Source: http://docplayer.it/2505971-Regolamento-per-la-gestione-della-pubblica-fognatura-e-dell-impianto-centralizzato-di-depurazione.html
Timestamp: 2017-08-23 06:39:21+00:00
Document Index: 66966891

Matched Legal Cases: ['art. 33', 'art.13', 'art. 33', 'art.13', 'art. 2', 'art. 20', 'art. 20', 'art. 20', 'art. 20', 'art. 11', 'art. 11', 'art. 9', 'art. 24', 'art. 45', 'art. 18', 'art. 20', 'art. 24']

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA E DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE - PDF
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA E DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE
Download "REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA E DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE"
1 Comune di Como REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA PUBBLICA FOGNATURA E DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 7/01/2002
2 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 4 Art. 1 - Finalità 4 Art. 2 - Definizioni 4 Art. 3 - Competenze di controllo 5 TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI 6 Art. 4 - Scarichi di acque reflue domestiche 6 Art. 5 - Obbligo di allacciamento 6 Art. 6 - Disattivazione delle fosse biologiche 6 Art. 7 - Scarichi di acque meteoriche di dilavamento da Insediamenti Civili 7 Art. 8 - Scarichi di acque meteoriche da insediamenti industriali 7 Art. 9 - Scarichi di acque reflue industriali 7 Art Esercizio dell impianto centralizzato di depurazione 8 Art Disposizione transitoria per gli scarichi di acque reflue industriali 9 Art Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose 9 Art Messa a punto funzionale degli impianti di pretrattamento 9 Art Esercizio degli impianti di pretrattamento 10 Art Cessazione degli scarichi 10 Art Misurazione degli scarichi 10 Art Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche 11 Art Autorizzazione allo scarico per acque reflue industriali 11 Art Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico 12 TITOLO III - SALVAGUARDIA DELLA RETE FOGNARIA E DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE 13 Art Misure di salvaguardia 13 Art Immissioni vietate 13 Art Sversamenti accidentali 14 Art Funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione 14 TITOLO IV - PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA 15 Art Richiesta del permesso di allacciamento 15 Art Rilascio del permesso di allacciamento 15 Art Diritti d'ufficio e deposito cauzionale 16 Art Attivazione degli scarichi 16 Art Variazioni del permesso di allacciamento 16 Art Esecuzione delle opere di allacciamento 16 Art Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento 16 Art Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti 17 Art Spese per l'esecuzione degli allacciamenti 17 Art Allacciamento per insediamenti diversi 17 Art Scarichi a livello inferiore di quello della rete fognaria 17 Art Divieto di estensione degli allacciamenti 18 Art Allacciamenti provvisori 18 Art Riparazione dei condotti di allacciamento 18 Art Disattivazione di allacciamenti esistenti 18 2
3 Art Proprietà delle opere di allacciamento 18 Art Divieto di manomissione delle condotte 19 TITOLO V - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI 20 Art Separazione delle reti 20 Art Caratteristiche delle condotte 20 Art Pluviali 20 Art Cameretta di controllo 21 Art Caratteristiche dei condotti di allacciamento 21 Art Controllo dei lavori 21 Art Sopralluogo tecnico 22 Art Ritardi nell'esecuzione degli impianti 22 Art Verifica degli impianti privati di fognatura 22 Art Manutenzione degli impianti privati 22 Art Miglioramenti degli impianti 22 Art Rimozione degli apparecchi disattivati 23 TITOLO VI - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNA 24 Art Obbligo di realizzazione degli impianti privati di fognatura esterna 24 Art Progettazione degli impianti 24 Art Sistema di fognatura 25 Art Caratteristiche dell'impianto 25 Art Raccolta e allontanamento delle acque meteoriche 25 Art Cameretta di raccordo e ispezione 25 Art Manutenzione degli impianti 26 TITOLO VII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI 27 Art Inosservanza delle disposizioni 27 Art Responsabilità e risarcimento per danni 27 Art Deroghe per particolari situazioni esistenti 27 Art Termini di adeguamento 27 Art Abrogazione di disposizioni 27 Art Entrata in vigore 28 ALLEGATI 3
