Source: http://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/prevenzione-incendi-C-85/prevenzione-incendi-chiarimenti-per-le-attivita-alberghiere-AR-15013/
Timestamp: 2016-09-28 11:57:43+00:00
Document Index: 37647892

Matched Legal Cases: ['art. 7', 'art. 12', 'art. 20', 'art. 7', 'art. 20', 'art. 20', 'art. 20', 'art.\n20', 'art. 20']

Prevenzione incendi: chiarimenti per le attività alberghiere
30 giugno 2015 - Cat: Prevenzione incendi
Chiarimenti sulla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi per alberghi e strutture turistiche. Pubblicità
Pubblichiamo alcuni quesiti di prevenzione incendi pubblicati, relativi
ad alberghi e strutture ricettive, disponibili sul sito del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno. Segnaliamo in particolare l’ultima nota
pubblicata circa le sale di alberghi destinate a riunioni varie.
Antincendio - Informazione Addetti Antincendio - 2 ore - Precision TeachingCorso online di informazione per gli addetti alla squadra antincendio aziendali ALBERGHI - RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI
Con l'entrata in vigore il 7
ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1
agosto 2011, n. 151, gli alberghi (e simili) sono ricompresi al punto 66
dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio
elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette
(residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi,
villaggi-turistici, ecc.).
Alberghi, pensioni, motel,
villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi
turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed
& breakfast, dormi-tori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto;
Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici,
ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
fino a 50 posti letto
oltre 50 posti letto fino a 100
posti letto; Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi,
villaggi-turistici, ecc.)
oltre 100 posti letto
Nota DCPREV prot. n. 5915 del
19/05/2015 Sale di alberghi destinate a
riunioni varie.
In riscontro alla richiesta
pervenuta con la nota a margine indicata, in analogia a quanto già
rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesse palestre), si ritiene che
per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di cui al p.to 8.4 del D.M.
9 aprile 1994 e s.m.i., non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A,
qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente
autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.
Relativamente, invece,
all'eventuale necessità d'intervento da parte della locale Commissione di
Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, non essendo mutato in materia il quadro normativo di
riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, si ritiene che eventuali
casi ambigui o comunque di difficile inquadramento debbano essere valutati a
livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.
Nota DCPREV prot. n. 12150 del 4
Distanze di sicurezza tra i punti
pericolosi di un impianto di distribuzione stradale per autotrazione e un
attività ricettiva fino a 25 posti letto, ai sensi del punto 13.1.1 del d.P.R.
340/2003 - Riscontro.
In riferimento al quesito
pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l’argomento in oggetto, si
1) per l’edificio adibito a
locale ristoro può essere applicata la distanza di sicurezza interna di cui al
punto 13.1.2 del d.P.R. 340/2003 in quanto di superficie lorda non superiore a
200 mq;
2) l’attività ricettiva
turistico-alberghiera (motel) indicata, può rientrare tra gli elementi costitutivi
dell’impianto di distribuzione carburanti erogante anche g.p.l per autotrazione
e dovrà essere ubicata nel rispetto della distanza di sicurezza esterna di cui
al punto 13.2 del d.P.R. 340/2003, in quanto di superficie superiore a 200 mq.
Nota DCPREV prot. n. 11106 del 2
Adeguamento funzionale edificio
adibito a residenza per studenti.
Con riferimento al quesito di cui
alla nota indicata in epigrafe, si rappresenta come la residenza per studenti
fosse già soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco già con il D.M. 16 febbraio
1982, il quale al punto n. 85 elencava i dormitori e simili.
Con il D.P.R. n. 151/2011 sono
stati indicati espressamente gli studentati al punto n. 66 dell'allegato I.
Dal punto di vista delle
prescrizioni antincendio, il decreto ministeriale 9 aprile 1994 non elenca nel
campo di applicazione gli studentati, per cui non ha valenza cogente e può
essere utilizzato quale criterio di prevenzione incendi. Ciò vale ad escludere
l'applicazione dell'istituto della deroga di cui all'art. 7 del D.P.R. n.
151/2011.
Nota DCPREV prot. n. 6813 del 20
Attività ricettive turistico -
D.M. 16 marzo 2012 - Installazione impianto rivelazione ed allarme incendio.
pervenuto con nota a margine indicata, si concorda con le indicazioni fornite
da codesta Direzione,(*) rappresentando che le stesse costituiscono l’esatta
lettura delle disposizioni contenute nel D.M. 16 marzo 2012, recante il piano
straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti
letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
dell’interno del 9 aprile 1994.
(*) il quesito riguarda l’installazione di impianti di rivelazione e
segnalazione degli incendi nelle attività turistico alberghiere ai fini
dell’ammissione al piano straordinario di adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendi di cui al DM 16/03/2012.
Il DM 16/03/2012 subordina l’ammissione al piano straordinario alla
sussistenza di una serie di requisiti, tra cui quello previsto al punto 12 del
DM 09/04/1994 (impianti di rivelazione e segna-lazione degli incendi),
precisando che tale requisito è richiesto per le sole strutture ricettive per
le quali il DM 9/4/1994, così come integrato e modificato dal DM 6/10/2003, ne
prevede l’obbligo. Si ritiene pertanto che l’installazione dell’impianto di
rivelazione e allarme incendio sia necessaria, ai fini dell’ammissione al
piano, in tutti i casi previsti dai decreti citati e dunque non solo nello
specifico caso previsto dall’art. 12.1.
