Source: https://it.scribd.com/document/259132353/Depositi-GPL-Inf-13-Mc-Testo-Coordinato-v4-1
Timestamp: 2019-12-16 13:51:07+00:00
Document Index: 37367186

Matched Legal Cases: ['art. 1', 'art.\n2', 'art. 10', 'art. 11', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 2', 'art. 1', 'art. 2', 'art. 11', 'art. 892', 'art. 892']

Norma tecnica di prevenzione incendi per l'installazione dei depositi di GPL - fonte: vigilfuoco.it
SalvaSalva Depositi GPL (Inf 13 Mc)-Testo Coordinato.v4.1 per dopo
Ing. Mauro Malizia - Prevenzione Incendi Depositi GPL v4.
1 - testo coordinato - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno
TESTO COORDINATO E COMMENTATO DEPOSITI GPL (Inf. 13 m3)
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacit complessiva non superiore
a 13 m3.
(Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 Maggio 2004)
- In corsivo (blu) sono riportate le modifiche apportate dal D.M. 5 luglio 2005
- In corsivo (blu scuro) sono riportate le modifiche apportate dal D.M. 4 marzo 2014 (2);
- In corsivo (rosso) sono riportati commenti e chiarimenti sulle principali problematiche relative all'applicazione della presente regola tecnica.
Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le depositi di GPL sono ricompresi al punto 4B dellallegato I al
decreto, come di seguito riportato:
4B b) disciolti o liquefatti per capacit geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3
di GPL
Depositi di gas diversi
dal GPL fino a 5 m3,
Depositi di GPL da 5
m3 fino a 13 m3
diversi dal GPL
oltre i 5 m3,
oltre i 13 m3
I riferimenti (presenti nel testo) al vecchio regolamento (D.P.R. n. 37/98 e D.M. 16 febbraio
1982), devono intendersi aggiornati secondo lequiparazione con il nuovo regolamento.
IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVIT PRODUTTIVE
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art.
2 della legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37; Visto il decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 93, recante attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione; Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1984 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto
ministeriale 13 ottobre 1994 e successive modifiche ed integrazioni; Rilevata la necessit di aggiornare
le vigenti disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. aventi
capacit complessiva non superiore a 13 m3; Visto il progetto di regola tecnica approvato dal Comitato
centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577; Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata
dalla direttiva 98/48/CE;
D.M. 5 luglio 2005: Integrazioni al decreto 14 maggio 2004, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacit complessiva non superiore a 13 m3 (G.U. n. 168 del 21 luglio 2005).
D.M. 4 marzo 2014: Modifiche ed integrazioni all'allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di
petrolio liquefatto con capacit complessiva non superiore a 13 m (G.U. n. 62 del 15 marzo 2014). Entrata in vigore: 14/4/2014.
A seguito delle novit introdotte alle attivit soggette ai controlli di prevenzione incendi, gli impianti di
GPL, presso i quali viene svolta attivit di movimentazione del prodotto e/o imbottigliamento, rientrano nell'attivit riportata al punto 3 (impianti di riempimento) dell'Allegato I del DPR
151/11 (Lettera Circolare prot. n. 8660 del 27-06-2012).
Ing. Mauro Malizia - Prevenzione Incendi Depositi GPL v4.1 - testo coordinato - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno
1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di G.P.L. in serbatoi fissi aventi capacit geometrica complessiva non superiore a 13 m3, destinati ad alimentare impianti di distribuzione per usi civili,
industriali, artigianali e agricoli.(4)
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli impianti di distribuzione stradale
per autotrazione nonch ai depositi ad uso commerciale per i quali si rimanda alle specifiche
regole tecniche di prevenzione incendi. Per depositi ad uso commerciale si intendono gli impianti di imbottigliamento e di travaso in recipienti mobili.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai depositi di nuova installazione. Le stesse
disposizioni si applicano altres ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti. I depositi in possesso di nulla
osta provvisorio, di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 (Gazzetta Ufficiale n. 338 del 10 dicembre 1984), sono adeguati alle disposizioni contenute nell'allegato tecnico entro e non oltre
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i depositi in possesso di certificato di prevenzione incendi, ovvero di parere di conformit favorevole sul progetto espresso
dal Comando provinciale VV.F. competente per territorio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998),
non sussiste alcun obbligo di adeguamento.
