Source: http://docplayer.fi/35569080-Valtioneuvoston-voimaan-tulleen-asetuksen-n-o-542-2003-mukainen.html
Timestamp: 2018-05-27 12:06:42+00:00
Document Index: 9878144

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Download "VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN"
1 CW Solutions Oy VALTIONEUVOSTON VOIMAAN TULLEEN ASETUKSEN N:o 542/2003 MUKAINEN SELVITYS & SUUNNITELMA Talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla KIINTEISTÖTUNNUS : KAUPUNKI / KUNTA: TILAN NIMI: TILAN OMISTAJA: Luvia SELVITYKSEN LAATIJA : CW Solutions Oy (Asetuksen mukaan tämä suunnitelma on säilytettävä kiinteistöllä ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. VnA 542 / 2003, 6 ja 7 )
2 SISÄLLYSLUETTELO 1. SELVITYS- JA SUUNNITTELUKOHDE TONTIN / KIINTEISTÖN TIEDOT TILAN OMISTAJA LAATIJA MITOITUS JA LASKENTAPERUSTEET SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ VESIJÄRJESTELMIEN KUVAUS VEDENKULUTUS JA KUORMITUSARVIOT JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS SUUNNITELMA UUDESTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ VALINTAPERUSTEET LAITTEISTON VALINTA KUVAUS UUDESTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ ETÄISYYDET JA KORKEUDET JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUS KIINTEISTÖN YMPÄRISTÖKUORMITUS KÄSITTELYN JÄLKEEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET LIITTEET... 9
3 1. SELVITYS- JA SUUNNITTELUKOHDE 1.1. TONTIN / KIINTEISTÖN TIEDOT Osoite: LUVIA Asuinrakennuksen pinta-ala: Nykyinen 103 m 2 Laajennuksen jälkeen 160 m 2 Käyttötarkoitus: Jatkuva asuminen 1.2. TILAN OMISTAJA Nimi: Osoite: LUVIA Puh: LAATIJA Selvityksen ja suunnitelman on laatinut toimeksiannosta CW Solutions Oy Yritystunnus: Osoite: Hurstipolku 3 A RAISIO Yhteyshenkilöt: 2. MITOITUS JA LASKENTAPERUSTEET Taulukossa 1. on esitetty kohteen nykyistä vedenkulutusta vastaavat arvot ja kuormitusarviolaskennassa käytetyt arvot. Taulukko 1. Kiinteistön nykyisen tilanteen laskennassa käytetyt arvot. Selvitys/Nykyinen Suunnitelma Kiinteistön asumispinta-ala 103 m² 160 m² Asukasmäärä 2 kpl 5 kpl Vuorokausikulutus / henkilö 92 l 150 l Asumispäivät / vuosi 365 kpl 365 kpl Taulukko 2. Haja-asutuksen kuormitusluvun koostumus: kuormituksen alkuperä sekä eri kuormituslajien määrät grammoina asukasta kohti vuorokaudessa (g/ p d). Orgaaninen aine Kokonaisfosfortyppi Kokonais- Kuormituksen alkuperä BHK7 g/p d g/p d g/p d Uloste 15 0,6 1,5 Virtsa 5 1,2 11,5 Muu 30 0,4 1 Kuormitusluku 50 2,2 14
4 3. SELVITYS NYKYISESTÄ JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 3.1. VESIJÄRJESTELMIEN KUVAUS Kohde sijaitsee Luvian kunnassa. Kohteessa on asuinrakennus, jota tullaan lähitulevaisuudessa laajentamaan. Tontilla sijaitsevat lisäksi piharakennus, jossa on varastotilaa ja autotalli sekä rantasauna. Alue ei ole ns. yleistä pohjavesialuetta. Talousvesi asuinrakennukseen otetaan kunnan vesijohtoverkosta. Rantasaunaan pesuvesi otetaan myös vesijohdolla. Pohjaveden pinnankorkeutta ei kenttäkäynnillä mitattu, mutta kokemusperäisen tiedon mukaan vesi on useiden metrien syvyydessä ja vesi on laadultaan huonoa. Kiinteistöllä on jätevesien erillisviemäröinti. WC:n vedet johdetaan noin 4 m 3 umpisäiliöön. Kiinteistön muut, ns. harmaat vedet, johdetaan purkuputkella suoraan talon rannan puoleiselle pihamaalle. Rantasaunan vedet johdetaan omalla purkuputkella maahan VEDENKULUTUS JA KUORMITUSARVIOT Talousveden kulutus oli kiinteistöllä