4 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Finalità Il presente regolamento ha lo scopo di: 1) stabilire le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite di emissione che devono essere rispettati dalle acque reflue industriali immesse nella rete fognaria collegata all impianto centralizzato di depurazione del Comune di Como, ai sensi dell art. 33, comma 1, del d. lgs. 11 maggio 1999, n. 152, come sostituito dall art.13, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.258; 2) stabilire le norme e le prescrizioni regolamentari che devono essere rispettate dalle acque reflue domestiche immesse nella rete fognaria, ai sensi dell art. 33, comma 2, del d. lgs. n. 152/99, come sostituito dall art.13, comma 2, del d.lgs. 258/00; 3) disciplinare la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane mediante la rete fognaria; 4) definire le modalità di realizzazione degli impianti privati di fognatura e quelle di allacciamento alla rete fognaria. Art. 2 - Definizioni Agli effetti del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: - Rete fognaria: sistema di condotte (costituenti la fognatura pubblica) per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane; - Sistema di fognatura misto: rete fognaria che raccoglie e convoglia nelle stesse condotte le acque in tempo asciutto e quelle di pioggia; - Sistema di fognatura separato: rete fognaria che raccoglie e convoglia le acque reflue in condotte distinte da quelle che raccolgono le acque meteoriche; - Impianto privato di fognatura interna: complesso di condotte realizzate negli insediamenti per la raccolta e il convogliamento delle acque nella rete fognaria; - Cameretta di controllo: installazione per l'ispezione e per la misurazione qualitativa e/o quantitativa degli scarichi; - Impianto di pretrattamento: apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a rendere le acque reflue conformi alle disposizioni del presente regolamento; - Condotto di allacciamento: canalizzazione di collegamento tra l'impianto privato di fognatura e la rete fognaria; - Impianto privato di fognatura esterna: complesso di opere e apparecchiature atte a depurare - Impianto centralizzato di depurazione: complesso di opere e apparecchiature atte a depurare le acque reflue urbane; 4
5 - Acque reflue domestiche: acque reflue che, a prescindere dalla destinazione degli edifici da cui sono scaricate, provengono dai servizi igienici, dalle cucine e dalle mense. Sono considerate acque reflue domestiche anche quelle che, pur provenendo da cicli tecnologici, presentano caratteristiche qualitative con contenuto inquinante che, prescindendo da trattamenti depurativi, è riferito esclusivamente ai parametri ed è inferiore ai limiti indicati nella Tab. 1 allegata alla legge regionale n. 62/85; - Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento; - Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, acque reflue industriali e/o meteoriche di dilavamento. Art. 3 - Competenze di controllo Il Comune è responsabile del controllo degli scarichi recapitati nella rete fognaria per quanto attiene all'osservanza del presente regolamento. Ferme restando le competenze tecniche stabilite dal d. lgs. 152/99, come modificato dal d. lgs. 258/00, la Società concessionaria del pubblico servizio di depurazione, di seguito indicata come Società concessionaria, può disporre, tramite il proprio laboratorio di analisi, gli accertamenti sugli scarichi e sulle condizioni che danno luogo alla loro formazione, ritenuti necessari per conoscere gli elementi che possano incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione. In relazione agli esiti dei controlli di cui al secondo comma, la Società concessionaria può chiedere al Comune di attivare gli accertamenti secondo modalità e metodologie idonee a caratterizzare gli scarichi. 5
