Source: http://www.sluen.cz/legislativa/vyhlaska-152-2001-sb/
Timestamp: 2020-06-05 16:56:19+00:00
Document Index: 3243861

Matched Legal Cases: ['§14', 'zákona č. 406', '§6', '§2', '§3', '§4', '§5', '§6', '§7', '§8']

VYHLÁŠKA 152/2001 SB. - SLUEN, společnost ručením omezeným
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle §14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen “zákon”) k provedení §6 odst. 6, 7 a 8 zákona:
§2 Rozsah úpravy
§3 Pravidla pro vytápění
– vyšší o 1 °C v místnosti s jednou venkovní stěnou,
– vyšší o 1,5 °C v místnosti s dvěma venkovními stěnami,
– vyšší o 2 °C v místnosti s třemi nebo více venkovními stěnami,
– navíc vyšší o 1 °C v místnosti s nadměrným zasklením.
§4 Pravidla pro dodávku teplé užitkové vody
§5 Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na dodávku teplé užitkové vody uplatňované při užívání nových nebo při změně dokončených staveb
při vytápění ze zdroje tepla s násypnými kotli na tuhá paliva 0,7 GJ/m2 za otop. období nebo 0,206 MJ/m2.D°,
při vytápění z ostatních zdrojů tepla 0,55 GJ/m2 za otop. období nebo 0,162 MJ/m2.D°,
pro jinou průměrnou výšku stropu místností se hodnota ukazatele přepočte poměrem skutečné výšky stropu k hodnotě 2,7 m,
v zásobované budově 0,2 GJ/m2.rok nebo 0,3 GJ/m3,
v zařízení její přípravy mimo zásobovanou budovu 0,25 GJ/m2.rok nebo 0,35 GJ/m3,
(2) Počet denostupňů D° je určen vztahem D° = n . (tis – tes), kde je n počet dnů vytápění v otopném období, tis průměrná vnitřní výpočtová teplota ve vytápěných prostorách objektu ve °C stanovená váženým průměrem podle m3 obestavěného vytápěného prostoru (obvykle lze použít + 20 °C), tes průměrná teplota venkovního vzduchu ve dnech vytápění v otopném období ve °C (obvykle se používá průměrná teplota stanovená z denních měření hydrometeorologických nebo jiných stanic v dané lokalitě).
§6 Regulace ústředního vytápění a dodávky teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce
§7 Měření množství tepla a teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce
§8 Účinnost