1. Ai fini della prevenzione degli incendi e della sicurezza per la salvaguardia delle persone e la
tutela dei beni contro i rischi di incendio, i depositi di G.P.L. con capacit complessiva fino a 13
m3 sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.
1. Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito sono specificamente costruiti ed allestiti per l'installazione prevista, fuori terra o interrata, secondo quanto previsto
dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.
2. L'installatore tenuto a verificare che il serbatoio sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2, e che
l'utente sia stato informato degli specifici obblighi e divieti finalizzati a garantire l'esercizio del
deposito in sicurezza.
Art. 5. Commercializzazione CE
1. I prodotti provenienti da uno degli Stati membri dell'Unione europea, o da uno degli Stati
aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA) firmatari dell'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla base di norme o regole tecniche applicate in tali Stati che permettono
La regola tecnica di cui al D.M. 14 Maggio 2004 deve essere applicata a tutti i depositi di GPL con capacit complessiva non superiore a 13 mc, a prescindere dalla loro capacit minima (e quindi anche per i
depositi di capacit inferiore a 0,3 mc), in linea con quanto indicato nell'art. 1, comma 1 del DM
14.05.2004 e con gli obiettivi di sicurezza di cui all'art. 2 del citato decreto. Resta inteso che le attrezzature a pressione e/o gli insiemi costituenti il deposito devono essere in tutti i casi specificatamente
costruiti ed allestiti per l'installazione prevista, secondo quanto indicato dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali (Lettera Circolare prot. n. 8660 del 27-06-2012).
di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello
perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia,
ed in particolare le seguenti:
decreto ministeriale 13 ottobre 1994 per le parti inerenti i depositi di G.P.L. in serbatoi
fissi di capacit complessiva fino a 13 m3 non adibiti ad uso commerciale.
Art. 7. Disposizioni complementari e finali
1. All'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per i depositi di G.P.L. di capacit
complessiva non superiore a 13 m3 provvede il Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, con propri decreti.
Il presente decreto sar pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO
DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO CON CAPACIT COMPLESSIVA NON
SUPERIORE A 13 M3.
1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983) e successive modificazioni. Inoltre, ai fini della presente regola tecnica, si definisce:
capacit di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;
punti di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante
apposite tubazioni, a cui vengono connesse le estremit delle manichette flessibili in dotazione alle autocisterne per l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;
serbatoio da interro (o serbatoio interrato): serbatoio fisso specificamente previsto
per l'installazione interrata, sia collocato totalmente sotto il piano campagna, sia collocato
sopra il piano campagna (totalmente o parzialmente), quando ricoperto ai sensi di quanto
indicato al punto 5.2.4.
serbatoio ricondizionato: serbatoio fisso che a seguito di opportuni interventi di riparazione e/o modifica destinato ad essere reimpiegato secondo la tipologia di installazione
originaria o con tipologia diversa;
linee elettriche ad alta tensione: si considerano ad alta tensione le linee elettriche che
superano i seguenti limiti: 400 V efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.
1. Ai fini dell'applicazione della presente regola tecnica si riporta una elencazione indicativa e
non esaustiva, di norme tecniche attinenti il settore dei depositi fissi di G.P.L. con capacit fino
UNI EN 12542-Attrezzature e accessori per GPL - Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di capacit geometrica fino a 13
m - Progettazione e fabbricazione.
UNI EN 14570-Attrezzature e accessori per GPL - Equipaggiamento di serbatoi per GPL,
fuori terra e interrati.
UNI EN 12817-Attrezzature e accessori per GPL - Ispezione e riqualifica dei serbatoi per
gas di petrolio liquefatti (GPL) di capacit geometrica minore o uguale a 13 m.
3. Capacit del deposito.
1. La capacit complessiva massima del deposito fissata in 13 m3 e pu essere ottenuta con
uno o pi serbatoi di qualsiasi capacit.