6 TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI Art. 4 - Scarichi di acque reflue domestiche Gli scarichi di acque reflue domestiche sono soggetti alle seguenti disposizioni: 1) se hanno recapito nella rete fognaria collegata all'impianto centralizzato di depurazione, devono esservi immessi tal quali; 2) se hanno recapito nella rete fognaria non ancora collegata all'impianto centralizzato, devono essere sottoposti a chiarificazione in vasca Imhoff. Restano ferme le eventuali ulteriori prescrizioni stabilite dal regolamento locale d'igiene per gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività sanitaria. Art. 5 - Obbligo di allacciamento Nelle zone servite dalla rete fognaria, individuate ai sensi dell art. 2, comma 4, della legge regionale n. 62/85, gli scarichi di acque reflue domestiche devono esservi allacciati sin dalla loro attivazione. Con l'aggiornamento delle zone, effettuato ad ogni ampliamento della rete fognaria, il Sindaco stabilisce i tempi per l'esecuzione degli allacciamenti degli scarichi esistenti. A tal fine il Sindaco dà avviso ai titolari degli insediamenti interessati mediante specifica comunicazione. Art. 6 - Disattivazione delle fosse biologiche Le fosse biologiche e le vasche settiche di tipo Imhoff devono essere disattivate con l'allacciamento degli scarichi alla rete fognaria collegata all'impianto centralizzato di depurazione. Qualora le condotte non siano in grado, per tipo, sezione e/o pendenza, di ricevere tal quali gli scarichi di acque reflue domestiche, il Comune, previo parere vincolante della Società concessionaria, nei casi in cui la rete fognaria sia collegata all impianto centralizzato di depurazione, può consentire il mantenimento o disporre l'installazione delle fosse biologiche o delle vasche settiche di tipo Imhoff al fine di evitare occlusioni, anche parziali, delle stesse condotte. Art. 7 - Scarichi di acque meteoriche di dilavamento da insediamenti civili 6
7 E vietato immettere nella rete fognaria di tipo misto le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti residenziali o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria; esse devono essere recapitate negli strati superficiali del sottosuolo o, in subordine, nelle acque superficiali. Qualora le particolari situazioni degli insediamenti non consentano l'applicazione della disposizione del primo comma, il Comune, previo parere vincolante della Società concessionaria nei casi in cui la rete fognaria è collegata all'impianto centralizzato di depurazione, può autorizzare lo scarico delle acque meteoriche, ferme restando le condizioni previste dall'art. 20. Art. 8 - Scarichi di acque meteoriche da insediamenti industriali Le acque meteoriche provenienti dagli insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni possono essere scaricate nella rete fognaria collegata all'impianto centralizzato di depurazione limitatamente alle acque di prima pioggia, per le quali possono essere prescritti idonei pretrattamenti ovvero modalità di scarico, tenuto conto della natura dell'attività svolta e di ogni altro elemento utile per la valutazione del grado di inquinamento prodotto dal dilavamento delle superfici. Ai fini della individuazione delle acque di prima pioggia si applicano i criteri stabiliti dall'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 62/85. Qualora non sia possibile recapitare nelle acque superficiali ovvero sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo le acque meteoriche risultanti dalla separazione delle acque di prima pioggia, il Comune, previo parere vincolante della Società concessionaria, può concedere specifiche deroghe alla limitazione prescritta dal primo comma e autorizzare il loro scarico nella rete fognaria, fermo restando il rispetto delle condizioni stabilite dall art. 20. Art. 9 - Scarichi di acque reflue industriali Le disposizioni del presente articolo e degli artt. 10 e 11 si applicano agli scarichi di acque reflue industriali che sono recapitati nella rete fognaria collegata all'impianto centralizzato di depurazione. Gli scarichi di acque reflue industriali, che sono recapitati nella rete fognaria non collegata all'impianto centralizzato di depurazione, sono disciplinati dal d. lgs. n. 152/99, come modificato dal d. lgs. n.258/00. Gli scarichi di acque reflue industriali, che hanno subito alterazioni quali-tative a causa del loro uso nel ciclo tecnologico, devono essere conformi ai valori limite di emissione della Tab. 1 allegata al presente regolamento. Le acque reflue industriali, che non hanno subito alterazioni in conseguenza del loro uso nei cicli produttivi, devono essere riciclate; qualora tale soluzione non sia praticabi- 7
