Source: http://docplayer.fr/165117058-Fc-can-notice-utilisateur-version-b1.html
Timestamp: 2019-11-17 12:09:36+00:00
Document Index: 21542933

Matched Legal Cases: ['arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ', 'arrêt ']

FC-Can NOTICE UTILISATEUR VERSION B1 - PDF
FC-Can NOTICE UTILISATEUR VERSION B1
Download "FC-Can NOTICE UTILISATEUR VERSION B1"
Jérôme David Bernier
1 FC-Can NOTICE UTILISATEUR VERSION B1 FR
2 Copyright Conserver cette notice près de votre ordinateur Tous droits réservés. Toute reproduction même partielle, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préable et littérable de Fancom. Fancom se réserve le droit de changer à tout moment et sans avis préable les caractéristiques techniques de tous ses produits ainsi que le contenu de la présente notice. Fancom a accordé toute l'attention nécessaire à la préparation de cet ouvrage tant en ce qui concerne la recherche, le développement et la mise au point pour le meilleur fonctionnement de ses appareils. Fancom vous remercie de l'informer en cas de découverte d'erreurs quelconques. En aucun cas les auteurs ou Fancom ne saurait être tenus pour responsables des dommages fortuits ou consécutifs en rapport aux erreurs éventuellement présentes dans cette notice. Copyright 2001 Fancom B.V. Panningen, les Pays-Bas FR Art.Nr. A MODIFICATIONS RÉSERVÉES
3 Certificat européen de conformité Certificat européen de conformité Fabricant : Fancom B.V. Adresse : Industrieterrein 34 Domicile : Panningen (Pays-Bas) certifie, par la présente, que: le FC-Can est conforme aux stipulations suivantes ou aux autres documents informatifs: Les caractéristiques de l émission ont été déterminées selon la norme NEN-EN La sensibilité a été fixée selon les exigences de la norme d immunité générale NEN-EN et de la norme d immunité surge NEN-EN-IEC kV mode commune et 2kV mode différentiation. La directive de basse tension selon la NEN-EN-IEC Répond aux dispositions de: 1. La directive de basse tension (Directive 73/23/CEE, telle qu elle a été révisée dernièrement par la directive de 93/68/CEE). 2. La directive EMC (Directive 89/336/CEE, telle qu elle a été révisée dernièrement par les directives 92/31/CEE et 93/68/CEE). Lieu: Panningen (Pays-Bas) Date: (Signature) (Signature) (Nom du signataire 1) Math Stammen (Fonction du signataire 1) Responsable bureau d'étude (Nom du signataire 2) Jo Reinders (Fonction du signataire 2) Chef de projet système ventilation
4 Table des matières Table des matières Sur cette notice 1. Introduction Schéma général des commandes Instructions de sécurité et avertissements Fonctionnement Généralité Extraction Trois modes de régulation Influences sur la régulation de la ventilation Entrée d'air réglable Brassage Chauffage Cooling Humidification Brumisation Notice d'utilisation Partie frontale Afficheur (A) Clavier (B) Touches de sélection (C) Leds d'indication (D) Touches de fonction (F) Touches de fonction Alarme Messages d'alarme Mise hors service de l alarme Alarmes de climatisation Alarmes système...29 ANNEXE 1: Rapport d'installation
5 Sur cette notice Sur cette notice Cette notice vous donne les informations dont vous aurez besoin pour faire fonctionner l ordinateur. Lire cette notice par ordre des chapitres indiqués avant d introduire les données dans l ordinateur. Cette notice a été réalisée pour l utilisateur de l ordinateur. Il y a également une notice d installation pour l installateur. Si vous avez des questions concernant le système, n hésitez pas à contacter votre revendeur Fancom. Vous trouvez les différents sujets de cette notice dans la table des matières. Les pictogrammes suivants sont utilisés dans cette notice:! Suggestions, conseils et remarques avec des informations supplémentaires. Attention Cet avertissement fait allusion aux dommages au produit au cas où vous n exécuteriez pas attentivement les instructions. Attention Cet avertissement fait allusion à une situation mortelle au cas où vous n exécuteriez pas attentivement les instructions.
