (calibre nominal du disjoncteur).
Rappel : aucune réduction de section n est tolérée.
7.3.2 Réserve répartiteurs
Les Polybloc, Distribloc, Multiclips de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent doivent garantir le raccordement des réserves non équipées (se reporter au chapitre 7.2.2.).
7.4 Réserve bornier
* Il faut autant de réserve de place de bornes que de réserve de place en disjoncteurs boîtiers moulés ou divisionnaires non différentiels.
NOTA : après réception de l ouvrage, la réserve définie ci-dessus dans sa globalité doit être garantie. A cet effet, l Entrepreneur tient compte des aléas de chantier (10 % minimum). Cette réserve supplémentaire intervient entre la livraison de l armoire et la réception de l ouvrage.
7.5 Réserve gaine à câbles
* La gaine doit garantir le raccordement des câbles des réserves futures équipées et non équipée et la dépose éventuelle de certains câbles.
7.6 Armoires d automatisme
* L ensemble des points mentionnés dans les chapitres 7.1 à 7.4. sont à prendre en compte pour ces équipements.
* Pour les équipements de régulation, automate, etc , une réserve de 30 % au minimum doit être respectée.
Page 26 de 85
Hauteur maxi Socle Largeur porte maxi :
2100 mm 100 mm 800 mm selon standard constructeur et environnement
Toutes les tôleries pour les E.S. et E.D.S du type cellule sur socle doivent respecter une profondeur de 400 mm minimum. Toute dérogation doit avoir l aval du maître d uvre et du Maître d Ouvrage.
En règle générale, avant la mise en peinture, un échantillon doit être approuvé par le Maître d Oeuvre et le Maître d Ouvrage. Le traitement de la tôlerie et la peinture sont réalisés impérativement par le constructeur de la tôlerie.
* Extérieure de l armoire ( haut - bas - côtés - portes ) RAL 7035 gris clair ½ brillant structurée
* Intérieure de l armoire RAL 7035 gris clair ½ brillant lisse
* Dérogation pour armoire chauffage - climatisation RAL 7032 standard constructeur structurée
8.3 Serrures
* Pour les fermetures de portes des armoires électriques placées dans des zones d accès publiques ou réservées, il est prévu un système de serrure à tringles placé à l intérieur de l armoire, actionné par une poignée équipée d un cylindre KESO diam. 22 mm. La poignée du type KESO ou équivalent doit être montée en atelier par le tableautier avant la livraison.
* Pour les fermetures de portes des armoires électriques placées dans des locaux dédiés au personnel électrique, il est prévu un système de serrure à tringles placé à l intérieur de l armoire, actionné par une serrure 4 pans 6 mm mâle, métallique.
* Le cylindre KESO correspondant à un plan de sécurité d accès est fourni et monté par un agent du service compétent de l EUROAIRPORT.
* La fixation des fermetures ne doit pas être réalisée à l aide de vis en aluminium.
Page 27 de 85
Serrure 4 pans
Poignée et cylindre KESO
Page 28 de 85
8.4 Enveloppes universelles
Elles sont de type constructeur uniquement, RITTAL, SAREL, ALMATEC ou équivalent.
Les cellules doivent être juxtaposables (non monobloc) pour les enveloppes universelles et les systèmes fonctionnels.
* L indice de protection pour les équipements doit être au minimum IP55 (pour les armoires extérieures, se reporter au chapitre 8.7).
* L IP doit être maintenu les câbles raccordés, on utilise des presse-étoupe, plaques de fond, etc.
* L épaisseur de la tôle doit être au minimum de 15/10.
* Un éclairage fluorescent avec fin de course sur porte, par cellule (les réglettes nues sont proscrites) est imposé.
* Il faut prévoir des anneaux de levage selon le standard du constructeur.
* Les plaques de fond doivent être en aluminium et prévues pour le montage de presse- étoupe.
* Il faut utiliser les produits standard pour respecter les directives CEM.
* Pour les armoires automatisme - climatisation - chauffage, il faut prévoir une console amovible.
8.5 Systèmes Fonctionnels (ensemble de série et dérivé de série)
* L indice de protection est au minimum IP 43.
* Les armoires sont du type OKKENde SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.
* Les armoires sont du type PRISMA de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.
* Les portes plastrons sont à proscrire.
* Il faut prévoir des faces avant fixes avec des portes vitrées fumées.
* Se reporter au chapitre 5 pour la forme des tableaux.
Page 29 de 85
Système fonctionnel Forme 4
Système fonctionnel Forme 2
Page 30 de 85
8.6 Pochettes à plans
* Les pochettes à plans sont de type constructeur (RITTAL, SAREL ou équivalent), métalliques et fixées mécaniquement à l intérieur des portes.
* Pour les équipements type "porte transparente", la pochette à plans doit être fixée mécaniquement au mur à côté de l équipement.
8.7 Armoires extérieures
* Elles doivent être du type constructeur en aluminium double enveloppe de ALMATEC, WYSAR, LETRONA ou équivalent et équipées de :
- Cadre de type ANK 5000 de ALMATEC ou équivalent en profil d aluminium extrudés résistant à la torsion
- Système d aération avec filtre invisible de l extérieur dans les parois et la porte. Le ventilateur doit être intégré dans le sous-toit équipé d un filtre de sortie IP54. L étude climatique doit être réalisée par le fabriquant selon les contraintes d installation.
- Portes, parois latérales, parois arrières et toit doivent être à double parois
- Résistance thermostatée
- Eclairage fluorescent intérieur avec fin de course sur porte (les réglettes nues sont proscrites)
- Peinture RAL 7035 structurée (se reporter au chapitre 8.2)
* L armoire doit être fixée mécaniquement sur socle béton, la hauteur du socle est de 200 mm mini (400 mm mini pour les petits coffrets). La fixation doit être garantie pour un vent de 150 km/h au minimum.