vuoden aikana 200 m 3 eli noin 184 l/d. Jätevettä syntyy kiinteistöllä normaaleista lähteistä keittiöstä, pesuhuoneesta ja WC:stä. Kiinteistön ulkosaunan vedenkulutuksen voidaan arvioida olevan vähäistä, koska saunassa ei ole suihkua. Koska jätevesianalyysejä ei tehty, perustuu kiinteistön talousjätevesien laskennallinen kuormitus Vn:n asetuksessa 542/2003 määritettyihin kuormituslukuihin (taulukko 2) ja muihin yleisiin mitoitusperusteisiin. Talousjätevesikuormaa laskettaessa on otettu myös huomioon kiinteistön arvioitu henkilökuorma / vuosi. Taulukossa 3 esitetään arviot nykyisen käyttöasteen kuormituksesta. Taulukko 3. Kiinteistön arvioidut kuormitusluvut nykyisellä vedenkulutuksella. Virtaus BHK7 Fosfori Typpi l/d g/d g/d g/d WC 51 40,0 3,60 26,0 Kuormitus: mg/l Umpisäiliö WC-vedet g/d 51 l/d 40 3,6 26,0 Kuormitus: mg/l 454 6,1 15,1 Harmaat vedet g/d 132 l/d 60 0,8 2,0 Kuormituspitoisuus mg/l ,0 152,5 Kokonaiskuormitus WC + Harmaat 2 henkilöä g/d 184 l/d 100 4,4 28,0 kg/a 67 m³/a 37 1,6 10, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN TOIMIVUUS Nykyisessä jätevesijärjestelmässä WC-vedet ja harmaat vedet käsitellään erikseen. WC-vedet johdetaan muoviseen umpisäiliöön ja harmaat vedet puretaan D110 putkella käsittelemättä pihamaalle. Muovinen umpisäiliö on asennettu paikalleen vuonna 1996 ja on todennäköisesti vielä hyväkuntoinen. Säiliö tyhjennetään kahdesti vuodessa. WC-vesien viemärille ei ole järjestetty tuuletusta.
5 Nykyisen jätevesijärjestelmän harmaiden vesien käsittely ei täytä Valtioneuvoston asetuksen N:o 542/2003 asettamia jäteveden puhdistuksen ehtoja, vaan järjestelmä tulee uusia asetuksen ehdot täyttäviksi. 4. SUUNNITELMA UUDESTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1. VALINTAPERUSTEET Kohde sijaitsee Luvian kunnassa alueella, jonne ei ole suunniteltu viemäriverkkoa lähitulevaisuudessa harvan asutuksen ja pitkien etäisyyksien vuoksi. Tästä syystä kohde tarvitsee itsenäisen jätevedenkäsittelyjärjestelmän. Tontti ei sijaitse erityisellä pohjavesialueella eikä alueella ole jätevesienkäsittelyyn liittyviä erityismääräyksiä. Pohjoispuolelta tontti rajautuu mereen. Kiinteistö on käytössä vakituisena asuntona. Uuteen järjestelmään käsiteltäväksi tulevat kiinteistön harmaat jätevedet. Saunan vedet käsitellään erikseen. Kohteeseen on hyväksytty ranta-asemakaava vuoden 2005 alussa. Rantaasemakaavassa edellytetään jätevesien käsittelyä Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti LAITTEISTON VALINTA Yllämainitusta sekä arvioituihin kuormituslukuihin perustuen kohteeseen suunnitellaan harmaille vesille biomoduulein tehostettu maasuodatus. Kohteen jätevesien käsittelyyn riittää viidelle hengelle mitoitettu maasuodatusjärjestelmä. Tällä saavutetaan Vn:n asetuksen mukainen puhdistustulos. Rantasaunan vesille suunnitellaan saunakaivo. Taulukossa 4 on esitetty laitteiston valintaan ja suunnitteluun perustuvat kuormitusluvut. Huoneistoala on uudistuksen jälkeen noin 160 m². Vn asetuksen liitteen 1 kohdassa 2c jätevesien käsittelyjärjestelmän mitoitus pitää perustua vähintään siihen asukaslukuun, jonka arvo saadaan jakamalla huoneistoala neliömetreissä luvulla 30, ollen vähintään kuitenkin 5. Kohteen suunnittelun perustana käytetään esitettyä minimiasukaslukua 5. Taulukossa 4 on laitteiston mitoitukseen ja suunnittelun perustana olevat kuormitusluvut. Taulukko 4. Kiinteistön arvioidut kuormitusluvut maksimiasukasluvun vedenkulutuksella.