6 1. Introduction 1. Introduction L ordinateur FC-Can a été spécialement développé pour le gavage des palmipèdes. L'ordinateur est utilisé dans des bâtiments à ventilation dynamique. Il dispose d un certain nombre de régulations pour la ventilation, le chauffage, le cooling, la brumisation, le brassage, l hygrométrie et un contrôle d'alarme. Communication L ordinateur peut être relié dans un réseau en boucle série (s il est pourvu d une carte de communication). Il est alors possible de commander l ordinateur à distance à partir d un PC. Attention L ordinateur est un appareil électronique et vous devez tenir compte de l éventualité d un incident technique pouvant occasionner un important préjudice. Par suite des exigences de plus en plus rigoureuses des assurances, il est nécessaire de brancher les contacts d alarme des différents ordinateurs sur une unité d alarme centrale. Fancom vous recommande également d installer une alarme indépendante supplémentaire (par ex. un thermostat mini/maxi). 1
7 2. Schéma général des commandes 2. Schéma général des commandes Entrée d'air régulée (rideau) Chauffage Brumisation (arrosage) B1 B2 Brassage zone 1 et 2 E Cooling Extraction progessive par groupes ou combinée Ventilateurs Chauffage B2 B1 Brassage zone 1 et 2 E Gaine Entrée d'air régulée Humidification: peut être effectué par le cooling ou la rampe d'arrosage 2
8 3. Instructions de sécurité et avertissements 3. Instructions de sécurité et avertissements Lire attentivement les instructions de sécurité avant d utiliser le système. L installation de l ordinateur et les opérations techniques doivent être effectuées par un électrotechnicien qualifié, suivant les normes en vigueur. Attention 1. Contrôler régulièrement si l ordinateur fonctionne bien. C est un appareil électronique et vous devez tenir compte de l éventualité d un incident technique. Fancom a fait tout son possible pour donner une alarme en cas d incidents. Il n est malheureusement pas possible de donner une garantie à 100%, du fait des impondérables liés au réseau électrique, à un mauvais réglage, une malveillance etc. 2. Fancom ne peut se porter garant d un préjudice résultant d un réglage incorrect, d un système ne fonctionnant pas bien, etc. 3. Demander à votre installateur s il a branché tous les contacts d alarme des différents ordinateurs dans le même circuit d alarme. 4. Contrôler régulièrement si l ordinateur n a subi aucun dommage. Faites part des dommages éventuels directement à votre installateur. Un ordinateur endommagé peut être dangereux! 5. Ne jamais utiliser de nettoyeurs à haute pression pour nettoyer l ordinateur. L ordinateur est étanche aux projections d eau, jusqu à une certaine limite! 6. Très important! Ne pas éteindre l ordinateur pendant les jours d inoccupation afin de protéger l ordinateur contre la condensation. 3
9 4. Fonctionnement 4. Fonctionnement 4.1 Généralité Le FC-Can Fancom peut fonctionner avec deux types de systèmes de ventilation, qui diffèrent dans la gestion du minimum ventilation: 1. Le système linéaire: régulation proportionnelle progressive 2. Le système cyclique: régulation proportionnelle par groupes Nota: Les 2 systèmes peuvent être combinés pour l extraction Les contrôles suivants sont possibles avec ces systèmes: Système linéaire Ventilation linéaire réglable Une entrée d air réglable Contrôle par groupes, (huit positions maximum) Contrôle de l hygrométrie, marche/arrêt (cyclique) Contact de chauffage, marche/arrêt Contrôle du chauffage* Contact de cooling, arrêt/marche (cyclique) Brumisation, arrêt/marche (cyclique) Brassage 2 zones* Système cyclique * Seulement si la somme des sorties analogiques suffit. Le FC-Can dispose de trois régulations de ventilation: 1. Régulation E = extraction 2. Régulation B1 = brassage (zone 1) 3. Régulation B2 = brassage (zone 2) 8. 4 Premier groupe du type cyclique Une entrée d air réglable Contrôle par groupes (huit positions maximum, éventuellement moins la première position cyclique) Contrôle de l hygrométrie, marche/arrêt (cyclique) Contact de chauffage, marche/arrêt Contrôle du chauffage Contact de cooling, arrêt/marche (cyclique) Brumisation arrêt/marche (cyclique) Brassage 2 zones* Vous pouvez introduire un nombre de réglages pour chaque régulation. Ces valeurs déterminent l'intensité de l extraction et/ou du brassage.! Si vous consultez la régulation ou, la led d indication ou s allume. Appuyer simultanément sur et pour sélectionner la régulation.