8 le per cause tecniche od economiche, esse devono essere recapitate nelle acque superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto del d. lgs. n. 152/99 e della legge regionale n. 62/85 e loro successive modificazioni. Nei casi in cui non possono essere destinate o smaltite secondo le modalità previste dal quarto comma, le acque possono essere immesse nella rete fognaria a condizione che: 1) siano soddisfatte le specifiche prescrizioni dell'art. 20 e, se la rete fognaria è collegata all'impianto centralizzato di depurazione, rispettati comunque i valori limite di emissione della Tab. 1; a tal fine il Comune, previo parere vincolante della Società Concessionaria, stabilisce con l'autorizzazione le modalità di scarico; 2) siano rispettati i valori limite di emissione della Tab. 3 dell Allegato 5 del d. lgs. n. 152/99, come modificato dal d. lgs. n.258/00, se la rete fognaria non è ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione. Art Esercizio dell impianto centralizzato di depurazione Qualora in ogni tempo si riscontrasse e si presumesse che l'impianto centralizzato di depurazione, in relazione al mutamento o all'ampliamento del complesso delle utenze, non fosse più in grado di rispettare allo scarico i valori limite di emissione previsti dal d. lgs. 152/99, come modificato dal d. lgs. n.258/00, il Comune, fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, provvede, anche in via di urgenza, su richiesta della Società concessionaria, alla modifica dei valori limite di emissione della Tab. 1 allegata al presente regolamento. Le modifiche possono essere articolate per categorie industriali e/o per consistenza degli scarichi. A far tempo dalla data di esecutività del provvedimento di modifica, gli scarichi in atto devono adeguarsi ai nuovi limiti entro due anni. Le autorizzazioni allo scarico interessate dal provvedimento di modifica dei valori limite devono essere aggiornate dal Comune entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento stesso. Nei casi previsti dal primo comma, ove sia stato predisposto il progetto ed avviata la procedura di appalto, sussistendo la relativa copertura finanziaria, per il necessario adeguamento dell'impianto centralizzato di depurazione, si applica la disposizione transitoria di cui all art. 11. Art Disposizione transitoria per gli scarichi di acque reflue industriali Sino alla messa a regime dell'adeguamento dell'impianto centralizzato di depurazione, accertato da parte della Società concessionaria con specifica dichiarazione in ordine 8
9 alla capacità dell impianto stesso di conseguire i valori limite previsti, gli scarichi di acque reflue industriali devono essere conformi: 1) se in atto alla data dell'appalto dell'adeguamento, ai valori limite di emissione in vigore alla data stessa; 2) se nuovi, ai valori limite di emissione della Tab. 3 dell Allegato 5 del d. lgs. n. 152/99, come modificato dal d. lgs. n.258/00. Art Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose Per i parametri relativi alle sostanze non indicate nella Tab. 3 dell All. 5 del d. lgs. n. 152/99, la cui presenza nelle acque reflue immesse nella rete fognaria possa interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto centralizzato, il Comune, previo parere della Società concessionaria, stabilisce, caso per caso, i relativi valori limite di emissione, nonché eventuali specifiche prescrizioni aventi anche carattere sperimentale, con riserva di verifiche secondo tempi e modi da indicare nell'autorizzazione allo scarico. Art Messa a punto funzionale degli impianti di pretrattamento A domanda dell'interessato, il Comune, previo parere della Società concessionaria, può assegnare un periodo di tempo per la messa a punto funzionale dei cicli tecnologici e dell'impianto di pretrattamento durante la fase di avviamento. Il tempo concesso non deve di norma superare i novanta giorni dall'attivazione dello scarico, prorogabili, in via eccezionale e dietro motivata richiesta, di non oltre novanta giorni. Durante tale periodo, la disciplina dello scarico è definita dal Comune, sentita la Società concessionaria, ed è indicata nell'atto autorizzativo. Art Esercizio degli impianti di pretrattamento L'esercizio degli impianti di pretrattamento deve avvenire in modo tale da assicurare il rispetto del presente regolamento per ogni condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati. 9
