Source: http://docplayer.fi/2188029-Square-laatujarjestelma-muutettaessa-asuinkerrostaloja-energiatehokkaiksi.html
Timestamp: 2017-08-22 20:54:38+00:00
Document Index: 88361

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

SQUARE Laatujärjestelmä muutettaessa asuinkerrostaloja energiatehokkaiksi - PDF
SQUARE Laatujärjestelmä muutettaessa asuinkerrostaloja energiatehokkaiksi
Download "SQUARE Laatujärjestelmä muutettaessa asuinkerrostaloja energiatehokkaiksi"
1 SQUARE Laatujärjestelmä muutettaessa asuinkerrostaloja energiatehokkaiksi Energiansäästötoimenpiteet ja niiden vaikutus sisäilmastoon Supported by
3 SQUARE Laatujärjestelmä muutettaessa asuinkerrostaloja energiatehokkaiksi Energiansäästötoimenpiteet ja niiden vaikutus sisäilmastoon Work Package 5, Deliverable 5.1 report SQUARE Coordinated by SP Technical Research Institute of Sweden Box 857, SE BORÅS, Sweden
5 Esipuhe Tämä osaraportti on osa SQUARE-projektia (EIE/07/093/SI ), jonka tavoitteena on laatujärjestelmän kehittäminen kerrostalojen matalaenergiakorjauksia varten. Projekti on osittain rahoitettu Euroopan komission taholta osana Intelligent Energy Europe (IEE) ohjelmaa. SQUARE-projektin tavoitteena on systemaattisella ja kontrolloidulla tavalla samanaikaisesti energiatehokkaasti korjatut asuinkerrostalot ja hyvä sisäilmasto. SQUARE projektin partnerit ovat:: AEE Institute for Sustainable Technologies, Itävalta EAP Energy Agency of Plovdiv, Bulgaria Aalto yliopiston Teknillinen Korkeakoulu, Energiatekniikan laitos, LVItekniikka, Suomi Trecodome, Hollanti TTA Trama Tecno Ambiental S.L, Espanja Poma Arquitectura S.L., Espanja SP Technical Research Institute of Sweden, Ruotsi AB Alingsåshem, Ruotsi Kirjoittajat: Armin Knotzer AEE INTEC, Austria Sonja Geier AEE INTEC, Austria Käännös Jari Palonen - Aalto/TKK All rights of the pictures and figures in this report are reserved by the owner! v
6 Tiivistelmä Energiatehokkuudelle asetettu parantamistavoite eurooppalaiselle pääosin rakennetulle asuinkerrostalokannalle asetettu tavoite on 50 % pois nykyisestä kulutustasosta. SQARE projektin pilotkohteissa tavoitteet on asetettu huomattavasti korkeammiksi, aina % säästö lämmönkulutuksesta. Jotta tavoitteisiin päästäisiin, tulee tehokkaimmat energiansäästötoimenpiteet tuntea tarkasti. Työpaketti 5 keskittyy energiatehokkuutta parantamiseen siten, että samalla parannetaan myös rakennusten sisäilmastoa. Koska Euroopassa vallitsee useita erilaisia ilmastovyöhykkeitä, tulee energiansäästötoimenpiteet suunnitella ilmastonmukaisiksi. Tämä toteutettiin jakamalla Eurooppa kolmeen ilmastovyöhykkeeseen. Raportissa kuvataan 10 tärkeintä energiansäästötoimenpidettä. Energiatehokkuuden lisäksi toimenpiteillä saadaan paremmin toimiva rakennus. Jokaisesta toimenpiteestä on yleinen kuvaus toimenpiteen sisällöstä, tulosten systemaattisesta varmentamisesta, niiden vaikutus sisäilman laatuun ja parhaat käytännöt sekä linkkejä muihin tietolähteisiin. Edellä mainittujen lisäksi on laadittu lyhyt lista esitys näistä 10 toimenpiteestä. Ne on tarkoitettu kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekijöille, arkkitehdeille ja muille konsulteille. Tiedotusaineisto on ladattavissa SQUARE:n kotisivuilta. vi