10 4. Fonctionnement 4.2 Extraction Trois modes de régulation! Les fonctions,,,, et se réfèrent à la régulation de l extraction si la led d'indication s'allume (paragraphe 5.4). La régulation de l extraction assure un renouvellement d air minimum en continu. La ventilation augmente lorsque la température ambiante est trop élevée. La fonction Consigne ventilation permet de régler la température, au-dessus de laquelle la ventilation augmente. La ventilation est limitée par la ventilation maximum. L extraction dépend des valeurs de base suivantes: 1. Température 2. Consigne ventilation 3. %Mini ventilation 4. %Maxi ventilation 5. Plage ventilation Une description des deux systèmes de ventilation est donnée ci-dessous. 5
11 4. Fonctionnement Système 1: régulation progressive La ventilation est effectuée par un seul groupe de ventilateurs régulé en fonction de la température. Le diagramme ci-dessous montre le principe du système de ventilation progressif. maxi ventil mini ventil. 0 sécurité consigne ventilation froide (réglage installateur) plage ventilation C Température La ventilation est minimale tant que la température est inférieure à la consigne ventilation et peut s arrêter totalement si l on règle un décalage sécurité froide (code installateur). Quand la température dépasse cette consigne, la ventilation (analogique) augmente progressivement. Système 2: Régulation cyclique et par groupes La ventilation est contrôlée par groupes (huit positions au maximum). Pour le premier groupe le ventilateur tourne pendant une partie de l intervalle réglé et il est hors service le temps restant. L exemple cidessous montre le principe de ce contrôle. Exemple : Ventilation calculée 8% Temps de régulation réglé 05:00 (5 minutes) 6
12 4. Fonctionnement Durée (min:sec) 05:00 03:07 0:00 1 (13%) 2 (25%) 3 (38%) 4 (50%) 5 (63%) 6 (75%) 7 (88%) 8 (100%) Groupe de ventilation La ventilation calculée est 8%. Cela veut dire que les ventilateurs qui sont adressés au premier groupe seront en service pendant 8/13 du temps de cycle réglé, donc 8/13 5:00 = 3:07 minutes. Diagramme de la ventilation (100%) (90%) (80%) (70%) (60%) (50%) (40%) (30%) (20%) (10%) (5%) (0%) Consigne ventilation Consigne + Plage ventilation Température ( C) La ventilation calculée est 8%. Cela veut dire que les ventilateurs qui sont adressés au premier groupe seront en service pendant 8/13 du temps de cycle réglé, donc 8/13 5:00 = 3:07 minutes. 7
13 4. Fonctionnement Système 3 : Régulation combinée (ventilation hiver/été) La régulation progressive combinée associe un groupe de ventilateurs régulés qui couvre 25 à 30 % de la capacité d extraction et plusieurs groupes de ventilateurs de fortes capacités mis en marche directement. Diagramme de régulation pour 1 groupe régulé + 2 extracteurs % 100 Ventilation 90 maximum Capacité du groupe de 4 ventilateurs de 8000 m3/h 10 Ventilation 5 minimum 0 Consigne enclenchement ventilation Turbine 1 enclenchement Turbine 2 C Température Consigne + plage ventilation Tableau des positions de ventilation (réglages STP et POS) Votre installateur a programmé les caractéristiques de la régulation de la ventilation dans un tableau des positions de ventilation. Il a introduit dans ce tableau les valeurs de régulation concernées pour les huit positions. Vous pouvez adapter la ventilation à votre situation en modifiant les réglages STP et/ou POS. Pour chaque position vous devez introduire les valeurs suivantes: 1. Le pourcentage de ventilation auquel le groupe doit s'activer 2. Les ventilateurs à enclencher 3. La position de l'entrée d'air 4. Le pourcentage du contrôle de ventilation linéaire Alternance Lorsque les différents groupes d extraction sont de même capacité, il est possible d alterner leur enclenchement (réglage installateur). 8
14 4. Fonctionnement Influences sur la régulation de la ventilation Une température extérieure basse ou élevée peut influencer la plage de ventilation. Une température extérieure élevée peut influencer la consigne ventilation, tandis que le cooling peut influencer la ventilation maximum. L'ordinateur calcule pour votre situation la plage de ventilation d'après la plage de ventilation réglée, la ventilation maximum et les influences en vigueur. 1. Influence temp. extérieure basse sur plage ventilation L ordinateur règle graduellement le niveau de ventilation entre le minimum et le maximum sur la plage de ventilation. S il fait plus froid à l extérieur, une plage plus grande évite un courant d air inutile. Votre installateur peut régler une augmentation automatique de la plage ventilation. En standard l influence commence 5.0 C en-dessous de la consigne ventilation et elle est maximum à 20.0 C sous la consigne ventilation. Exemple: Plage de ventilation réglée 8.0 C Consigne ventilation 12.0 C Plage ventilation ( C) 12.0 Influence maxi Début influence Temp. extérieure ( C) Diagramme 1: Influence température basse sur plage ventilation L influence commence à 12-5 = 7 C. La plage ventilation est de 8.0 C. L'influence est maximum à = -8.0 C. La plage de ventilation maximum est donc de C = 12.0 C. 9