10 Qualunque interruzione parziale o totale del funzionamento degli impianti di pretrattamento, anche per l'effettuazione di operazioni di manutenzione, deve essere comunicata con congruo anticipo al Comune, che provvede ad informare la Società concessionaria. In relazione alla peculiarità delle situazioni, il Comune, su richiesta della Società concessionaria, può prescrivere l'adozione di specifiche cautele, tra cui anche la fermata dei cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi, qualora negli scarichi siano presenti sostanze in grado di pregiudicare la corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione. Art Cessazione degli scarichi La disattivazione degli scarichi deve essere segnalata al Comune con congruo anticipo, che ne darà immediata comunicazione alla Società concessionaria. La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripresentazione della domanda e l'accertamento delle condizioni necessarie per il rilascio della nuova autorizzazione. Art Misurazione degli scarichi I valori limite di emissione della Tab. 1 allegata al presente regolamento sono tali da comportare lo scarico nella rete fognaria di acque reflue industriali con caratteristiche che consentono al processo di depurazione del-l impianto centralizzato l abbattimento delle sostanze presenti sino ai valori limite previsti per l effluente finale. La misurazione delle caratteristiche qualitative degli scarichi di acque di cui al primo comma deve conseguentemente essere effettuata secondo modalità, che consentano di accertare la loro idoneità in relazione al processo di depurazione dell impianto centralizzato. A tal fine, per verificare che gli scarichi, relativamente alle sostanze di cui ai parametri Solidi sospesi totali, BOD 5, COD, Cloro attivo libero, Solfiti, Cloruri, Fosforo totale, Azoto complessivo, Grassi e oli animali/vegetali, Idrocarburi totali e Tensioattivi totali, soddisfano le norme di emissione, devono essere presi in considerazione campioni medi nell arco di 24 ore. Art Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche Per le acque reflue domestiche l autorizzazione allo scarico è costituita, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale n. 62/85, dalla concessione del permesso di 10
11 allacciamento alla rete fognaria, che deve essere richiesto secondo le modalità stabilite dall'art. 24. Art Autorizzazione allo scarico per acque reflue industriali Ferme restando le specifiche disposizioni del d. lgs. n. 152/99, come modificato dal d. lgs. n.258/00, la presentazione delle domande di autorizzazione riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria collegata all'impianto centralizzato di depurazione e il rilascio dei conseguenti provvedimenti sono disciplinati dai commi seguenti. I titolari degli scarichi, prima della loro attivazione, devono presentare in duplice copia al Comune una domanda accompagnata dalla scheda tecnica secondo gli schemi predisposti dal Comune stesso. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, il Comune è tenuto ad acquisire il parere vincolante della Società concessionaria. Entro sessanta giorni dal suo ricevimento, la Società concessionaria fa pervenire le proprie determinazioni, che dovranno essere inserite nel provvedimento autorizzativo. Trascorso il termine dei sessanta giorni senza che la Società concessionaria si sia espressa, il parere si intende favorevole. Il Comune trasmette alla Società concessionaria copia della autorizzazione rilasciata. Se le acque reflue industriali sono immesse nella rete fognaria non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione, la presentazione delle domande di autorizzazione e il rilascio dei conseguenti provvedimenti sono regolamentati dal d. lgs. n. 152/99, come modificato dal d. lgs. n.258/00. Art Spese di istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 45, comma 10, del d. lgs. n. 152/99. 11