6 Virtaus BHK7 Fosfori Typpi l/d g/d g/d g/d WC ,0 9,00 65,0 Kuormitus: Umpisäiliö WC-vedet g/d 210 l/d 100 9,0 65,0 Kuormitus: Maasuodatuskenttä mg/l 278 3,7 9,3 Harmaat vedet g/d 540 l/d 150 2,0 5,0 Kokonaiskuormitus mg/l ,7 93,3 Kokonaiskuormitus WC + Harmaat 5 henkilöä g/d 750 l/d ,0 70,0 kg/a 274 m³/a 91 4, KUVAUS UUDESTA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ Puhdistusjärjestelmä: Toimittaja: Biomoduulein tehostettu maasuodatus ja saunavesien imeytyskaivo. Pääasuinrakennuksen harmaat jätevedet käsitellään saostussäiliö- ja biomoduulisuodatusratkaisulla. Saostussäiliössä erotetaan pääosa jäteveden kiinteästä jäteaineksesta ja suodatuskentässä tapahtuu veden lopullinen mekaaninen ja mikrobiologinen puhdistus. Saostus: Kiinteistön jätevedet johdetaan talon koillispuolelle sijoitettavaan saostuskaivoon, jossa lähes hapettomassa tilassa (anaerobinen) tapahtuu ns. primäärinen puhdistusprosessi. Saostussäiliöiden pohjalle laskeutuva kiintoaines, "pohjaliete", poistetaan loka-autotyhjennyksin tarvittaessa tai noin kerran vuodessa. Saostussäiliöstä selkeytetty vesi johdetaan biomoduulisuodatukseen. BIOMODUULISUODATUS: Biomoduulikerros vastaa maasuodatuksen noin yhden metrin vahvuista hiekka- ja sepelikerrosta. Saostussäiliöstä lähtevä kirkaste johdetaan biomoduulien päälle jakoputkella. Puhdistettava vesi virtaa biomoduulien läpi. Moduuleihin muodostuu aktiivinen biokerros, joka puhdistaa jäteveden lika-aineet hiilidioksidiksi ja vedeksi. Biomoduulikerroksen alla on noin 0,5 m suodatushiekkaa ja kokoomakerros, johon kuuluu kokoomaputkisto ja noin 0,25 m kerros seulottua sepeliä. Kokoomaputket johtavat puhdistetun veden kokooma- /näytteenottokaivoon. Täältä vesi johdetaan purkuojaan. Fosforinpoisto-optio: Maasuodatusratkaisussa suositellaan fosforinpoisto-option huomioon ottamista tulevaisuudessa, mikäli kohteen kuormat nousevat mitoitustasolle eli 5 hengen kuormitusta vastaaviksi.