15 4. Fonctionnement 2. Influence temp. extérieure élevée En cas de chaleur extrême la ventilation est au maximum. Après une pluie d'orage ou le coucher du soleil, la température extérieure peut diminuer rapidement, faisant entrer trop d air frais dans le bâtiment. Vous pouvez choisir parmi une influence de la plage ventilation ou une augmentation de la consigne ventilation (réglages d'installation). Une température extérieure élevée peut influer sur la consigne ventilation. Quand la température extérieure dépasse la consigne ventilation réglée et la ventilation est au maximum, la Consigne ventilation sera augmentée. Si la température extérieure descend en-dessous de la Consigne ventilation réglée, l'influence reviendra à la consigne ventilation réglée d'origine dans la durée réglée (en heures). Ventilation (%) Influence Plage ventil Consigne Ventilation réglée Consigne ventilation influencée 22 Température ( C) Fig. 1: Graphique ventilation avec influence Sélectionner la fonction Consigne ventilation. La consigne ventilation, éventuellement influencée par la température extérieure est affichée.! L'augmentation dépend des réglages d'installation faits. Si le facteur est réglé sur 2.0, l'influence maximale est identique à la plage ventilation. 10
16 4. Fonctionnement 3. Influence du cooling sur ventilation maximum Si la température augmente et il n est plus possible de maintenir la température avec la ventilation, le cooling peut être enclenché. Si le cooling est activé, il peut être utile de réduire le maximum ventilation. La ventilation retombe donc à une valeur réglée. Si la ventilation maximum avec cooling est 0%, cette influence n est pas active. Exemple: %Maxi ventilation réglé 100% %Maxi ventilation avec cooling (réglage installateur SYS.1) 75% %Maxi ventilation Le cooling se met en service Le cooling s arrête Heure Diagramme 2: Influence cooling sur ventilation maximum 4.3 Entrée d'air réglable Le FC-Can permet de commander une régulation de l entrée d air synchronisée avec la ventilation (réglages installateur). 11
17 4. Fonctionnement 4.4 Brassage! Les fonctions,,,, et se réfèrent au contrôle du brassage lorsque la led d'indication (zone 1) ou ( + ) (zone 2) est allumée (voir paragraphe 5.4). Le brassage est minimum lorsque la température ambiante est égale ou inférieure à Consigne ventilation, et peut s arrêter totalement si l on règle un décalage sécurité froide (code installateur). Quand la température ambiante dépasse la consigne brassage, le brassage augmentera graduellement jusqu'au brassage maximum. Le brassage dépend des valeurs de base suivantes: 1. Température 2. Consigne ventilation 3. %Mini ventilation 4. %Maxi ventilation 5. Plage ventilation maxi ventil mini ventil. 0 sécurité consigne ventilation froide (réglage installateur) plage ventilation C Température Diagramme 3: régulation du brassage 12
18 4. Fonctionnement 4.5 Chauffage Le FC-Can peut commander le chauffage à l aide d'un contact de chauffage marche/arrêt ou d une sortie analogique (0-10V ou 10-0V). Les types de commandes suivants sont possibles: 1. Chauffage (relais marche/arrêt) Le chauffage s enclenche lorsque la température est inférieure à la consigne de chauffage moins l Hystérésis (réglage d installation). Quand la température est égale ou supérieure à la consigne chauffage, le chauffage s arrête. 2. Chauffage (0-10V/10-0V) (sortie analogique) Avec un contact il est seulement possible d enclencher et de déclencher le chauffage. Une sortie analogique permet un contrôle proportionnel entre la position de marche ou d arrêt. 4.6 Cooling Le FC-Can commande le cooling à l aide d un contact de cooling. La commande suivante est possible: Marche/Arrêt Le cooling s enclenche lorsque la température dépasse la consigne cooling plus l Hystérésis (réglage d installation). Le cooling s arrête lorsque la température est égale ou inférieure à la consigne cooling. Une hygrométrie trop élevée peut bloquer le contrôle du cooling. La fonction permet de lire l hygrométrie ambiante et la fonction permet de régler la consigne d hygrométrie maxi. Lorsque cette consigne est réglée sur 0, elle n interfère pas dans la commande du cooling. Marche/Arrêt + cyclique Le cooling s enclenche lorsque la température dépasse la consigne pour une période proportionnelle à l écart. Le temps du cycle et la plage de fonctionnement cyclique sont des réglages d installation. 13