2. Ai fini della determinazione della capacit complessiva del deposito di cui al precedente
comma 1, due o pi serbatoi, al servizio della stessa utenza, sono considerati depositi distinti
quando sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) la distanza tra il perimetro dei serbatoi pi vicini dei singoli depositi sia non inferiore a 15
m, riducibili alla met mediante interramento dei serbatoi oppure interposizione di muro
secondo quanto previsto al successivo punto 7, comma 2;
- il punto di riempimento;
- eventuali vaporizzatori e riduttori di pressione di primo stadio.
4. Generalit.
1. I serbatoi devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. vietata l'installazione su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi.
2. L'installazione in cortili pu essere ammessa a condizione che:
b) il cortile abbia superficie non inferiore a 1.000 m2 e abbia almeno un quarto del perimetro libero da edifici; per i restanti tre quarti di detto perimetro non sono ammessi edifici
destinati ad affollamento di persone o a civile abitazione con altezza antincendi superiore a 12 m;
3. L'installazione di serbatoi su terreno in pendenza ammessa. In tal caso le distanze di sicurezza devono essere misurate in proiezione orizzontale. Quando la pendenza del terreno
maggiore del 5%, non si applicano le riduzioni delle distanze di sicurezza previste al successivo
punto 7, comma 2. Le piazzole di posa dei serbatoi devono risultare in piano e di superficie
adeguata per consentire che il bordo esterno delle stesse disti non meno di 1 m 0,60 m dal perimetro dei serbatoi.
4. L'installazione di serbatoi in rampe carrabili non ammessa.
1. I serbatoi, a seconda delle caratteristiche costruttive, possono essere installati fuori terra o
interrati o ricoperti. In tutti i casi essi devono essere ancorati e/o zavorrati, per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche.
Quando i serbatoi sono installati a meno di 3 m da aree transitabili da veicoli, deve essere realizzata una idonea difesa fissa atta ad impedire urti accidentali contro i serbatoi fuori terra o il
transito di veicoli sull'area di interro dei serbatoi. Questa protezione deve essere posta a distanza di almeno 1 m dal perimetro in pianta del serbatoio. Nel caso la difesa sia costituita
semplicemente da un cordolo, anche discontinuo, questo deve avere altezza minima di 0,2 m e
distanza minima dal serbatoio non inferiore a 1,5 m. La difesa fissa di cui sopra assicurata,
nel caso di serbatoio ricoperto, dalle prescrizioni di cui al successivo punto 9.4 bis. (5)
5.2 Serbatoi interrati e ricoperti.
1. I serbatoi destinati all'interro devono essere specificamente previsti per questo tipo di impiego. I serbatoi ricondizionati da destinare all'interro, non ricompresi nel campo di applicazione della direttiva 97/23/CE, devono essere installati in conformit alle tipologie di interro previste dalle norme che regolano i serbatoi di G.P.L. con capacit fino a 13 m3.
2. Di norma tutti gli accessori e i dispositivi di sicurezza sono raggruppati all'interno di un pozzetto, protetto da apposito coperchio, chiudibile a chiave e realizzato in modo da evitare il ristagno di acqua nel pozzetto medesimo. Il pozzetto ed il coperchio, se metallici, devono avere
continuit elettrica con il serbatoio stesso.
3. Il collegamento equipotenziale del serbatoio con l'autocisterna deve essere effettuabile all'esterno del pozzetto e deve essere facilmente accessibile.
4. I serbatoi possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilit e durabilit.
Riferimento al punto 9.4 bis corretto con comunicato del Ministero dell'Interno pubblicato sulla G.U.
n. 82 del 8/4/2014.
1. Sono considerati elementi pericolosi del deposito, ai fini della determinazione delle distanze
di sicurezza, il serbatoio, il punto di riempimento, il gruppo multivalvole e tutti gli organi di intercettazione e controllo, con pressione di esercizio superiore a 1,5 bar.