7 Saunakaivo: Rantasaunan jätevedet käsitellään erillisellä Saunakaivoratkaisulla. Saunakaivo on saunan pesuvesien imeytyskaivo, jossa vedet imeytyvät kaivon imeytysreikien kautta maaperään ja kiintoaines jää kaivon sakkapesään. Orgaanisen aineksen puhdistus tapahtuu kaivoa ympäröivässä sorakerroksessa. Kaivon sakkapesä tyhjennetään vähintään kerran vuodessa ETÄISYYDET JA KORKEUDET Taulukossa 5 ja 6 on esitetty jätevesijärjestelmän etäisyydet ja korkeuserot tontilla. Taulukko 5 ja 6. Jätevesijärjestelmän etäisyydet ja korkeuserot. Etäisyys m Korkeusero m Asuinrakennus 0,00 Kivijalka 10,00 Rantasauna 15,00 Maanpinta talon kohdalla 9,60 Sakokaivo 1 5,50 Merenpinta (arvio) 6,44 Umpisäiliö 3,80 Maanpinta saostussäiliön kohdalla 8,90 Purkuoja 17,00 Maanpinta kentän kohdalla 8,80 Tie 18,00 Saunan sokkeli 8,79 Puhdistamo 7,00 Tontin raja 25,00 Meri 24, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN ASENNUS Jätevesijärjestelmän asennuksessa tulee noudattaa toimittajan ohjeistusta: Liitteessä on jätevesijärjestelmän taso- ja leikkauskuvat, joissa laitteiden etäisyys- ja korkeussuhteet on esitetty ohjeellisesti perustuen mittaushetkellä vallinneisiin maaston korkeuksiin. Asennuksessa huomioitavia seikkoja: Asennus aloitetaan kiinnittämällä rakennuksen lähtöviemärin kohdalla oleva kivijalan yläreunan korkeus + 10,00 metriä. Biomoduulisuodatus: Saostussäiliöt, pumppukaivo ja viemärilinjat: Kaivetaan esiin vanha purkuviemäri ja liitetään siihen uusi viemärilinja, joka asennetaan vähintään 2 %:n kaadolla uudelle saostussäiliölle. Viemärilinjat pitää asentaa puhtaan hiekan päälle ja ne tulee peittää puhtaalla hiekalla. Viemärilinja pitää eristää vähintään 50 mm
8 eristekerroksella jäätymisen välttämiseksi, ellei viemäriä asenneta routarajan alapuolelle. Saostussäiliön ja viemärilinjojen tuuletusputket tulee viedä laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti esim. talon katolle sellaiseen kohtaan, jossa se ei häiritse talon ilmanvaihdon sisäänottoa. Saostussäiliöt asennetaan liitteenä olevien laitetoimittajan ohjeiden mukaan. Saostussäiliöt on ankkuroitava betonilaattaan laitetoimittajan ohjeiden mukaan. Saostussäiliöt on eristettävä päältä ja sivuilta jäätymisen estämiseksi. Saostussäiliöiden alle, ympärille ja päälle on käytettävä puhdasta ja kivetöntä hiekkaa. Biomoduulisuodatus: Suodatuskentän muodostavat biomoduulit asennetaan laitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Suodatuskenttä tehdään kumpuna, jotta pohjavedet eivät pääse haittaamaan kentän toimintaa. Kumpu pitää muotoilla niin, että pintavedet valuvat pois suodatuskentästä. Kokoomaputket tulee asentaa 0,5 %:n laskulla kokoomakaivoon. Imeytysputket asennetaan biomoduulien päälle 0,5 %:n kaadolla. Imeytysputkien päälle asennetaan suodatinkangas maa-ainesten sekoittumista ehkäisemään. Suodatuskenttä ja sen kaikki laitteistot on eristettävä (50 mm kerros) jäätymistä vastaan. Suodatuskentän sivut ja pohja voidaan eristää muovilla pohja- /pintavesien sekoittumisen estämiseksi jäteveteen. Kentän ympäristön salaojittaminen on myös suositeltavaa. Kokoomaputkien päähän asennetaan tarkastus-/näytteenotto- /kokoomakaivo, josta jätevesi puretaan purkuojaan. Purkuviemäri tehdään 1 %:n vietolla, jotta se pysyy tyhjänä jäätymisen ehkäisemiseksi. Purkuoja on perattava ja sen lasku on varmistettava, ettei sinne sadeaikoina jää vesi makaamaan purkuputken pään korkeuden yli. Saunakaivo: Viemärilinja saunasta asennetaan vähintään 2 %:n kaadolla saunakaivolle. Viemärilinjat pitää asentaa puhtaan hiekan päälle sekä peittää puhtaalla hiekalla. Viemärilinja pitää eristää vähintään 50 mm eristekerroksella jäätymisen välttämiseksi, ellei viemäriä asenneta routarajan alapuolelle. Viemärilinjojen tuuletusputket johdetaan rakennusten katolle. Saunakaivo asennetaan liitteenä olevien laitetoimittajan ohjeiden mukaan. Saunakaivo on eristettävä päältä ja sivuilta jäätymisen estämiseksi. Saunakaivon alle, ympärille ja päälle on käytettävä puhdasta hiekkaa.