19 4. Fonctionnement 4.7 Humidification La régulation de l humidification peut fonctionner seulement si une consigne hygrométrie est introduite. La mesure d'hygrométrie dans le bâtiment est couplée à ce contrôle (voir Hygro bâtiment (entrée 3)). Si la consigne Humidification est à zéro, la commande ne s activera pas. La régulation de l humidification est une commande marche/arrêt. La commande marche/arrêt s active lorsque l hygrométrie est inférieure à la Consigne Humidification - Hystérésis (réglage d'installation). Cette commande restera active jusqu à ce que l hygrométrie soit égale ou supérieure à la Consigne humidification. L humidification, si nécessaire, peut être effectuée par la mise en marche du cooling. 4.8 Brumisation La régulation de la brumisation s'active lorsque la température dépasse la Consigne brumisation + Hystérésis. Ce contrôle fonctionne sur les mêmes modes que le cooling sans toutefois tenir compte de l hygrométrie. 14
20 5. Notice d'utilisation 5. Notice d'utilisation 5.1 Partie frontale Pour pouvoir utiliser l ordinateur, il faut connaître la fonction des différentes touches et leds d indication. Voilà pourquoi la partie frontale est divisée en cinq parties (A, B, C, D et E). D A D B C E Figure 2: Partie frontale de l'ordinateur FC-Can 15
21 5. Notice d'utilisation 5.2 Afficheur (A) La partie frontale de l ordinateur FC-Can présente un afficheur lumineux. L afficheur est composé de quatre caractères. 5.3 Clavier (B) Permettre de confirmer des modifications. Toujours appuyer sur cette touche avant et après l introduction d une valeur. Augmenter la valeur. En appuyant la touche plus d une seconde, le défilement se fera plus rapidement. Diminuer la valeur. En appuyant la touche plus d une seconde, le défilement se fera plus rapidement. Exemple: Modifier la consigne bâtiment de 12.0 C en 13.0 C. Méthode 1. Appuyer sur Consigne ventilation. 2. Appuyer sur ; la valeur 12.0 se met à clignoter. 3. Appuyer 10 sur ou la tenir appuyée jusqu à ce que la valeur 13.0 soit affichée. 4. Appuyer sur ; la valeur 13.0 ne clignote plus. 16
22 5. Notice d'utilisation! Si vous êtes dans le mode de modification et si l ordinateur n est pas utilisé pendant plus d une minute, il retournera dans le mode normal. Le réglage initial apparaît de nouveau sur l afficheur et les modifications éventuelles ne sont pas enregistrées. Après cinq minutes, la température moyenne apparaît automatiquement sur l afficheur (fonction ). 5.4 Touches de sélection (C) Touche pour sélectionner la régulation de l extraction (E). Les réglages et mesures des fonctions,, et,, s'appliquent à l extraction. Touche pour sélectionner la régulation du brassage B1. Les réglages et mesures des fonctions,, et,, s'appliquent au brassage. + Touches pour sélectionner la régulation du brassage B2. Appuyer simultanément sur les deux touches. 17
23 5. Notice d'utilisation 5.5 Leds d'indication (D) Cette led d indication s allume si le chauffage est enclenché. Cette led d indication s allume si le cooling est enclenché. Cette led d indication s allume si la brumisation est enclenchée. Cette led d indication s allume si l humidification est enclenchée. 5.6 Touches de fonction (F) Il y a 16 touches de fonction sur la partie frontale du FC-Can. Une led indique l option de menu sélectionnée.! Les réglages et mesures des fonctions,, et,, s'appliquent à la régulation sélectionnée (voir paragraphe 5.4). 18