Circolare prot. n. 4756 del 9
D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151,
allegato I - Attività nn. 66, 72, 73.
Pervengono a questa Direzione
Centrale numerose richieste intese ad ottenere chiarimenti interpretativi su
alcuni punti dell'elenco delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione
incendi di cui all'allegato I al D.P.R. n. 151/2011.
Al riguardo, per una uniforme
applicazione del citato decreto, si forniscono di seguito i chiari-menti ai punti
D.P.R. n. 151/2011, all. I, punto n. 66): Alberghi, pensioni, motel,
& breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture
turistico - ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con
capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Il punto n. 66 dell'allegato I al
D.P.R. n. 151/2011 inserisce i villaggi turistici sia tra le strutture con
oltre 25 posti letto che tra quelle turistico - ricettive nell'aria aperta.
Al riguardo si chiarisce che i
villaggi turistici rientrano esclusivamente tra le strutture turi-stico -
ricettive in aria aperta e, quindi, sono soggetti alla disciplina dei
procedimenti di prevenzione incendi se hanno una capacità ricettiva superiore a
400 persone.
Qualora nel loro ambito fossero
presenti singole unità immobiliari con oltre 25 posti letto, anche se la
struttura non dovesse superare le 400 persone, si configurerebbe, unicamente
per tali unità immobiliari, l'attività indicata al primo capoverso del punto n.
66 del D.P.R. n. 151/2011.
Nota DCPREV prot. n. 2661 del
D.M. 09.04.1994 - art. 20.5 vie
di uscita ad uso promiscuo.
pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si
concorda con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale
VV.F,(*) dal quale si evince che la conformazione dell'attività in argomento
non può essere accolta favorevolmente.
Resta inteso che potrà essere
valutata una proposta progettuale, contenente misure di sicurezza che possano
compensare il rischio aggiuntivo, nell'ambito del procedimento di deroga di cui
all'art. 7 del d.P.R 151/11.
(*) La Direzione è del parere che il superamento di tale valore faccia
diminuire per il caso esposto il livello di sicurezza previsto dalla norma,
evidenziando che l'art. 20.5 del D.M. 09.04.1994 prescrive misure di sicurezza
finalizzate al raggiungimento di un accettabile livello di rischio nelle scale
ad uso promiscuo, il cui uso è limitato, però, in edifici aventi altezza
antincendi non superiore a 32 metri.
Il quesito riguarda una struttura ricettiva provvista nel sistema di
vie di uscita di due scale, una ad uso esclusivo e l'altra ad uso promiscuo con
una parte di edificio destinato a civile abitazione, sottostante ad una
porzione della superficie degli ultimi due piani della attività ricettiva.
Detta attività nei due piani più elevati si sviluppa a scavalco su una porzione
di edificio adibita a civile abitazione. Con riferimento ad entrambi i vani
scale l'edificio presenta altezza antincendi superiore a 32 m.
Tenuto conto che la regola tecnica citata prevede distintamente vie di
uscita ad uso esclusivo, con una o più scale (art. 20.4.1 e art. 20.4.2 del
D.M. 09.04.1994) e vie di uscita ad uso promiscuo, con una o più scale (art.
20.5), considerato che le indicazioni normative non risultano di facile
integrabilità, il Comando … ha richiesto chiarimenti sulla corretta
applicazione dell'art. 20 per la situazione descritta, che risulta ibrida
rispetto alle due previste dalla normativa.
- RACCOLTA DI QUESITI E CHIARIMENTI, documento integrale.
Ministero dell’Interno - Nota DCPREV prot. n. 5915 del
19/05/2015 - Sale di alberghi destinate a riunioni varie.
della Repubblica - Decreto del 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
n. 122.
27/09/2016: Ing. Gerardo Porreca – I quesiti sul decreto 81 – Sui crediti formativi usufruibili dai lavoratori.23/09/2016: Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 22147 del 26 maggio 2016 - Sull’applicazione dell’obbligo di formazione del lavoratore in materia di sicurezza. 16/09/2016: Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 28568 del 8 luglio 2016 - Sul comportamento “interruttivo” del nesso causale fra condotta ed evento.15/09/2016: Senato della Repubblica – Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Terza relazione intermedia – 13 settembre 2016Vedi tutti i documenti inseriti...
Corsi in aula sulla sicurezza:ANTINCENDIO (87)ASPP (75)ATTREZZATURE (30)DATORE DI LAVORO RSPP (52)DIRIGENTI (21)LAVORATORI (98)PREPOSTI (16)PRIMO SOCCORSO (91)RLS (38)RSPP (93)Alcuni corsi online in e-Learning:
HACCP Somministrazione - 4 ore
Corso online di formazione per addetti di attività che comportano la manipolazione di alimenti deperibili e non nelle fasi di stoccaggio, produzione, preparazione, cottura (rinvenimento prodotti confezionati) o solo somministrazione/vendita.
Aggiornamento Lavoratori Metalmeccanica - 6 ore
Corso online di aggiornamento per lavoratori che operano nell'industria Metalmeccanica
Aggiornamento per il Coordinatore per la sicurezza - 40 ore
Corso online di aggiornamento per il coordinatore per la sicurezza della durata di 40 ore.
RISCHIO RUMOREIl pericolo silenzioso del rumoreRISCHIO ESPLOSIONE, ATEXRischio esplosione: analisi ATEX e valutazione del rischioVedi tutte le categorie...Le Rubriche di PuntoSicuro