7 Sisällysluetelo 1 JOHDANTO SISÄLLÖN JA MENETELMIEN KUVAUS TAVOITTEET JA KOHDETYHMÄT RAJOITUKSET 1 2 TAUSTA 3 3 MENETELMÄT 5 4 KAKSI ERILAISTA TOIMENPIDETYYPPIÄ 6 5 ENNAKOIVAT TOIMENPITEET ERI ILMASTOALUEILLA 8 6 KYMMENEN KEINOA PARANTAA ENERGIATEHOKKUUTTA ULKOVAIPAN TÄYDELLINEN ERISTÄMINEN VAIKUTUS ENERGIATEHOKKUUTEEN MUUT EDUT/HAITAT JA VAIKUTUS SISÄILMASTOON ARVOT VERIFIOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA LISÄTIEDOT TERMISESTI OPTIMOIDUT IKKUNAT/OVET VAIKUTUS ENERGIATEHOKKUUTEEN MUUT EDUT/HAITAT JA VAIKUTUS SISÄILMASTOON ARVOT VERIFIOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA LISÄTIETOA RAKENNUSVAIPAN TIIVEYS VAIKUTUS ENERGIATEHOKKUUTEEN MUUT EDUT/HAITAT JA VAIKUTUS SISÄILMASTOON ARVOT VERIFIOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA LINKI LISÄTIETOIHIN ULKOSET AURINKOSUOJAT VAIKUTUS ENERGIATEHOKKUUTEEN MUUT EDUT/HAITAT JA VAIKUTUS SISÄILMASTOON ARVOT VERIFIOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA LINKIT LISÄTIETOIHIN VAPAA JÄÄHDYTYS VAIKUTUS ENERGIATEHOKKUUTEEN MUUT EDUT/HAITA JA VAIKUTUS SISÄILMASTOON ARVOT VERIFIOINTI 18 vii
8 6.5.5 PARHAAT RATKAISUT JA LINKIT LISÄTIETOIHIN KÄYTTÄJIEN OPASTUS/ ASUKKIDEN KÄYTÖS VAIKUTUS ENERGIATEHOKKUTEEN MUUT EDUT/HAITAT JA VAIKUTUS SISÄILMASTOON ARVOT VERIFIOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA LINNKEJÄ LISÄTIETOON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN SÄÄTÖ VAIKUTUS ENERGIATEHOKKUUTEEN MUUT EDUT/HAITAT JA VAIKUTUS SISÄILMASTOON ARVOT VERIFIOINTI PARHAAT RATKAISUT JA LINNKEJÄ LISÄTIETOON UUSIUTUVIEN ENERGIALÄHTEIDEN KÄYTTÖ VAIKUTUS ENERGIATEHOKKUUTEEN MUUT EDUT/HAITAT JA VAIKUTUS SISÄILMASTOON ARVOT PARHAAT KYTÄNNÖT JA LINKIT LISÄTIETOIHIN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN SÄÄDÖN OPTIMOINTI VAIKUTUS ENERGIATEHOKKUUTEEN MUUT EDUT/HAITAT JA VAIKUTUS SISÄILMASTOON ARVOT VERIFIOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA LINKIT LISÄTIETOIHIN OPTIMAALINEN ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ VAIKUTUS ENERGIATEHOKKUUTEEN MUUT EDUT/HAITAT VAIKUTUS JA VAIKUTUS SISÄILMASTOON ARVOT VERIFIOINTI PARHAAT KÄYTÄNNÖT JA LINKIT LISÄTIETOIHIN 28 7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA LISÄTIEDOT 29 8 KIRJALLISUUSLÄHTEET 31 Liitteet A ENERGIATEHOKKUUDTOIMENPITEET - DOKUMENTATIO 32 B ISO 7730 ANALYYSI 37 viii
9 1 Johdanto Tämä työpaketti 5 raportti kuvaa kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja asuinkerrostalon enrgiatehokuuden parantamiseksi eri puolilla Eurooppaa. Korjausratkaisuissa on huomioitu sisäilman laatu ja lämpöviihtyisyyskysymykset sekä rakennusperinöseikat. 1.1 Sisällön ja menetelmien kuvaus Ensiaskel on energiansäästöpotentiaalinarviointi (sosiaalilissa) asuinkerrostaloissa eri puolilla Eurooppaa. Toiseksi arvioida ja asettaa paremmuusjärjestykseen eri energiasäästövaihtoehdot ottaen huomioon rakennussuojelu, ilmasto-olot ja resurssit. Toisaalta arvioidaan näiden merkitys sisäilmaston kannalta. Lopuksi arvoidan energiansäästöteoimenpiteiden vaikutuksia rakennusten käytettävyyteen ja muihin huomioitaviin seikoihin nähden. 