24 6. Touches de fonction 6. Touches de fonction Les réglages qui sont accessibles par les touches de fonction sont importants pour l'utilisateur. Vous trouverez un résumé des réglages dans la Figure 2 et sur la partie frontale de l'ordinateur FC-Can. Température (Champ = C) La température ambiante mesurée, est la moyenne des sondes 1 et 2. + Affichage de la température actuelle dans le bâtiment. + Affichage de la température maximum des dernières 24 heures mesurée par sonde 1, suivi de la température maximum mesurée par sonde 2. + Affichage de la température minimum des dernières 24 heures mesurée par sonde 1, suivi de la température minimum mesurée par sonde 2. + Affichage de la température de régulation du brassage 1 ( ) + + Affichage de la température de régulation du brassage 2 ( ) + Affichage de la température actuelle mesurée par la sonde 1 suivi de la température actuelle mesurée par la sonde 2. Consigne extraction/brassage (Champ = C) Réglage usine: Extraction = 12.0 C; Brassage = 12.0 C) Introduire la température, à partir de laquelle l extraction doit accélérer (paragraphe 4.2). Introduire la température, à partir de laquelle le brassage 1 doit accélérer (paragraphe 1.1). Introduire la température, à partir de laquelle le brassage 2 doit accélérer (paragraphe 1.1). 19
25 6. Touches de fonction Plage ventilation: extraction/brassage (Champ = 1.0 C 20.0 C) (Réglage usine: Extraction = 8.0 C; Brassage = 10.0 C) + Introduire la plage de ventilation. Après avoir sélectionné cette fonction, la plage de ventilation calculée apparaît premièrement sur l'afficheur (influences réglées), puis suivi de la plage de ventilation réglée (paragraphe 4.2). + Introduire la plage ventilation du brassage Introduire la plage ventilation du brassage 2. %Ventilation: extraction/brassage (Champ = 0 100%) Affichage de la ventilation calculée pour l extraction (paragraphe 4.2). Affichage de la ventilation calculée pour le brassage 1 (paragraphe 4.4). Affichage de la ventilation calculée pour le brassage 2 (paragraphe 4.4). %Mini ventilation: extraction/brassage (Champ = 0 100%) (Réglage usine: Ventilation = 10%; Brassage = 10%) + Introduire la ventilation minimum pour l extraction paragraphe 4.2). + Introduire la ventilation minimum pour le brassage 1 (paragraphe 4.4). + + Introduire la ventilation minimum pour le brassage 2 (paragraphe 4.4). 20
26 6. Touches de fonction! Une régulation correcte de la ventilation minimum est très importante pour votre ambiance. Si la ventilation minimum est trop basse, la qualité de l air dans la salle se détériorera. Si la ventilation minimum est trop élevée, il faut compenser les pertes de chaleur par du chauffage et/ou par une plus grande consommation d aliment pour les animaux (si la température ambiante devient trop basse). Si la ventilation minimum calculée est supérieure à la ventilation maximum calculée, l ordinateur adaptera automatiquement la ventilation maximum calculée. La ventilation maximum avec cooling fait exception. %Maxi ventilation : extraction/brassage (Champ = 0 100%) (Réglage usine: Ventilation = 100%; Brassage = 100%) + Introduire la ventilation maximum pour l extraction (paragraphe 4.2). + Introduire la ventilation maximum pour le brassage 1 (paragraphe 4.4). + + Introduire la ventilation maximum pour le brassage 2 (paragraphe 4.4). L extraction/le brassage est au maximum lorsque la température est égale ou supérieure à la consigne ventilation, extraction/brassage + Plage ventilation, extraction/brassage. Chauffage (Champ = 0.0 C +99 C) (Réglage usine = 8.0 C) Introduire la Consigne chauffage. Le chauffage s'enclenche lorsque la température moyenne est inférieure à la Consigne chauffage - Hystérésis. Il reste actif jusqu'à ce que la Consigne chauffage soit atteinte. Quand la température dépasse la Consigne chauffage, le chauffage s arrête (paragraphe 4.5). 21
27 6. Touches de fonction Cooling (Champ = 0.0 C 99.9 C) (Réglage usine = 18 C) Introduire la Consigne cooling. Le cooling s'enclenche lorsque la température moyenne est supérieure à la Consigne cooling + Hystérésis. Il reste actif jusqu'à ce que la Consigne cooling soit atteinte. Quand la température descend en-dessous de la Consigne cooling, le cooling s arrête (paragraphe 4.6). Il peut être nécessaire de diminuer la ventilation maximum pendant la marche du cooling. De cette façon vous diminuez le renouvellement d air du bâtiment, et améliorez éventuellement le rendement du cooling (le % de ventilation maximum avec cooling est un réglage installateur). Si l on juge que l hygrométrie dans le bâtiment est trop élevée pendant la marche du cooling (dans le cas d un cooling évaporatif), il est possible d arrêter le cooling. L'hygrométrie peut seulement interrompre le cooling si la mesure d'hygrométrie est correcte (commande neutralisée si capteur endommagé). Quand l hygrométrie dans le bâtiment est supérieure à la Consigne maxi hygrométrie, l'ordinateur arrête le cooling. Dans ce cas, il ne se remet en marche que lorsque l'hygrométrie mesurée est à nouveau inférieure à la Consigne maxi hygrométrie - Hystérésis. Si la consigne hygrométrie maxi est à 0, le cooling n'est jamais interrompu par l'hygrométrie. Brumisation (Champ = 0.0 C C) (Réglage usine = 26.0 C) Introduire la Consigne brumisation. Le système de brumisation s'enclenche lorsque la température moyenne est supérieure à la Consigne brumisation + Hystérésis. Il reste actif jusqu'à ce que la Consigne brumisation soit atteinte. Quand la température descend endessous de la Consigne brumisation, le système de brumisation s arrête. 22