* L entreprise doit garantir que tous les composants sont prévus pour les conditions climatiques extrêmes en été ou hiver. De plus, elle fournira un test de température effectué dans les conditions d utilisation extrêmes.
Page 31 de 85
Armoire sur socle extérieure
Système aluminium double enveloppe
Page 32 de 85
8.8 Portes
* Les portes sont à ajuster de manière à garantir une étanchéité maximale. Elles doivent être renforcées sur les faces accueillant la poignée et les charnières.
* Les portes doivent pouvoir s ouvrir de 90° au minimum et sont dotées d un arrêt de porte.
* Le mouvement de la porte ne doit pas être gêné par des appareils électriques fixés dans l armoire.
* Les tresses de masse pour interconnexion de la terre sont obligatoires (se reporter au chapitre 19).
* Les cadres pivotants sont réalisés en profil aluminium et doivent résister à la torsion.
8.9 Gestion thermique des tableaux
* Pour un équipement installé dans un local ventilé ou non, il faut prendre en compte la
dissipation de l équipement, et si besoin trouver la solution optimale (ventilation forcée,
) ou éventuellement déclasser l équipement.
Le constructeur de l armoire doit rendre attentif le Maître d Oeuvre et le Maître d Ouvrage et communiquer les calories dissipées par l équipement.
Page 33 de 85
Dans un local technique, l ensemble des cellules doit être équipé de toits rehaussés en particulier pour les locaux ventilés par le faux plancher.
Les socles doivent équipés de grilles de ventilation par cellule en particulier pour les locaux non équipés de faux plancher.
8.10 Découpes
* Elles doivent être réalisées à l aide d outils appropriés (grignoteuse, knockout etc travail doit être réalisé avec soin. Dans tous les cas de figure l IP doit être maintenu.
* Le Maître d Oeuvre et le Maître d Ouvrage peuvent demander un joint de protection si une découpe présente un risque de blessure.
Découpe avec outil approprié
Page 34 de 85
8.11 Rails - Châssis
* Tous les rails utilisés dans les armoires pour les châssis ou pour attacher les câbles doivent systématiquement être en aluminium. Ils sont de type constructeur :
- profil C pour la fixation des câbles
- profil symétrique pour les bornes, appareillages, etc.
- autre profil pour la structure porteuse, etc.
* Les appareils provoquant des vibrations sont montés sur des éléments anti-vibratiles ou sur des cadres séparés fixés au sol dans le volume de l armoire.
Rails de fixation des câbles
Page 35 de 85
* Pour les équipements d automatisme, chauffage et climatisation, le châssis préfabriqué de type SATIE peut être proposé. Dans ce cas, l entrepreneur doit fournir une implantation spécifique en comparaison d une implantation standard.
Châssis aluminium SATIE
Page 36 de 85
9. JEU DE BARRES
* Il doit être dimensionné en fonction de l intensité nominale et de l intensité de court- circuit. Le Maître d Oeuvre et le Maître d Ouvrage peuvent demander au tableautier de justifier ses choix techniques en terme de section de barres et de nombre de supports.
* Les jeux de barres type "constructeur ensemble de série" doivent être utilisés dans tous les cas, tels que :
- Barres en cuivre selon directives constructeurs.
- Polybloc de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent de 160 à 250 A.
- Distribloc de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent pour jeu de barre inférieur à 63A.
- Multiclips de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent, en amont de tout disjoncteur modulaire (y compris pour les armoires automatisme - climatisation - chauffage).
* Les supports sont obligatoirement de type constructeur. Leur mise en oeuvre doit dans tous les cas respecter les directives constructeurs.
* Dans un même équipement, aucune réduction de section n est autorisée.
- Il faut veiller à la protection des multiclips qui sont donnés pour In = 160A.
Les répartiteurs étagés ou peignes sont proscrits.
Répartiteur étagé à proscrire
Page 37 de 85
Le choix se fait en fonction de la note de calcul réalisée par CANECO (se reporter au chapitre 3).
NOTA IMPORTANT Pour toute nouvelle installation, les disjoncteurs sont imposés. Certains T.G.B.T existants sont équipés de départs fusibles. L entrepreneur doit se rapprocher du Maître d Ouvrage pour valider les choix techniques à mettre en uvre.
10.1 Disjoncteur Masterpact de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent
* Il est prévu pour tout départ supérieur à 630A.
* Il est équipé au minimum de :
- châssis débrochable
- STR 38S au minimum
- contact OF
- contact SD
10.2 Disjoncteurs Boîtiers moulés
* Les disjoncteurs sont de type NS de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.
* Le déclencheur est de type électronique quel que soit le calibre.
* Les disjoncteurs "boîtiers moulés" sont imposés pour tous les départs de type "force" et départs alimentant des tableaux divisionnaires, même pour des installations inférieures à 63 A.
* Ils sont systématiquement déconnectables sur socles et équipés de 2 contacts OF et 2 contacts SD (1 SD et 1 SDE) :
- 1 contact OF et 1 contact SDE ramenés sur un "bornier supervision",
- 1 contact OF et 1 contact SD pour signalisation en face avant de l équipement,
- 1 voyant OF à LED et 1 voyant SD à LED par appareil,
- Un B.P. test LED temporisé doit être installé sur un T.G.B.T équipé uniquement de départs type boîtiers moulés.
Page 38 de 85
* Les contacts OF, SD et SDE, le pré-câblage et la signalisation à LED énumérés ci-dessus doivent être prévus également pour les socles de réserve.
* Les socles de réserve sont câblés en amont pour la puissance.