1.2 Tavoitteet ja kohdetyhmät Keskeisin tavoite on osoittaa energiatehokkuustoimenpideluettelon merkitys. Toimenpiteiden ei tule keskittyä vain peruskorjausjakoon vaan rakennuksen käyttöön peruskorjausten jälkeen.. Toinen tavoite on luoda tiedotusaineistoa asuinkerrostalon energiatehokaasta korjauksesta eri ilmasvyöhykkeillä ja erilaisssa asuinkerrostaloissa. Tiedot on muokattu käytettäväksi kiinteistöosakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden rakennuttajien, isännöitsijöiden, konsulttien ja asukkaiden toimesta. (Luetteloitu SQUARE työpaketti 3). 1.3 Rajoitukset Raportin sisältö perustuu SQUARE projektin tuloksiin. ja kohderyhmien kannalta keskeisiin energiatehokkuuden parantamistoimenpiteisiin. Lyhyen ja havainnollisen katsauksen luonti on hyvin tärkeää. Tarkoitus ei ole mennä yksityiskohtiin ja erilaisiin rakennustyyppeihin tai rakennusperintön resursseihin vaan tehdä selväksi, mitkä parannustoimenpiteet ovat todella tärkeitä peruskorjauksen ja käytön kannalta ottaen huomiioon energiatekokkuus ja sisäympäristö Kuva 1: Sosiaalinen vuokrakerrostalo Makartstraße Linz - Austria; AEE 1
10 (Ilman laatu ja lämpöviihtyisyys). Energiansäästötoimenpiteet on valittu siten, että ne sopivat vuosina 1960 ja 1980 (kuva 1), koska kyseisenä aikakautena kaikkialla Euroopassa rakennettiin runsasti asuinkerrostaloja. Näiden rakennusten energiatehokkuus on myös heikointa laatua (SQUARE työpaketti 2). 2
11 2 Tausta Asuinkerrostalon energiatehokkaasta peruskojauksesta tarkasteltaessa keskeistä on alhainen primääri ja loppuenergian käyttö suunnitttelun, rakentamisen ja käytön aikana. Tåtå tulee korostaa sekä peruskorjaustoimenpiteissä ja talotekniikkajärjestelmissä.. Energia-analyyseja varten tarvitaan tiedot nykyisestä energiankäytöstä ja tavoitteeksi asetetuista kulutusluvuista (Liite A). Lämpöviihtyisyyden laskennallinen tarkastelu edellyttää U-avojen selvittämistä. Näiden avulla voidaan tehdä tarvittavat viihtyisyystarkastelut lämityskaudella ISO 7730 mukaisesti. Tämän lisäksi on paljon muuta huomioon otettavaa. Asuinkerrpstlon energiankäytön analyysi ja ymmärtäminen edellyttää useiden asioiden selvittämistä energiakatselmuksessa. Tarjolla on lukuisia erilaisa vaihtoehtoja energiatehokkuuden parantamiseksi eri ilmastovyöhykkeillä. SQUARE projektissa päädyttiin kolmen eri ilmastovyöhykkeen käyttöön. Nämä on esitelty taulukossa 1. Jako ei ole tieteellisen tarkka vaan enemmäkin havainnolinen tapa osoittaa ilmastovyöhykkeittäin keskeiset energiansäästöratkaiut. Taulukko 1. Kolmen Eurooppalaisen ilmastovyöhykkeen ominasipiirtet. Ilmastovyöhykkeet on yarkoitettu ainoastan energiansäästöratkaisuiden valinta varten. (Vyöhykejako on kehitetty SQUARE projektissa AEE INTEC toimesta. ILMASTO/ Lämmin Leuto Viileä OMINAISPIIRTEET Lämmityskauden mitoituslämpötila [ C] 0 to to to -32 Ulkoilman keskilämpötila