1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito indicati al punto 6, devono essere osservate le
seguenti distanze minime di sicurezza:
a)(6) fabbricati(7), aperture di fogna, cunicoli chiusi, eventuali fonti di accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e comunicanti con locali ubicati al di sotto del piano di campagna(8), depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili non ricompresi tra le attivit
soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 1 agosto 2011, n.
- 2,5 m, per depositi di capacit fino a 0,3 m3;
5 m, per depositi di capacit maggiore di 0,3 m e fino a 3 m3;
7,5 m, per depositi di capacit oltre 3 m3 fino a 5 m3;
b) fabbricati ovvero locali destinati anche in parte a esercizi pubblici, a collettivit, a luoghi di
riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo(9), depositi di materiali combustibili ovvero infiammabili costituenti attivit soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I al DPR 1 agosto 2011, n. 151:
- 5 m, per depositi di capacit fino a 0,3 m3;
10 m, per depositi di capacit maggiore di 0,3 m e fino a 3 m3;
15 m, per depositi di capacit oltre 3 m3 fino a 5 m3;
c) (10) linee ferroviarie e tranviarie:
15 m, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;
d) (11) proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione:
serbatoi fissi di G.P.L. a servizio di altre propriet:
Riducibili per interramento o interposizione di muri.
Le autorimesse sono da considerare come fabbricati generici (di cui al pto 7.1.a), e non come depositi
di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attivit soggette ai controlli di prevenzione incendi
ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (di cui al pto 7.1.b). (Nota prot. n P570/4106 sott.
40/DI del 9 giugno 2005).
La distanza di sicurezza tra il serbatoio di G.P.L. e la rampa di accesso all'autorimessa interrata
deve essere determinata con riferimento al punto 7, comma 1, lettera a) (Nota prot. n P235/4106
sott. 40/DI del 23 aprile 2007).
Riducibili esclusivamente per interramento (fabbricati e/o locali serviti dal deposito, destinati anche in
parte ad esercizi pubblici, a collettivit, a luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo).
Riducibili esclusivamente per interramento.
1) almeno 6 m reciproci, qualora nel raggio di 15 m misurato dal perimetro dei serbatoi
che si intendono installare, esistano depositi la cui capacit complessiva, sommata a
quella del deposito che si intende installare, risulti non superiore a 5 m3;
2) almeno 15 m qualora la capacit complessiva di tutti i depositi esistenti e da installare,
ottenuta con le verifiche di cui al precedente paragrafo 1), risulti superiore a 5 m3.
2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), possono
essere ridotte fino alla met secondo quanto di seguito indicato:
- distanze di cui alle lettere a), c) ed e), mediante interramento dei serbatoi oppure, in alternativa, interposizione di muri fra gli elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo che il percorso orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia uno sviluppo non minore della distanza di sicurezza. I muri devono elevarsi di almeno 0,5 m oltre il
pi alto elemento pericoloso da schermare;
- distanze di cui alla lettera b), limitatamente ai fabbricati e/o locali serviti dal deposito, destinati anche in parte ad esercizi pubblici, a collettivit, a luoghi di riunione, di trattenimento
o di pubblico spettacolo, per depositi di capacit fino a 5 m, esclusivamente mediante interramento dei serbatoi;
- distanze di cui alla lettera d), esclusivamente mediante interramento dei serbatoi.
3. La distanza orizzontale fra due serbatoi dello stesso deposito, sia fuori terra che interrati,
deve essere almeno pari al diametro del maggiore dei serbatoi, con un minimo di 0,8 m.
4. Tra il perimetro dell'autocisterna ed il perimetro del serbatoio o dei serbatoi deve essere
mantenuta una distanza minima di 3 m.
1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito di cui al punto 6, devono essere osservate le
seguenti distanze minime di protezione:
- per depositi di capacit fino a 0,3 m3:
- per depositi di capacit maggiore di 0,3 m e fino a 5 m:
- per depositi di capacit oltre 5 m fino a 13 m :
2. Le suddette distanze possono essere ridotte fino alla met secondo quanto previsto al punto
7, comma 2(13). In caso di interposizione di muro, quest'ultimo pu coincidere con il muro del
confine di propriet.