* Tous les socles et disjoncteurs doivent être équipés de volet IP40. On utilise les accessoires constructeurs. La protection IP2xx par Makrolon doit avoir l'aval du Maître d'Oeuvre et du Maître d'Ouvrage.
Protection makrolon du Socle NS
10.3 Motorisation des disjoncteurs
* Tous les masterpacts sont motorisés.
* Le pré-câblage pour la motorisation des disjoncteurs de type NS est à prévoir selon le synoptique ci-dessous. La liaison entre le bloc fixe du socle et le bornier de supervision doit être réalisée.
La fourniture du bloc moteur est précisée dans les dossiers d appel d offres.
Page 39 de 85
Principe de motorisation
Page 40 de 85
10.4 Raccordement des disjoncteurs
Câblage amont
liaisons "amont" doivent être exécutées avec des pièces de série constructeur.
Calibre des liaisons amont :
Socle 250A :
liaison en 250A ou au minimum du calibre de la protection principale du tableau si elle est inférieure à 250A.
Socle 630A :
liaison en 630A ou au minimum du calibre de la protection principale du tableau si elle est inférieure à 630A.
Câblage aval
* Jusqu à 35 mm², le raccordement se fait sur bornes à ressort WAGO ou équivalent. Les liaisons sont en fils souples ( se reporter au chapitre 12 ). RAPPEL : pour les ERP, la filerie est sans halogène.
* Au-delà de 35 mm², le raccordement se fait directement sur l appareil ou sur plages, en fonction du nombre de câbles par phase. Pour ces cas de figure, il est demandé de positionner judicieusement les boîtiers moulés de manière à ce que les longueurs de câbles cheminant dans l armoire soient les plus courtes possibles.
NOTA : dans le cas de modifications d armoires existantes, si les directives mentionnées ci- dessus ne peuvent être appliquées, tout choix technique doit être validé par le Maître d Oeuvre et le Maître d Ouvrage.
10.5 Disjoncteurs modulaires
* Les disjoncteurs sont du type C60N (N au minimum) de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent et bipolaires, tripolaires ou tétrapolaires. La courbe C est utilisée en règle générale (se reporter au chapitre 3). Les autres courbes sont utilisées pour des applications spécifiques.
* disjoncteurs Ph/N sont proscrits.
* disjoncteurs modulaires sont de calibre maxi 63A.
* En règle générale, les disjoncteurs modulaires de groupe ne sont pas autorisés (c est-à-dire deux disjoncteurs modulaires en cascade). Toute dérogation doit avoir l aval du Maître
uvre et du Maître d Ouvrage.
Page 41 de 85
* Les différentiels de groupe ne sont pas autorisés, c est-à-dire que chaque départ différentiel à son propre bloc différentiel. Toute dérogation doit avoir l aval du Maître d Oeuvre et du Maître d Ouvrage. Elle concernera uniquement les coffrets PC type KAEDRA de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent.
* Les différentiels type SI de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent sont imposés pour des installations dédiées présentant des risques de déclenchement intempestif, du type informatique, alimentations électroniques et en général les équipements présentant des courants de fuite à la terre importants.
* Il est prévu :
- par disjoncteur :
. 1 contact OF/SD
- en face avant :
un voyant LED de synthèse pour les contacts OF de l ensemble des disjoncteurs
un voyant LED de synthèse pour les contacts SD de l ensemble des disjoncteurs
NOTA : dans le cas d armoire composée de plusieurs cellules, la synthèse se fait cellule par cellule (donc 2 voyants par cellule). Il faut toujours se reporter au schéma de principe au point 7.2.3 pour le câblage des OF/SD.
10.6 Appareil de coupure principal du tableau
* Pour un interrupteur ou un disjoncteur, il faut prévoir, selon le cas :
- 2 contacts OF + 2 contacts SD (E)
- 1 voyant OF à LED en face avant
- 1 voyant SD (E) à LED en face avant (pour 1 disjoncteur)
- 1 report sur bornes pour OF
- 1 report sur bornes pour SD (E) (pour 1 disjoncteur)
- 1 bobine MX associée à un arrêt d urgence sur face avant ou déporté (pour le choix de l arrêt d urgence se reporter au chapitre 13)
- motorisation pour un disjoncteur (se reporter au chapitre 10.2 )
* Critère de choix entre interrupteur et disjoncteur pour l appareil de tête
Interrupteur (sauf en sortie transfo MT/BT)
Page 42 de 85
- Supérieur à 63A :
Interrupteur déconnectable sur socle du type NS NA de SCHNEIDER ou équivalent sur socle
2 voyants position de l interrupteur si l arrêt d urgence est déporté
1 Contact OF
- 63A :
Interrupteur de type NA de SCHNEIDER ELECTRIC avec bobine MX
- Pour l alimentation de tableaux divisionnaires en colonne : le disjoncteur "boîtier moulé" est imposé.
NOTA : en règle générale, l organe principal n a pas de poignée de man
uvre en face avant.
Toute dérogation doit avoir l aval du Maître d Oeuvre et du Maître d Ouvrage.
10.7 Disjoncteurs moteurs
* Pour les armoires d automatisme, climatisation, chauffage en particulier, il faut prévoir au minimum :
- disjoncteur type GV2 de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent + contacteur
- 1 contact OF
- 1 contact SD
- 1 voyant à LED marche
- 1 voyant à LED défaut
- 2 bornes relais à 2 contacts WAGO ou équivalent
Page 43 de 85
* Les goulottes sont de marque TEHALIT ou équivalent.
* Les goulottes sont auto-extinguibles.
* Dans un même équipement, les goulottes sont de même hauteur.
* Un tronçon de goulotte doit avoir un seul couvercle (pas de morceaux de goulotte ajustés).
* A l intérieur des goulottes, les fils sont retenus par des bracelets standard.