28 6. Touches de fonction Hygrométrie (Champ = 0 100%) Réglage usine = 60%) Affichage de l hygrométrie actuelle. Affichage de l'hygrométrie maximum des dernières 24 + heures. + Affichage de l'hygrométrie minimum des dernières 24 heures. Consignes hygro. (Champ = 0% 100%) (Réglage usine = Jour: 95%, Nuit: 80%) Lorsque l on règle les consignes hygrométie maxi jour/nuit à 0, le cooling fonctionne uniquement à partir de la température ambiante. Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur l afficheur: 1. Consigne hygrométrie maxi nuit 2. Consigne hygrométrie maxi jour 3. Consigne hygrométrie maxi effective Après avoir réglé les consignes hygrométrie maxi jour et nuit, le FC-Can détermine lui même la consigne à utiliser en définissant si l on est en condition de jour ou de nuit. Condition nuit: température extérieure < Temp. ambiante + décalage Décalage: code installateur (SYS7) Activation de la fonction jour/nuit (SYS6) Humidification (Champ = 0% 100%) (Réglage usine = 60%) Introduire la Consigne humidification. L'humidification s'enclenchera, lorsque l'humidité relative est inférieure à la Consigne humidification - Hystérésis. Elle reste active jusqu'à ce que la Consigne humidification soit atteinte. Quand l hygrométrie dépasse la Consigne humidification, l humidification s arrête. L humidification peut être obtenu par la mise en marche du cooling (réglage installateur). 23
29 6. Touches de fonction Mini alarme (Champ = C C) (Réglage usine = 5.0 C) Introduire la valeur minimum, qu une sonde de température puisse mesurer. Ce réglage est indépendant de la température extérieure et d autres réglages. Si la température mesurée est inférieure à ce réglage pendant plus d une minute, l alarme minimum se déclenche. Maxi alarme (Champ = C) (Réglage usine = 27.0 C) Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur l afficheur: 1. La valeur d'alarme maximum calculée (pendant 1 seconde) 2. La valeur d'alarme maximum (absolue) La fonction permet d'introduire la valeur maximum (absolue). C'est la valeur d'alarme maximum, qu une sonde de température puisse mesurer avant de déclencher l'alarme. Ce réglage est indépendant de la température extérieure et d autres réglages. Si la température mesurée est supérieure à ce réglage pendant plus d une minute, l alarme maximum (absolue) se déclenche (voir l exemple 3 ci-dessous). De plus, votre installateur programme en SYS.15 de combien de degrés la température peut dépasser la consigne avant de déclencher l'alarme. Lorsque la ventilation est au maximum et que la température dépasse le seuil maximum (SYS.15), l'ordinateur déclenche une alarme différence maximum. Le seuil d'alarme maximum calculée dépend de la température extérieure. Si la température extérieure est supérieure à la Consigne ventilation + Plage ventilation, l'alarme se déclenche alors à la valeur température extérieure + écart maximum (SYS.15). 24
30 6. Touches de fonction Exemple 1 Consigne ventilation 12.0 C Plage ventilation 8.0 C + Ventilation est maximum à: 20.0 C Température extérieure 19.0 C Ecart maxi alarme (réglage d'installation) 4.0 C + Valeur d'alarme maximum calculée 24.0 C Quand la température dépasse les 24.0 C, l'ordinateur donne une alarme de différence maximum. Exemple 2 Consigne ventilation 12.0 C Plage ventilation 8.0 C + Ventilation est maximum à: 20.0 C Température extérieure 21.0 C Ecart maxi alarme (réglage d'installation) 4.0 C + Valeur d'alarme maximum calculée 25.0 C La température extérieure est supérieure à la température pour laquelle la ventilation est maximum. La température extérieure est utilisée dans le calcul du seuil d'alarme maximum absolu. Quand la température dépasse les 25.0 C, l'ordinateur donne une alarme de différence maximum. Exemple 3 Consigne ventilation 12.0 C Plage ventilation 8.0 C + Ventilation est maximum à: 20.0 C Température extérieure 26.0 C Ecart maxi alarme (réglage d'installation) 4.0 C + Valeur d'alarme maximum calculée 30.0 C Alarme maximum (absolue) 27.0 C Quand la température dépasse les 27.0 C, l'ordinateur donne une alarme maximum absolue. 25