12 Il Comune determina la somma che, in via provvisoria, deve essere versata a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda; a completamento dell'istruttoria, la somma versata deve essere integrata sino alla totale copertura delle spese. Qualora gli scarichi siano recapitati nella rete fognaria collegata all'impianto centralizzato di depurazione, la somma di cui al secondo comma viene stabilita su proposta della Società concessionaria. TITOLO III - SALVAGUARDIA DELLA RETE FOGNARIA E DELL'IMPIAN- TO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE Art Misure di salvaguardia Gli scarichi devono per qualità e quantità essere tali da: 1) non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio e alla manutenzione della rete fognaria; 12
13 2) salvaguardare i manufatti della rete fognaria e le apparecchiature e le opere dell'impianto centralizzato di depurazione; 3) non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto stesso. Per assicurare il rispetto delle condizioni previste dal primo comma, il Comune, su richiesta della Società concessionaria, può prescrivere: 1) la realizzazione di vasche di accumulo, atte a regolare l'immissione delle acque reflue, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo depurativo dell'impianto centralizzato in relazione alla presumibile variazione delle portate nella rete fognaria; 2) l'installazione di idonei strumenti di misura e campionamento delle acque reflue, che consentano di tenere sotto controllo i parametri ritenuti significativi. Le spese di realizzazione, installazione e gestione degli strumenti di cui al numero 2) del secondo comma sono a carico del titolare dello scarico, che è altresì tenuto a mantenerli in perfetta efficienza. Art Immissioni vietate E' vietato immettere nella rete fognaria: 1) sostanze liquide infiammabili o esplosive o velenose o che possono provocare emissioni gassose di analoga natura; 2) sostanze solide, anche se triturate, che possano provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti, come immondizia, stracci, rifiuti di cucina, macerie, sabbie, fanghi degli impianti di pretrattamento, residui delle lavorazioni. Art Sversamenti accidentali Qualora si verifichino eventi accidentali, che possano comportare lo sversamento nella rete fognaria di acque reflue o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente regolamento, il titolare dello scarico deve adottare le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni all'impianto centralizzato di depurazione e alla sua funzionalità, dandone immediata comunicazione al Comune, che provvede ad informare la Società concessionaria. 13
14 Art Funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione Qualora si verifichino interruzioni o irregolarità a causa di guasti nel funzionamento dell'impianto centralizzato di depurazione, che possano comportare un peggioramento della qualità dell'effluente finale, la Società concessionaria ne dà immediata comunicazione ai Comuni utenti del servizio stesso e alla Provincia. Nei casi di cui al primo comma il Comune, su proposta della Società concessionaria, può stabilire per gli scarichi di acque reflue industriali prescrizioni restrittive o integrative, che comportino anche la loro cessazione, affinché le caratteristiche qualitative dell'effluente finale dell'impianto centralizzato, relativamente ai parametri concernenti le sostanze della Tab. 5 dell All. 5 del d. lgs. 152/99, siano conformi ai limiti di emissione stabiliti dallo stesso d. lgs. 14
15 TITOLO IV - PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA Art Richiesta del permesso di allacciamento Chi intende allacciare gli scarichi alla rete fognaria deve richiedere al Comune il permesso, presentando in duplice copia la relativa domanda secondo lo schema appositamente predisposto e accompagnandola con la seguente documentazione: 1) estratto di mappa in scala 1:1000 con l'individuazione dell'insediamento; 2) planimetria in scala idonea con l'indicazione dell'impianto di fognatura dell'insediamento dalla quale risultino: a) la posizione delle canalizzazioni con i diametri, le pendenze e le quote; b) l'ubicazione dei pozzetti d'ispezione; c) la posizione, il diametro e la quota del condotto di allacciamento; 3) relazione dettagliata sull'attività svolta o sulla destinazione dell'insediamento; 4) relazione sulla natura delle acque scaricate e sull'eventuale impianto di pretrattamento; 