* Les couvercles à goulottes sont à glissières.
* Le cheminement des fils se fait d une manière souple (pas de fil trop court pouvant se blesser au contact de la goulotte).
* Il faut respecter une réserve de 30 % pour chaque goulotte, en tenant compte des réserves équipées et non équipées. Il faut se reporter aux directives constructeurs pour la capacité théorique.
* Il est impératif de respecter la qualité des goulottes en fonction de la destination de l équipement :
- sans halogène HNG pour les ERP (Etablissement Recevant du Public)
- goulotte de base DNG pour les ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs)
* Les goulottes sont fixées mécaniquement à l aide de pièces isolantes.
Réserve goulotte, fixation goulotte
Page 44 de 85
* En règle générale, le câblage est réalisé selon les normes et les règles de l art. :
- pour la filerie puissance : H07V-K et de section minimale 2.5mm². Pour garantir dans certains cas la protection contre les contacts directs ou chocs mécaniques, les conducteurs sont imposés en H07RN-F,
- pour la filerie de commande H05V-K au minimum,
- les liaisons préfabriquées sont obligatoirement de type constructeur (par exemple pour les entrées/sorties automate).
* Circuit principal 3 x 400/230V
Extrémité rouge Blanc ou Noir
Neutre Protection PE Conducteur PEN
Extrémité blanche Bleu Clair Jaune/Vert Jaune/Vert Extrémité bleue
* Mesure indirecte (transf. sec. d intensité)
Conducteur k (L1)
Conducteur l (L1)
Conducteur k (L2)
Conducteur l (L2)
Conducteur k (L3)
Conducteur l (L3)
* Circuit de commande 230V
* Circuit de commande 24VAC
Conducteur L1
Conducteur L2
* Circuit de commande 24/48/60 DC
Pos. Phase L+
Neg. Phase L-
* Commande centrale/autom. progr.
* Tension extérieure à l équipement
* Il faut se reporter aux directives des câbliers pour la section des câbles.
Page 45 de 85
* Le neutre doit être câblé à gauche, au niveau des appareils et au niveau des borniers.
* Type de liaison puissance :
- en aval : les câbles souples unifilaires de type H07V-K sont installés entre les appareils et le bornier de raccordement (départs câblés sur bornes jusqu à 35mm²),
- en amont de l appareillage, l entreprise respecte les normes, les règles de l art et les directives des constructeurs.
* Aucune réduction de section n est admise, ceci pour une intensité nominale donnée.
Page 46 de 85
Pour les équipements d automatisme - climatisation - chauffage, le tableautier a la responsabilité du calcul des sections des communs. Pour optimaliser la section, les communs sont bouclés.
Principe de bouclage des communs
- Pour les E.R.P, on utilise la filerie sans halogène.
- Le cheminement des câbles dans les armoires électriques est proscrit.
- Les manchons d extrémités des câbles de raccordement doivent être thermorétractables.
Page 47 de 85
13. EQUIPEMENTS EN FACADES
* Il faut prévoir une réserve de fils dans le toron (réserve pour chaque type de couleur de fils utilisé). Le toron est dans un tube souple ou une "chaussette" et doit comporter un fil de tirage. Ce travail est exécuté dans les règles de l art et fixé mécaniquement de part et d autre.
Gaine de liaison
* Il faut laisser suffisamment d espace entre les auxiliaires de commande sur porte et les goulottes, ceci de manière à garantir une lisibilité du repérage des fils.
mécaniquement).
(l ensemble
* L ensemble des auxiliaires de commande et signalisation est de diam. 22,5 mm.
* Les boutons d arrêt d urgence sont à accrochage mécanique, sans clé en règle générale. Tout arrêt d urgence doit être équipé d une protection contre les actions accidentelles.
Protection bouton d arrêt d urgence
Page 48 de 85
* Les voyants sont de type LED. Les couleurs sont à valider auprès du Maître d Oeuvre et du Maître d Ouvrage, ainsi que toute autre dimension d auxiliaires.
Les liaisons électriques des auxiliaires de commande et de signalisation (U=220V) montées sur des plastrons doivent être déconnectables et raccordées à la terre. Le connecteur femelle doit être fixé mécaniquement sur le châssis.
* 1 BP test lampe est installé par équipement avec le principe suivant :
- BP test actionné : tous les voyants s allument.
- BP test relâché : les voyants restent allumés pendant 15 minutes (sauf pour les voyants "défaut" et "présence tension").
Pour les T.G.B.T équipés uniquement de départs type boîtiers moulés, un B.P. test LED temporisé doit être installé.
* Le système de signalisation est défini :
- Alarme/Dérangement nécessitant un service de garde Commande nécessitant un arrêt partiel ou total de l'installation et une intervention immédiate
- Dérangement/Avertissement/Précaution jaune
- Prêt à démarrer
- Circuit de commande sous tension, prêt à être mis en service
blanc (clair)
- Toutes les autres fonctions qui ne sont pas décrites ci-dessus
* Pour les installations spéciales ou nécessitant un tableau synoptique, les couleurs des voyants seront définies séparément.
* Jusqu à 5 systèmes de signalisation par armoire électrique, il faut prévoir une alimentation par transformateur incorporé et à partir de 6 prévoir une alimentation séparée.
* En règle générale, le cheminement doit être réalisé à l aide de goulottes (se reporter au chapitre 11).
on utilise des outils adaptés pour les percements nécessaires au montage des appareils (se reporter au chapitre 8.10).
Page 49 de 85
uvre équipement sur porte interne
uvre équipement sur porte externe
Page 50 de 85
* Les embouts sont préconisés pour tout raccordement de type "cage à visser" (disjoncteurs modulaires, télérupteurs, bornes à visser etc
* Les embouts sont strictement interdits pour les bornes à ressorts et répartiteurs à ressorts. Toute dérogation doit avoir l aval du fabricant.