lämmityskaudella [ C] Kesäajan keskilämpötila [ C] Lämmitystarveluku 20/12 [K.d] Auringon säteilyenergia vaakasuoralle pinnalle [kwh/m²a] +8 to to to to to to Up to Edellä mainittujen seikkojen lisäksi sisäilmastoparametrit, taulukko 2. Huonelämpötilojen suunitteluarvot vaihtelevat eri maissa paikallisten suunnitteluperusteiden mukaisesti. Myös sisäilman mittausmenetelmät vaihtelevat maittain. Pohjoimaat suosivat ilmamäärien mittausta ja laskennallista asunnon 3
12 ilmanvaihtokerointa, muualla Euroopassa suositaan CO2-pitoisuutta asunnonilmanvaihdon ja ilman laadun indikaattorina. Tämä on ymmärretävää koska Etelä-Euroopassa käytetään paljon luonnolista ilmanvaihtoa, jooloin asunnon ilmavirrat voidaan mitata vain merkkiaineella- tai kaasulla. Suomessa painovoimainen ilmanvaihto jäi asuinkerrosyalosta pois jo 50 vuotta sitten. Poistoilmamäärät ovat todenettavissa yleensä poistoilmaelimistä. Espanjassa esimerkiksi uusille asunnoille, joissa on poistoilmapuhqltimia, on asetettu vähimmäisilmanvaihtolertoimet. lity. CO2-ohjausta ei kuintenkaan vaadita tässä yhteydessä. CO2 säätimien käyttö ilmanvaihdon tarpeenmukaiseen ohjauksen olisi kuitenkin eritttäin suositeltavaa. Taulukko 2. Sisäilmaparametrejä eri ilmastovyöhykkeille. (laatinut AEE INTEC ja SQUARE partnerit) ILMASTO LÄMMIN Leuto Viileä Huonelämpötila Talvi/Kesä [ C] Ilmanvaihtokeroin rate [1/h] tai 21/<26 20/<26 20/<26 0,35-0,4 0,3 0,2-0,5 * CO2-pitoisus [ppm] < *Tyhjä/Asuttu asunto SQUARE:n pilotprojektit eri maissa käyttävät erilaisia mitttausmentelmiä sisäilmaston laadun analysoimiseksi opas laatujärjestelmän käyttöön, työpaketti WP4 [6]. 4
13 3 Menetelmät Eurooppalaisen asuinkerrostalokannan energiankulutuksen ja sisäilmaston analysointi oli ensimmäinen askel kohti sästöpotentiaalin arvioinnissa. Tämä työ tehtiin yhteityössä työpaketti 2:ssa (taulukko 3). Taulukko 3. Arvioitu energiansäästöpotentiaali asuinkerrostaloissa. (Lähde: SQUAREtyöpaketti 2:n sisäinen raportti 2, vuonna 2009) LämmitysenergiantarveEnergiansäästöpotentiaali [kwh/m²a] [%] Itävalta Bulgaria > Suomi > Espanja 55 to Ruotsi Yksi tavoitteista oli kerätä tietoa ja kokemuksia erilaisita energiansästötavoista. Pääasiallisesti on käytetty proektin pilotkohteita (liite A). Asuntojen lämpöolotarkasteluihin käytetiin EXCEL laskentapohjaa, joka perustui ISO 7730 (Liite B). Toisena tavoitteena oli laajenta tarkastelu kaikkin energiatehokuuden paratamishankeisiin eri ilmastovyöhykkeille Euroopassa. Energiansätöprojketin osapuolten on helppo tehdä päätös, onko toimenpide toteuttamisen arvoinen. Toimenpiteiden tulee toteuttamiskelpoisia ja helposti ymmärretäviä. Seuraavaksi esiteltävät 10 eri toimenpidettä on tarkastelujen tulos. Energiatehokkuuden parantamistoimenpiteet on järjestetty näiden säästöpotentiaalin mukaan erilaisissa asuinkerrostaloissa. Arviointi tehtiin ensisijaisesti ilmastoolosuhteiden mukaan (lämmitys- ja jäähdytystarve), mutta myös huomioon ottaen rakennustavat ja paikalliset resurssit ja rakentamismääräykset. Lisäkai toimenpiteiden vaikutukset (hyödyt ja haitat) sisäilmastoon (lämpöolot ja ilman laatu) erilaissa rakennuksissa on huomioitu työpaketti WP 5:ssä.. Kansallisista projekteista työpaketti 6:ssa kerättyjen tietojen, työpaketin omien ja partnereiden kokemusten lisäksi täydensivät työpaketti WP 5 sisällön.. 5