5) eventuale concessione di servitù e consenso dei proprietari dei terreni attraversati dalle canalizzazioni. Art Rilascio del permesso di allacciamento Il permesso di allacciamento è concesso se le opere relative all'impianto privato di fognatura e al condotto di allacciamento sono conformi alle disposizioni del presente regolamento. Prima di rilasciare il permesso di allacciamento alla rete fognaria collegata all impianto centralizzato di depurazione per le acque assimilate a quelle reflue domestiche, il Comune deve acquisire il parere della Società concessionaria, alla quale compete in particolare esprimersi sulla sussistenza delle condizioni di assimilabilità. A tal fine il Comune trasmette copia della domanda alla Società concessionaria, che si esprime entro il termine di sessanta giorni dal suo ricevimento, trascorso il quale il parere deve intendersi favorevole. Il Comune trasmette alla Società concessionaria la copia del permesso di allacciamento rilasciato. 15
16 Art Diritti d'ufficio e deposito cauzionale Il permesso di allacciamento è concesso previo versamento di una somma a titolo di diritti d'ufficio per l'istruttoria della domanda e di una somma cauzionale a garanzia dell'osservanza del presente regolamento. L'importo delle somme di cui al primo comma può essere stabilito in misura differenziata in relazione alla natura degli scarichi. Art Attivazione degli scarichi Ad avvenuta ultimazione dei lavori di allacciamento gli scarichi possono essere attivati secondo i seguenti tempi: 1) successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui all art. 18, per le acque reflue industriali e per le acque di prima pioggia; 2) immediatamente, salvo diversa prescrizione nel permesso di allacciamento, per le acque reflue domestiche. Art Variazioni del permesso di allacciamento Qualsiasi variazione delle condizioni per cui è stato rilasciato il permesso di allacciamento, anche per quanto riguarda la titolarità, deve essere comunicata al Comune, ai fini del suo adeguamento. Art Esecuzione delle opere di allacciamento Le opere di allacciamento sul suolo pubblico sono eseguite dal privato direttamente e in casi particolari dal Comune con addebito al privato. Il controllo del Comune dei lavori di allacciamento non esonera il soggetto interessato e il direttore dei lavori dal dovere di vigilanza e dalla responsabilità per l'esecuzione dei lavori. Art Irregolarità nell'esecuzione delle opere di allacciamento Se non sono state eseguite conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, le opere di allacciamento devono essere modificate su richiesta ed entro il termine stabilito dal Comune. In caso di inadempienza, l'esecuzione viene disposta coattivamente a spese del soggetto interessato, dopo che è stato concesso un appropriato periodo di tempo per la eliminazione delle irregolarità accertate. 16
17 Art Esecuzione d'ufficio degli allacciamenti Nei casi di inadempienza il Comune, previa diffida scritta, dispone d'ufficio la realizzazione delle opere di allacciamento. Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente e dal presente regolamento, il soggetto inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal Comune. Art Spese per l'esecuzione degli allacciamenti Gli oneri derivanti dai lavori di allacciamento alla rete fognaria e il ripristino delle opere stradali sono a carico del richiedente. Se l'allacciamento sul suolo pubblico viene eseguito direttamente dal Comune, il soggetto interessato è tenuto al versamento di una somma come anticipo sulle spese dei lavori di allacciamento, da calcolare sulla base degli importi stabiliti dal bollettino della Camera di Commercio di Milano. Ad allacciamento eseguito, il Comune provvede al conguaglio da computare sulla base del consuntivo delle spese sostenute; il rimborso dell'e-ventuale differenza a favore del soggetto interessato è disposto d'ufficio. Art Allacciamento per insediamenti diversi Ogni insediamento deve essere collegato alla rete fognaria con un proprio condotto di allacciamento. Il Comune può autorizzare un unico allacciamento per insediamenti diversi nei casi in cui non è possibile operare altrimenti, fermo comunque restando l'obbligo di separazione degli impianti privati di fognatura al fine di consentire il controllo degli scarichi. Art Scarichi a livello inferiore di quello della rete fognaria Nei casi in cui l'impianto privato di fognatura è situato a una quota inferiore rispetto a quella della rete fognaria, il titolare è tenuto a realizzare un adeguato impianto di sollevamento, evitando che rigurgiti o inconvenienti di altra natura alterino il regolare funzionamento della rete stessa. Art Divieto di estensione degli allacciamenti 17