* Ils sont de type isolés, de couleur normalisée.
* Un seul embout, simple ou double, est autorisé par raccordement.
* Les embouts doivent être mis en oeuvre avec des outils certifiés.
Embouts à proscrire sur bornes à ressorts
Page 51 de 85
* La qualité de la visserie est de type 8.8 bichromaté ou cadmium nickel. Pour les ensembles de série, les directives des constructeurs sont à respecter.
* La qualité des connexions est obtenue en respectant les directives des constructeurs de la visserie et de l appareillage, par exemple :
rondelles contacts
* outillage est certifié par le constructeur.
* En puissance, toute connexion électrique boulonnée est validée par le tableautier à l aide
d un vernis rouge.
Boulonnage jeu de barres
Page 52 de 85
* Les bornes sont à ressort du type WAGO ou équivalent.
* Le câblage est de type frontal.
* Un seul conducteur par connexion est autorisé.
* Il ne faut pas utiliser d embout au niveau des bornes à ressort.
* Le dénudage doit être réalisé dans les règles de l art et selon les directives du constructeur.
* Il faut utiliser :
- plage d extrémité standard
- plaque de séparation entre circuit
- repère standard constructeur
- butée d arrêt
- pour faciliter les points de mesure, il faut prévoir, par bornier, des adaptateurs test :
2 par fiche banane 2 mm
2 par fiche banane 4 mm
- plaque repère du bornier
* La couleur des bornes est :
- Vert-jaune
pour les bornes de terre
pour le neutre
pour les phases et autres
pour ce qui reste sous tension avec l organe principal ouvert
* Pour les bornes de 35mm², il faut prendre en compte les références suivantes :
- Borne 35 gris
réf 285.635 WAGO
- Borne 35 bleu
réf 285.634 WAGO
- Borne V/J
réf 285.637 WAGO
- pour les butées d arrêt
réf 249.117 WAGO
( ceci pour une meilleure tenue sur rail )
Seules ces références sont autorisées. Pour tout autre fabricant, l entrepreneur doit avoir l aval du Maître d Oeuvre et du Maître d Ouvrage.
* L entrepreneur doit valider au tableautier l implantation de l ensemble des bornes.
- Se reporter au chapitre 6 pour l implantation.
- Se reporter au chapitre 8.11 pour les rails aluminium supportant les bornes.
Page 53 de 85
* Les groupes de bornes de puissance sont distants des groupes de bornes de commande et des groupes de bornes de tension différente.
Séparation entre borniers et interconnexion des rails borniers
* Il faut interconnecter sur bornes par le biais d un conducteur cuivre vert/jaune, depuis la borne principale de terre, l ensemble des rails équipés de bornes.
* Chaque circuit doit avoir sa borne de terre dans le prolongement des bornes de phase. Un seul fil PE par borne.
* Les bornes sont auto-extinguibles et sans dégagement de fumée.
* L ensemble des câbles de branchement est raccordé dans les règles de l art.
Raccordement dans les règles de l art
Page 54 de 85
* Un manchon thermorétractable est à prévoir pour chaque câble. Les conducteurs L1, L2, L3 sont gainés en noir, rouge, blanc pour les constructeurs n adoptant pas ces couleurs.
Manchons thermorétractables d extrémité
16.2 Bornier arrivée
16.2.1 En règle générale, le bornier d alimentation principal est imposé. Il est de type constructeur et équipé d une plaque makrolon avec un triangle avertisseur et une étiquette signalétique gravée. Il est de type vissé au-dessus de 35 mm² (type WAGO, WOERTZ ou équivalent).
Bornier principal
Page 55 de 85
16.2.2 Gaine à barres
* Le tableautier réalise la liaison entre l appareil principal du tableau et le 1er élément. Pour ce faire, l entrepreneur et le fabricant de la gaine doivent communiquer
l ensemble des directives au tableautier.
* En général, le 1er élément sera livré et raccordé en atelier. De ce fait, l IP,
l assemblage sont garantis.
16.3 Bornier départs
l ICC et
* Les bornes à ressorts sont utilisées jusqu à une section de 35 mm².
* Les bornes à ressort sont au minimum de section 4 mm².
Bornes à ressorts "départs"
* Pour les réserves non équipées, 50 % des bornes sont des bornes 4 mm² et 50 % des bornes 6 mm².
16.4 Bornier de commande
Le report des informations des appareils type boîtiers moulés, divisionnaires, analyseurs de réseau et autres dans un T.G.B.T comportant plusieurs cellules doit être ramené sur bornes et centralisé en un point unique dans une cellule pour le raccordement vers la supervision.
Page 56 de 85
* Pour les borniers de commande des armoires d automatisme - climatisation - chauffage, il faut prévoir impérativement des bornes fusibles et sectionnables pour les capteurs et actionneurs.
17.1 Appareillage
* Il faut systématiquement une étiquette fond jaune écriture noire sur chaque appareil.
- L étiquette est de type BRADY ou équivalent.
- Le repère de l appareil est celui du schéma.
Repérage sur appareil
* Pour les disjoncteurs réglables, il faut prévoir une étiquette qui mentionne l ensemble des réglages du disjoncteur que l entrepreneur a préalablement défini dans la note de calcul.
* Pour les équipements réalisés sans plastron, l'étiquette du type BRADY ou équivalent est suffisante (les étiquettes sur goulottes sont proscrites).
Page 57 de 85
* Pour les équipements de type fonctionnel (donc avec plastrons), on rappelle sur le plastron le même repérage que sur les appareils :
- Le repérage est réalisé à l aide de "bande repère" vissée.
- Les plastrons doivent être repérés entre eux et par rapport aux cellules (pour les plastrons recevant de l appareillage).