1. Gli elementi pericolosi del deposito devono essere disposti in apposita zona delimitata da recinzione in rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile
con serratura o lucchetto; parte della recinzione pu coincidere con la recinzione del terreno
ove si svolge l'attivit servita dal deposito di G.P.L. anche se in muratura, purch la zona di installazione del deposito stesso risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze di cui al punto
8. Tra gli elementi pericolosi del deposito e la recinzione deve essere osservata una distanza
minima di 1 m.
1 bis. Nel caso di serbatoi interrati, quando il deposito collocato in aree private aperte al
pubblico, sistemi alternativi alla recinzione sono consentiti, purch assicurino equivalente protezione degli elementi pericolosi del deposito. La protezione ritenuta equivalente se costituita
da una struttura che abbia i seguenti requisiti:
sia ventilata e chiudibile con lucchetto.
2. Nel caso di depositi collocati in complessi industriali produttivi, provvisti di recinzione propria, la recinzione non necessaria a condizione che i serbatoi siano dotati di apposito coper13
Per interramento o interposizione di muri.
chio racchiudente il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido. Il coperchio deve essere dotato di serratura o
3. Per i depositi a servizio di complessi residenziali, al pi quadrifamiliari, la recinzione non
necessaria a condizione che i serbatoi siano installati su propriet privata, non accessibile ad
estranei e dotata di recinzione propria(14). In tal caso l'ingombro dei serbatoi interrati deve essere segnalato mediante appositi picchetti mentre i serbatoi fuori terra devono essere dotati di
apposito coperchio, provvisto di serratura o lucchetto, racchiudente il gruppo multivalvola, l'attacco di riempimento, il manometro ed il dispositivo per il controllo del massimo livello liquido.
4. Nei casi in cui non sia possibile installare sui serbatoi il punto di riempimento, questo pu
essere situato in altra posizione, priva di recinzione, nel rispetto delle distanze di cui ai punti 7
4 bis. Il serbatoio ricoperto pu essere protetto, in alternativa alla recinzione, mediante apposita struttura in calcestruzzo, anche prefabbricata, le cui pareti distino almeno 0,5 m dalle pareti del serbatoio.
1. I serbatoi fuori terra devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 5
m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio.
Ove tale distanza non possa essere rispettata, la base della rete metallica, di cui al punto 9,
comma 1, dovr essere costituita da un muretto alto almeno 0,5 m.
2. Per i serbatoi interrati vietata la presenza di alberi ad alto fusto per un raggio di 5 m dal
contorno del serbatoio.
Tale distanza pu essere ridotta fino ad 1 m a condizione che sia interposta una protezione(15)
in grado di resistere all'azione di penetrazione degli apparati radicali. Ai sensi dell'art. 892 del
codice civile, si considerano alberi di alto fusto(16) quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami,
sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i
pioppi, i platani e simili. Sono reputati non di alto fusto quelli il cui fusto, sorto ad altezza non
superiore a tre metri, si diffonde in rami.
4. Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da
parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere.
5 bis. La segnaletica di cui al punto 5 deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano
nell'allegato XXV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e deve essere applicata come segue:
- sul lato visibile o sui lati visibili dei serbatoi, oppure su supporto autonomo.
La segnaletica di cui sopra pu essere applicata in forma rigida, autoadesiva o verniciata.
... tenendo anche conto delle esigenze di tutela ambientale nonch delle diverse consuetudini locali, si
chiarisce che la recinzione dei complessi residenziali, al pi quadrifamiliari, pu anche non essere rispondente ai requisiti indicati al comma 1 del medesimo punto 9 (rete metallica alta almeno 1,80 metri)
dovendosi ritenere idonea qualsiasi delimitazione della propriet, con muratura, inferriate, staccionate, steccati, ecc., in grado di identificare inequivocabilmente un suolo privato non accessibile ad
estranei e di costituire un chiaro ostacolo alla libera intrusione (Nota prot. n. P1363/4106 sott.
40/A2 del 4 agosto 2004).