18 I titolari degli impianti privati di fognatura non possono consentire ad altri di immettere i propri reflui negli impianti stessi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento. Art Allacciamenti provvisori Il Comune, previo parere della Società concessionaria nei casi in cui la rete fognaria è collegata all'impianto centralizzato di depurazione, può autorizzare allacciamenti provvisori degli scarichi dei cantieri attivati per la costruzione di nuovi insediamenti, purché siano rispettate le condizioni di cui all'art. 20. Il permesso di allacciamento deve essere richiesto secondo le modalità previste dall'art. 24. Ove possibile, il Comune prescrive allacciamenti definitivi, in modo che possano poi essere utilizzati dai nuovi insediamenti. Art Riparazione dei condotti di allacciamento Le riparazioni dei condotti di allacciamento ricadenti sul suolo pubblico sono eseguite dal privato a sue spese, previa richiesta scritta al Comune. Qualora vengano accertate rotture o ingombri nelle canalizzazioni provocati da manomissioni, trascuratezze o violazioni alle disposizioni del presente regolamento, sono poste a carico del responsabile le spese occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi per le visite tecniche. Art Disattivazione di allacciamenti esistenti Nei casi in cui vengono disattivati allacciamenti esistenti, anche in conseguenza della demolizione di edifici, il titolare ha l'obbligo di sigillare le inerenti canalizzazioni private, dandone comunicazione al Comune. Art Proprietà delle opere di allacciamento Le opere di allacciamento esistenti tra la rete fognaria e gli impianti privati di fognatura interni agli insediamenti sono di proprietà comunale per la parte ricadente sul suolo pubblico e di proprietà privata per la rimanente parte. Art Divieto di manomissione delle condotte E' vietato manomettere le condotte della rete fognaria in assenza di autorizzazione del Comune. 18
19 TITOLO V - MODALITÀ' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI 19
20 Art Separazione delle reti Le reti degli impianti privati di fognatura devono essere realizzate in modo tale da consentire, sia nei tratti orizzontali che in quelli verticali, la raccolta e il convogliamento separato delle acque reflue e delle acque meteoriche. E' ammesso un solo punto di scarico nella rete fognaria per ciascuna delle reti interne degli insediamenti, salvo che in presenza di particolari situazioni per cui, per ragioni tecniche, si debba ricorrere a più allacciamenti. Art Caratteristiche delle condotte Le condotte devono: 1) essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di reflui dal loro interno; 2) resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico provocate dai reflui; 3) essere posizionate al di sotto delle condotte di acqua destinata al consumo u- mano. 4) aver una pendenza tale da evitare la formazione di depositi di sostanze Art Pluviali Nei casi in cui è consentito lo scarico delle acque meteoriche, i pluviali devono essere di norma collegati direttamente alla rete fognaria. Se al di sopra delle grondaie si trovano vani abitativi o terrazzi accessibili, le tubazioni devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita di esalazioni moleste. E' vietato introdurre nei pluviali acque diverse da quelle meteoriche. I diametri dei tubi di caduta delle acque di pioggia devono essere commisurati alla superficie del tetto o della copertura piana servita dai tubi stessi. Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento edilizio, i pluviali devono essere incassati nelle facciate degli edifici sino all'altezza di almeno 4,50 metri dalla quota del piano marciapiede. Art Cameretta di controllo Ogni rete dell'impianto privato di fognatura deve essere dotata di una cameretta di controllo, posizionata immediatamente a monte del condotto di allacciamento. 20