Repérage sur plastron
* Pour l appareillage de commande et les armoires d automatismes, il faut prévoir des bandes repères sur les goulottes selon le type d installation.
* Une feuille de format A4 récapitule les départs sur 3 colonnes :
- Repère de l appareil sur le schéma ( Q1 par ex.)
- Désignation de l appareil ( C60N 2x16A par ex.)
- Intitulé du départ ( PC bureau par ex.)
Ce document est glissé dans une pochette transparente sur la face interne de la porte.
Dans le cas de porte transparente, ce document est mis dans la pochette à plans directement à côté de l équipement.
Page 58 de 85
17.2 Auxiliaires de commande sur porte
17.2.1 Face avant
* En règle générale, seules les étiquettes autocollantes vissées et gravées sont acceptées. Les vis de fixation des étiquettes doivent être meulées sur la face interne de la porte. Toutes les inscriptions doivent être validées au préalable par le Maître d Oeuvre et le Maître d Ouvrage.
* Tous les appareils en façade sont repérés par étiquette. Elle doit mentionner la fonctionnalité et le repère du schéma est rappelé en bas à droite.
Plastique 2 couches autocollant
13 x 37 mm / 18 x 52 mm / 52 x 52 mm
Couleur des têtes de vis
Repérage sur face avant
Page 59 de 85
17.2.2 Face interne
l intérieur des portes, il faut identifier le corps des auxiliaires de commande à l aide
étiquettes type BRADY ou équivalent (fond jaune, écriture noire).
Repérage sur face interne
Page 60 de 85
17.3 Plaque signalétique de l armoire
* Les renseignements devant figurer sur la plaquette descriptive, 150 x 30 mm, sont à demander au Maître d Oeuvre et au Maître d Ouvrage.
Type de réseau *
137 - 2001 F 41
Origine de la Station
137 - 2000
* = normal ou ondulé ou groupe électrogène ou Normal Secours
A : Numéro de l armoire électrique (Chiffre 137 = numéro du Bât., chiffre 2 = étage, chiffre 001 = numéro d installation)
B : Section du câble d alimentation principale de l armoire électrique.
C : Numéro d identification de l organe de protection situé directement en amont
D : Numéro de l armoire située directement en amont
* La plaque signalétique est de type :
- dilophane autocollante vissée
- écriture blanche
Pour les armoires de climatisation, il faut prévoir la même étiquette repère avec les lettres CL devant l intitulé repère A (numéro de l armoire électrique).
Idem pour d autres équipements (chauffage par ex.).
Page 61 de 85
17.4 Plaque signalétique du fabricant
Il y figure au minimum les renseignements suivants :
- Nom du fabricant
- Numéro d identification
- Type réseau
- Régime du neutre
- Numéro du schéma
- Année de fabrication
- Tension de service
- Courant nominal du jeu de barres
- Chaque armoire électrique comporte une plaque signalétique constructeur.
- Dans un lieu public, elle sera montée sur la face interne.
Page 62 de 85
17.5 Plaque signalétique du bornier principal
* Elle précise :
- l origine de l alimentation,
- la section du câble.
* Elle est de fabrication identique à la plaque signalétique armoire (se reporter au chapitre 17.3).
17.6 Repères schéma
* Se reporter au chapitre 4.
17.7 Repères des bornes
* Le repérage est du type WSB de WAGO ou équivalent.
* Le repérage du groupe de bornes par porte étiquette est de référence 209112 de WAGO ou équivalent.
17.8 Repérage des phases
* Se reporter au chapitre 12.
* Les manchons de couleur aux points de connexion sont obligatoires si les fils sont noirs. Ils doivent être thermorétractables.
17.9 Repérage des fils de commande
17.9.1 Armoires du type automatisme-climatisation-chauffage
Le repérage est prévu pour les armoires du type automatisme-climatisation-chauffage.
* Repérage "folio-fil" :
* Type de repère
par exemple 01.22 =
fil n° 22 du folio 01
CAB3 de LEGRAND ou équivalent. S il y a une contrainte en section de fil ou en longueur de repère, il faut utiliser les repères type pliograph ou équivalent. Par contre, il faut garder le même type de repère dans un même équipement.
Page 63 de 85
17.9.2 Armoire de distribution
Les repères 11/14/91/92 doivent être affectés aux fils raccordés sur les contacts OF/SD des disjoncteurs modulaires ou sur les bornes sectionnables du pré-câblage des réserves non- équipées.
17.10 Repérage Jeu de barres
* Toutes les barres horizontales et verticales sont repérées ( L1, L2, L3, N, PE, PEN) à
l aide de pastilles autocollantes de type constructeur.
Repérage jeu de barres
17.11 Partie frontale des armoires électriques
* Les faces avant des tableaux doivent être repérées à l aide de lettres ou chiffres "transfert à sec", de couleur noire, hauteur 30 mm pour :
- le repérage numérique des cellules,
- le libellé de l armoire et de chacune des cellules selon les recommandations du Maître d Oeuvre et du Maître d Ouvrage.
Page 64 de 85
Le synoptique en façade est imposé. Toute dérogation doit avoir l aval du Maître d Oeuvre et du Maître d Ouvrage. Les dimensions doivent être homogènes avec la signalisation en façade.
Repérage et synoptique en façade
Page 65 de 85
18. PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS
* Le makrolon épaisseur 4 mm, antistatique, est imposé. Il doit être équipé d'un film protecteur jusqu'à la réception des travaux sur site (toute pièce rayée devra être remplacée). Chaque plaque de protection est fixée mécaniquement de manière à ne pas être déformable à la pression du doigt.