31 6. Touches de fonction Température extérieure (Champ = C) Affichage de la température extérieure actuelle. + + Affichage de la température extérieure maximum des dernières 24 heures. Affichage de la température extérieure minimum des dernières 24 heures. Alarme (Champ = ON, TEST, OFF) (Réglage usine = ON) ON TEST OFF Alarme prête à l'emploi. L'ordinateur donnera une alarme en cas de situation d'alarme. Test d'alarme. Vous pouvez arrêter le test d'alarme en appuyant la touche une deuxième fois. Après l'ordinateur remettra la valeur d'alarme sur ON. Alarme mise hors circuit. L'ordinateur ne donnera jamais d'alarme. 26
32 7. Alarme 7. Alarme 7.1 Messages d'alarme Tant qu il y a une situation d alarme, le code d'alarme est sur l'afficheur et un certain nombre de leds d'indication clignotent sur la partie frontale. Vous pouvez retrouver le type d'alarme d'après le Tableau 1. Tableau 1: Messages d'alarme Code Leds d'indication Type d'alarme Délai A11 + Alarme mini abs. sonde 1 1 min. A13 + Alarme écart maxi sonde 1 1 min. A14 + Alarme maxi abs. sonde 1 1 min. A16 Sonde 1 défectueuse 0 min. A21 + Alarme mini abs. sonde 2 1 min. A23 + Alarme écart maxi sonde 2 1 min. A24 + Alarme maxi abs. sonde 2 1 min. A26 Sonde 2 défectueuse 0 min. A30 Sonde extér. défectueuse 0 min. A31 Sonde d'hygro défectueuse 20 min. E0-E1-E2-E3-E4-E5-E6-E7 Alarme Système (voir 7.4). Exemple: Le code A23 est sur l'afficheur et les leds d'indications des fonctions et clignotent. Il s'agit d'une alarme d'écart maxi sonde 2.! Pour une explication du type d'alarme, voir le paragraphe 7.3. Les alarmes A30 et A31 ne déclenchent pas le relais d'alarme, seul un signal apparaît sur l'afficheur. 27
33 7. Alarme 7.2 Mise hors service de l alarme Tant qu il y a une situation d alarme, le code d alarme est affiché. Même si ce code n est pas sur l afficheur, il est possible d arrêter l alarme. Méthode Est-ce que le code d alarme est sur l afficheur? oui non Appuyer 1 fois sur. Appuyer 2 fois sur. Après avoir arrêté l alarme, les leds continueront à clignoter jusqu à ce que la condition d alarme soit supprimée.! Le relais d alarme ne s enclenchera pas pour une même cause d alarme. Par contre, si une autre cause d alarme est détectée, le relais d alarme se déclenche à nouveau. 28
34 7. Alarme 7.3 Alarmes de climatisation Tableau 2: Alarmes de climatisation Type d'alarme Alarme mini sonde 1 ou 2 Alarme écart maxi sonde 1 ou 2 Alarme maxi (abs.) sonde 1 ou 2 Sonde 1 ou 2 Défectueuse Sonde extérieure défectueuse Sonde d'hygrométrie Cause La sonde 1 ou 2 a mesurée une température qui était inférieure au seuil d'alarme minimum pendant plus d'une minute. La sonde 1 ou 2 a mesuré une température qui était supérieure au seuil d'alarme maximum pendant plus d'une minute. La sonde 1 ou 2 a mesuré une température qui était supérieure au seuil d'alarme maximum absolue pendant plus d'une minute. La mesure d une sonde est fiable tant qu elle se trouve entre -9.9 et C. Hors ces limites, l ordinateur donne une alarme et basera le contrôle sur l autre sonde. La mesure de la sonde extérieure a la même valeur pour plus de 30 minutes. La sonde d'hygrométrie enregistre une valeur supérieure à 100%, ou pendant le cooling, une valeur égale ou supérieure à 98%. 7.4 Alarmes système L ordinateur exécute un certain nombre de programmes de test pour contrôler ses programmes ainsi que l état des mémoires internes du système. Si une erreur est détectée, le numéro d erreur clignote sur l afficheur, précédé de la lettre E.! E0 jusqu à E7 sont des erreurs. À l apparition d un de ces codes, vous devez contacter l installateur (consulter l annexe de la notice d installation). 29
35 ANNEXE 1: Rapport d'installation ANNEXE 1: Rapport d installation Utilisateur Nom: Adresse: Domicile: Installation Date: Installateur Nom: Adresse: Domicile: Données Type ordinateur: FC-Can Version programme: B Réglages normaux Usine Utilisateur Consigne ventilation ( C) 12.0 Plage ventilation ( C) 8.0 %Mini ventilation 10 %Maxi ventilation 100 B1 B2 B1 B2 Consigne brassage ( C) Plage brassage ( C) %Mini brassage %Maxi brassage Consigne chauffage ( C) 8.0 Consigne cooling ( C) 18.0 Consigne brumisation ( C) 26.0 Consigne maxi HR pendant cooling (%) J 95 N 80 Consigne humidification (%) 60 Mini alarme ( C) 5.0 Maxi alarme ( C) 27.0 Alarme ON 1-1
Evco S.p.A. Code 104X201F314 page 1/8 Série EVX Dispositifs de contrôle numérique pour les armoires réfrigérées statiques et ventilées version 3.1 F FRANÇAIS 1 IMPORTANT 1.1 Important Lire attentivement