9 5. KIINTEISTÖN YMPÄRISTÖKUORMITUS KÄSITTELYN JÄLKEEN Järjestelmä pystyy toimittajan ilmoittamien suoritusarvojen mukaan täyttämään asetuksen edellyttämät puhdistusvaatimukset. Taulukossa 7 on esitetty puhdistetun veden arvioidut kuormitusluvut maksimikuormituksella. Taulukko 7. Kiinteistön puhdistetun veden arvioidut kuormitusluvut maksimiasukasluvun vedenkulutuksella. Puhdistettu vesi Virtaus BHK7 Fosfori Typpi mg/l 8,3 1,1 5 Kokonaiskuormitus g/d 540 l/d 4,5 0,6 2,6 kg/a 274 m³/a 9,1 0,60 15,3 Puhdistustehokkuus Reduktio-% 97,5 92,4 94,8 6. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Jätevesijärjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet ovat liitteissä: Liitteessä on malli huoltopäiväkirjalle. 7. LIITTEET 1. Ajo-ohjekartat 2. Tontin rajakartta 3. Asemapiirros Nro AS nykyisestä jäteveden puhdistusjärjestelmästä. 4. Asemapiirros Nro S uudesta jäteveden puhdistusjärjestelmästä 5. Taso- ja leikkauspiirros Nro L maasuodatusjärjestelmästä 6. Taso- ja leikkauspiirros Nro L saunakaivosta 7. Biomoduulein tehostetun maasuodattamon asennus-, käyttö- ja huoltoohjeet 8. Saunakaivon asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet 9. Huoltopäiväkirja 10. Tarvikeluettelo ja kustannusarvio
Rakennuksen haltijan nimi ja yhteystiedot (jos eri kuin omistaja): Tilan nimi ja Rn:o / Kortteli ja tontin nro: henkilöä
Säilytettävä kiinteistöllä, esitetään viranoaiselle tarvittaessa RAKENNUKSEN OMISTAJA Nii: Osoite: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYS Puhelin koti/työ: Rakennuksen haltijan nii ja yhteystiedot (jos eri kuin
Ohjeita näytteenottoon haja-asutuksen jätevedenkäsittelyjärjestelmästä
Ohjeita näytteenottoon haja-asutuksen jätevedenkäsittelyjärjestelmästä Kiinteistön omistajalle saattaa tulla tilanne eteen, että oman puhdistamon puhdistustehokkuus joudutaan todistamaan. Tilanne saattaa
SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA HUOLTO OHJE JA PÄIVÄKIRJA. Selvitys jätevesijärjestelmästä
SYKE 2005 12 19 SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ, JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ JA HUOLTO OHJE JA PÄIVÄKIRJA Huom. Ohje ja päiväkirja on laadittu järjestelmälle, johon kuuluu saostussäiliö ja maasuodattamo.