* Selon la section, sur les bornes d arrivée ou sur les plages, il faut installer une plaque makrolon avec un triangle avertisseur. Elle est fixée mécaniquement et repérée (se reporter au chapitre 17 .5). Les solutions type constructeur (WAGO, WOERTZ ou équivalent) sont imposées. Toute autre solution doit être validée par le Maître d Oeuvre et le Maître d Ouvrage.
* Un triangle avertisseur est apposé sur chaque plaque en makrolon.
* Pour les ensembles de série, il faut respecter les directives constructeurs. Si nécessaire, le Maître d Oeuvre et le Maître d Ouvrage peuvent demander de renforcer ces protections contre les contacts directs. En particulier, les plastrons pour la protection des jeux de barres doivent être équipés d accessoires permettant le démontage en toute sécurité.
* Pour les ensembles dérivés de série, les jeux de barres doivent, au minimum, être protégés par makrolon.
Protection Jeu de barres
Page 66 de 85
* Pour la fixation d écrans de protection, de goulottes ou d autres matériels de classe 2, il faut utiliser de la visserie en polyamide ou en acier. La visserie reste solidaire de la plaque après démontage.
Fixation makrolon par vis polyamide
* Les plaques sont démontables par une seule personne. Elles sont découpées en plusieurs parties en fonction :
- des bornes,
- des appareils de commande et puissance,
- des appareils de protection.
Page 67 de 85
19. COMPATIBILITE ELECTRO-MAGNETIQUE ( CEM )
* En général, il faut respecter les directives constructeurs et en particulier les manuels édités par SCHNEIDER ELECTRIC, RITTAL ou équivalent.
* Une attention toute particulière est portée :
- au réseau de masse : il faut une bonne équipotentialité (attention aux peintures et aux matériaux isolants).
- pas de platine peinte dans les armoires
- au cheminement des câbles
- à l'implantation du matériel
- à la qualité du raccordement de l équipement
Page 68 de 85
La protection contre les surtensions des installations électriques de l EuroAirport dans le cadre d une nouvelle installation ou non doit être réalisée sur la base d un concept global de protection adapté aux équipements à protéger. Les protections à mettre en uvre devront tenir compte des caractéristiques du site (alimentation aérienne, souterraine, présence ou non de paratonnerre), de la sensibilité et du coût des matériels à protéger, et des risques liés aux pertes d exploitation. Dans tous les cas, le choix et la mise en uvre des protections doivent être déterminés par une étude appropriée et, validée par le fabricant (PHOENIX, SOULE ou équivalent), le maître d Oeuvre et le maître d Ouvrage.
* La protection contre les surtensions doit être réalisée par l installation de parafoudres de Classe I,II, III de l origine de l installation jusqu à l équipement terminal :
20.2 Protection de classe I
- La protection de classe I (protection primaire) doit être installée au niveau du jeu de barres principal du T.G.B.T. Le dispositif de protection (fusible ou disjoncteur) doit être pourvu de contacts auxiliaires pour la signalisation du déclenchement (se reporter au chapitre 10). Le raccordement doit être réalisé de la manière la plus courte et la plus rectiligne possible conforme au guide UTE C 15- 443. Les parafoudres PHOENIX ou équivalent doivent respecter les caractéristiques suivantes :
Pour Icc < 3kAeff. on utlise le FLASHTRAB FLT 35 CTRL-1,5 Niveau de protection Up = 1,5kV
Pour Icc > 3kAeff. on utilise le FLASHTRAB FLT PLUS CTRL-1,5 Niveau de protection Up = 1,5kV
20.3 Protection de classe II
- La protection de classe II (protection moyenne) doit être installée en aval du disjoncteur ou interrupteur principal du tableau divisionnaire. Le parafoudre doit être débrochable, muni d une signalisation par voyant mécanique en face avant et d un contact pour le report d alarme à distance. Le dispositif de protection (fusible ou disjoncteur) doit être pourvu de contacts auxiliaires pour la signalisation du déclenchement (se reporter au chapitre 10). Le raccordement doit être réalisé de la manière la plus courte et la plus rectiligne possible conforme au guide UTE C 15- 443. Les parafoudres PHOENIX ou équivalent doivent respecter les caractéristiques suivantes :
VALVETRAB VAL-MS 400 ST et VAL-MS BE/FM
Page 69 de 85
l installation de parafoudre de classe II type VALVETRAB est raccordée en aval de la protection primaire. Le choix de l emplacement du parafoudre classe II type VALVETRAB est déterminé en fonction de la distance qui sépare les équipements à protéger de l origine de l installation. Si la distance est supérieure à 30m, le parafoudre de classe II type VALVETRAB doit être raccordé directement en amont des équipements sensibles à protéger. Si la distance est inférieure à 30m, on doit utiliser le concept ACTIVE ENERGY CONTROL de PHOENIX ou équivalent. Il s agit de l association directe de parafoudres FLASHTRAB FLT PLUS CTRL 1,5 et VALVETRAB physiquement au même emplacement.
20.4 Protection de classe III
- La protection de classe III (protection terminale) doit être installée directement en amont des équipements très sensibles, sous forme de prise de courant 2P+T 16A à encastrer ou sous forme d adaptateur à insérer dans la prise de courant. Le raccordement doit être réalisé de la manière la plus courte et la plus rectiligne possible conforme au guide UTE C 15-443. Les parafoudres PHOENIX ou équivalent doivent respecter les caractéristiques suivantes :
on utilise le MNT-1B/T, SOCKETTRAB, MAINS-PLUGTRAB
La mise en uvre par l entrepreneur ou le tableautier des parafoudres doit être conforme aux normes en vigueur et aux directives du constructeur, en particulier leur implantation, leur protection et leur câblage. L installation des parafoudres doit impérativement être validée par le fabricant et le Maître d Oeuvre.