Pu ritenersi idonea, acquisendo la specifica certificazione rilasciata da professionista agronomo,
la protezione proposta (relativa all'installazione di un diaframma in vetroresina, situato in prossimit
dei serbatoi interrati, in grado di offrire la resistenza meccanica all'azione di penetrazione degli apparati
radicali delle piante di alto fusto) (Nota prot. n. P769-967/4106 sott. 40/DI del 4 agosto 2005).
Gli alberi a radici profonde possono, in linea di massima, essere assimilati ad albero di alto fusto
essendo la profondit dellapparato radicale strettamente connessa allo sviluppo in altezza delle essenze
arboree. Per la definizione di albero di alto fusto si rimanda a quanto previsto dallart. 892 del Codice
Civile ( stato recepito quanto gi chiarito con nota prot. n. P1178/4106 sott. 40/D del 18/6/1997).
1. Ciascun serbatoio, oltre agli accessori prescritti per le attrezzature a pressione, deve essere
dotato dei seguenti accessori, indispensabili per il normale servizio cui destinato:
b) organi per la rimozione della fase liquida in caso di dismissione, manutenzione o emergenza; questi dispositivi sono richiesti se non gi previsti per esigenze operative;
2. Gli accessori in dotazione al serbatoio possono anche essere raggruppati in modo da formare uno o pi gruppi che assolvano a diverse funzioni.
1. I vaporizzatori possono essere installati in prossimit dei serbatoi.
3. I vaporizzatori e gli scambiatori termici possono essere alimentati con energia elettrica o
con fluido caldo prodotto da generatore. Se alimentati con energia elettrica, devono essere in
esecuzione a sicurezza adeguata alla zona di installazione; se alimentati con fluido caldo prodotto da generatore, quest'ultimo deve essere posto alla distanza di sicurezza prevista al punto 7.
4. Per l'alimentazione del G.P.L. agli impianti di utilizzazione necessario disporre a valle dei
serbatoi e/o dei vaporizzatori apparecchi di regolazione della pressione. Questi dispositivi devono ridurre e regolare la pressione del G.P.L. ai valori di utilizzo, secondo quanto specificato
dalla normativa che fissa i criteri di costruzione dei regolatori e degli impianti di distribuzione.
1. Le tubazioni devono essere realizzate con materiali compatibili con il G.P.L.; esse possono
essere installate sia fuori terra, sia interrate, sia in cunicolo.
2. Le tubazioni fuori terra devono essere disposte su appositi sostegni, devono essere ancorate
e devono essere protette da eventuali urti, anche con cordoli o altri sistemi adeguati.
3. I tratti di tubazioni interrati devono essere protetti da incamiciatura che garantisca una perfetta tenuta e sia provvista di sfiato costituito da tubo alto almeno 2,5 m sul piano di calpestio,
con parte terminale tagliafiamma.
5. I cunicoli destinati a contenere tubazioni rigide di adduzione G.P.L. in fase liquida devono
a) internamente rivestiti con malta cementizia o con materiali che ne assicurino una equivalente impermeabilit;
b) essere corredate alle due estremit di valvole di eccesso di flusso o di ritegno orientate
in maniera tale da intercettare, nel caso di rottura, fuoriuscite di gas sia dal lato autocisterna sia dal lato serbatoio;
c) avere l'estremit di attacco al serbatoio munita di un organo di intercettazione manuale, a chiusura rapida, provvisto di raccordo di bloccaggio utilizzabile in caso di inceppamento della valvola di riempimento posta sul serbatoio.
1. In prossimit del serbatoio, anche all'esterno della recinzione, in adiacenza ai fabbricati serviti, devono essere tenuti almeno due estintori portatili che, per depositi maggiori di 0,3 m e
fino a 5 m devono avere carica minima pari a 4 kg e capacit estinguente non inferiore a 13A
89B-C, mentre per depositi oltre 5 m devono avere carica minima pari a 6 kg e capacit
estinguente non inferiore a 21A 113B-C. Per i depositi fino a 0,3 m deve essere tenuto un solo
estintore avente carica minima pari a 4 kg e capacit estinguente non inferiore a 13A 89B-C.