Page 70 de 85
21.1 Prises domestiques
* Il faut prévoir 2 prises de courant 2P+T 16A incorporées à l intérieur de l'armoire et protégées par un circuit distinct. Leur installation doit être validée par le Maître d Oeuvre et le Maître d Ouvrage. Elles sont du type :
- 1 prise NF 2P+T 16A,
- 1 prise aux normes suisses type 13.
21.2 Prises industrielles et coffrets
* Les prises sont de type industrielle CEE 17.
* Les prises doivent être cadenassables.
* Les socles de prise, socle de connecteur, fiche et prise mobile sont sans dégagement d halogène, sans cadmium et autoextinguibles. Les broches sont en laiton nickelé, et les vis en acier inoxydable.
* A partir de 63A, les prises sont pourvues d un mécanisme de verrouillage, par fil pilote associé à un contacteur ou par un mécanisme avec interrupteur associé. Le choix doit être validé par le Maître d Oeuvre et le Maître d Ouvrage.
* A l extérieur, on utilise les prises SCHNEIDER , MENNEKES ou équivalent, avec un indice IP 67 minimum et IK 08.
* A l intérieur d un bâtiment, on utilise les prises type SCHNEIDER, MENNEKES ou équivalent avec un indice IP 44 minimum et IK 08.
* Les coffrets prises sont de type constructeur (SCHNEIDER type Kaedra , MENNECKES, ou équivalent) et conformes au présent cahier des directives. Toute dérogation doit être validée par le Maître d uvre et le Maître d Ouvrage.
* Les prises sont protégées par des disjoncteurs accessibles derrière une fenêtre de protection transparente montée sur charnière.
* Le différentiel de groupe peut être accepté uniquement dans les coffrets prises de courant de type constructeur ( SCHNEIDER type Kaedra ou équivalent).
Page 71 de 85
Les coffrets sont en polycarbonate étanche. Ils doivent avoir au minimum les caractéristiques techniques suivantes :
- IP 65, IK 09, classe 2
- Matériau autoextinguible, tenue au feu conforme aux réglementations des ERP et IGH
- Température d utilisation
25°C + 60°C
NOTA Les directives de ce chapitre s appliquent de manière identique aux prises de courant montées sur site.
Page 72 de 85
22.1 Transformateur de courant
* En règle générale, le transformateur de courant est imposé. Toute dérogation doit avoir l aval du Maître d Oeuvre et du Maître d Ouvrage.
* Ils sont IP 20, de classe 0.5 et de type 5A.
* Ils doivent être capotés au primaire et au secondaire.
* Le câblage du secondaire est réalisé en section 4 mm².
* Une protection (type PTI de SOCOMEC ou équivalent) est à prévoir pour chaque TC : elle remplace le principe des bornes shunt. Dans certains cas, les bornes shunt pourront être acceptées, avec l aval du Maître
d Oeuvre et du Maître d Ouvrage.
NOTA Selon l environnement de l armoire, le Maître d Oeuvre et le Maître d Ouvrage peuvent demander la mise à la terre de la borne S2. Dans ce cas, l appareil de mesure doit être isolé galvaniquement.
22.2 Analyseur de réseau
* Ils sont de type SOCOMEC ou SCHNEIDER ELECTRIC.
* Ils doivent, au minimum, avoir les fonctionnalités suivantes :
- Mesure de I, U, Puissances
- Comptage sur 4 cadrans
* Ces fonctionnalités doivent être modulables. Elles sont choisies en fonction du type
d installation.
Page 73 de 85
* Les analyseurs doivent être du type encastrable et modulaire selon leur environnement.
* Dans tous les cas de figure, ils sont communicants. Les informations doivent être ramenées sur le bornier "supervision".
Bornes shunt et analyseur sur façade
Page 74 de 85
La GTB existante est équipée d un poste de supervision installé dans la jetée en Y dans le T.G.B.T BETA 3. Elle gère l ensemble des nouvelles installations électriques, tel que les tableaux de distribution, l éclairage, les ascenseurs et trottoirs situés dans le Y, les extensions Nord et Sud ainsi que les silos Nord et Sud. Le poste de supervision est équipé du logiciel PCVUE 32 et d un logiciel d alerte.
23.2 Constitution du réseau Ethernet
La communication entre le poste de supervision existant et l ensemble des automates TSX PREMIUM de SCHNEIDER ELECTRIC ou équivalent répartis dans les différents bâtiments doit être réalisée avec un réseau Ethernet (en accord avec la norme IEE802.3) en protocole TCPIP Modbus ou équivalent. Le réseau Ethernet doit relier depuis le poste de supervision, les bâtiments FRET, JET AVIATION, AEROGARE, POOL TECHNIQUE, etc. L interconnexion entre les bâtiments doit être réalisée au travers d un anneau fédérateur optique. Il permet d échanger des informations entre le poste de supervision et les différents automates reliés sur le réseau. Le téléchargement et la consultation des programmes ou des données automates doivent être possible depuis un point quelconque de connexion sur le réseau. A cet effet une prise RJ 45 doit être prévue au niveau de chaque commutateur (SWITCH) pour le raccordement d un PC portable sur le réseau.
23.2.1 Artère principale en fibres optiques
L artère principale entre les bâtiments doit être réalisée avec 1 câble 6 fibres optiques MULTIMODES dont 2 fibres optiques pour le réseau Ethernet et 4 fibres optiques en réserve. Le câble doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
Câble multimode 6 fibres 62,5/125µm tubé, structure libre, tirable en conduite, anti-rongeur, diélectrique selon IEC 793-2
Structure monotube avec gel hydrofuge.
Constitution de l'armure : armure en renfort composite rigide, pour une très bonne protection mécanique (rongeur, écrasement, )
Nature de la gaine extérieure : PE noire de type LSZH.