16. Naspi.
1. I depositi fuori terra di capacit superiore a 5 m3 devono essere protetti con almeno un naspo DN 25, realizzato in conformit alle norme UNI vigenti ed alimentato da acquedotto o da
idonea riserva idrica, in grado di garantire le seguenti prestazioni idrauliche:
1. Il personale addetto al riempimento deve essere di provata capacit e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e sicura esecuzione di tutte le operazioni connesse con il
riempimento dei serbatoi. A tal fine il suddetto personale deve aver frequentato uno specifico
corso di addestramento. L'organizzazione del corso affidata ad organismo all'uopo qualificato
che deve sottoporre il relativo programma alla preventiva approvazione del Dipartimento dei
Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno. Al termine
di ciascun corso, che comprende una parte teorica e una parte pratica, viene rilasciato ai partecipanti un attestato di proficua frequenza.
2. Le operazioni di riempimento sono effettuate sotto la diretta responsabilit del personale
1. La posizione dell'area di sosta dell'autocisterna ed il percorso delle tubazioni di collegamento
con i serbatoi non devono costituire pericolo per il normale transito delle persone e dei veicoli.
L'area di sosta dell'autocisterna ed il serbatoio del G.P.L. non devono necessariamente essere
mutuamente a vista.
- essere effettuate con tubazioni flessibili in dotazione all'autocisterna, senza ricorrere a
raccordi di passaggio di cui fatto divieto assoluto;
- essere effettuate all'aperto e in modo che non si abbia dispersione di prodotto nell'atmosfera, salvo quella dell'indicatore di massimo riempimento. La tubazione flessibile deve
essere distesa in zone ventilate e chiuse al traffico.
- assicurarsi della quantit di prodotto che il serbatoio fisso pu ricevere;
- verificare l'efficienza delle apparecchiature a corredo del serbatoio e l'assenza di perdite;
- effettuare il collegamento equipotenziale tra autocisterna e punto di riempimento;
- porre vicino al serbatoio, a portata di mano, il sistema di comando di chiusura a distanza
delle valvole dell'autocisterna in modo da poter intervenire prontamente in caso di necessit;
- verificare la presenza della segnalazione al suolo nei casi previsti e il rispetto dei divieti al
contorno del serbatoio;
- verificare l'assenza di dissesti statici.
4. Di norma il grado di riempimento deve essere non maggiore dell'80% per i serbatoi fuori
terra e dell'85% per i serbatoi interrati. In ogni caso il massimo grado di riempimento consentito calcolato secondo le formule contenute nelle norme europee di riferimento.
5. fatto divieto di rifornire serbatoi che non siano rispondenti alle caratteristiche costruttive
6. fatto divieto di rifornire contemporaneamente serbatoi dello stesso deposito con due o pi
7. Sulla base delle indicazioni fornite dal costruttore del serbatoio, la ditta distributrice del gas
deve impartire al personale addetto al riempimento specifiche istruzioni, che prevedano, in
funzione delle eventuali anomalie riscontrate, anche i provvedimenti da adottare in ordine al
riempimento del serbatoio.
1. consentito lo svuotamento del serbatoio dal G.P.L. residuo in caso di dismissione, di verifica o di manutenzione del serbatoio stesso. L'operazione deve essere effettuata da personale
all'uopo addestrato e provvisto di apposita attrezzatura che pu essere costituita anche da un
sistema di autocaricamento in dotazione all'autocisterna.
Documenti simili a Depositi GPL (Inf 13 Mc)-Testo Coordinato.v4.1
EN 1442-2006.pdf
Tarawit Dampang
50) 7129 4 2008 Messa in servizio(1).pdf
Prevenzione del rischio di crolllo degli edifici
07-LG-CIG-Edizione-2011
marii quiñones
FIORENTINI MINIREG PRODUCTION PROFILE.pdf
fuel impianti
441-18.pdf
francosrl
Altro di Massimo Migliozzi
CIRCOLARE Impianti Elettrici Temporanei
Struttura e Fisiologia Della Cellula Vegetale
mestessooo
Geotecnia Hoja Excel
Dalle rocce di pietra nascono i fiori