14 4 Kaksi erilaista toimenpidetyyppiä Enerfiatehokuuden parannusteoimenpiteet voidaan jakaa kahteen ryhmään nergy input or demand (kuva 1.). Energy Efficiency and the Effect on Indoor Environment Optimized heating system Use of renewable energy sources Optimized heating control system Optimized ventilation system User s briefings/ behaviour BASIC MEASURES Refer to the building ACTIVE MEASURES Complete exterior insulation Thermal optimized windows/doors Airthightness External shadowing Natural cooling requirements Refer to building services and users Kuva 1 Energiateokkuuden parannustoimenpiteiden kaksi tasoa PERUS ja AKTIIVITASO johtavat parempaan energiatehokkuuteen ja ja hyvään sisäilmaston laatuun (AEE INTEC) PERUS-tason toimrnpiteet energiatekokuuden parantamiseksi on tarkoitettu minimivaatimuksiksi energiatehokaalle ja sisäilmastoltaan hyvälle rakennukselle ennen taloteknisten järjestelmien optimointia. Nämä toimenpiteet liittyvät rakennuksen rakenteisiin ja niiden osiin. Näiden toimenpiteiden toteuksen edellyttämä energia on selkeästi vähäisempi kuin saavutettavat säästöt. Optimointi koskaa rakennuksen passiivisia osia. AKTIIVISET (energiatehokkuus) toimenpiteet ovat täydentäviä ja kunnossapitoon liityviä toimenpiteet. taloteknisille järjestelmille tarkoituksena parantaa näiden toimintaa tai uusia niitä. Nämä toimenpiteet suoritetaan kun rakennus on saatu korkeimaan energiatehokkuuden luokaan. Pitkällä tähtäimellä ja verattu perustason toimenpiteisiin näiden vaikutus energiansäästön suuruuteen on pienempi mutta merkittävä. Tarvittava työ ja investoinit ovat suhteessa suuremmat koska investointien elinkaari on lyhyempi. Näitä ovat esimerkiksi lämmönjakokeskuksen, ilman laatuantureiden ja lämmöntalteenoton uusiminen tai rakentaminen. Optimointityö käsittelee rakennuksen aktiivisia järjestelmiä. 6
15 Luokituksen mukaan kaksi relevanttia enegiatehokuuden parantamisperiaatetta asuinkerrostaloja varten voidan esittää, 5 toimenpidettä on PERUS-tasoa ja 5 toimenpidettä aktiivisia (kuva 1. ja kappale 6.).a 7
16 5 Ennakoivat toimenpiteet eri ilmastoalueilla piteet ovat erilaisia voimavarojen tarpeiltaan ja energiavaikutuksiltaan. Ilmastovyöhykkeittäin tarkasteltuina toimenpiteiden määrä on pieni. Nämä liittyvät lämmitykseen ja jäähdytykseen. Kuvassa 2 pyritään antamaan lyhyt kuvaus ja selkeä kuvaus. Se on kitenkin suppea kuvaus työpaketti WP 5:stä. EU...regarding* W warm T temperate C cool Optimized ventilation system Optimized heating system Optimized heating system Heating with heat recovery with low temperature distribution and use of renewable energy sources Natural cooling requirements and External shadowing User s briefing Cooling... free cooling * Source: AEE INTEC, verified by SQUARE partners Kuva 2. Keskeiset energiatehokkuutta (lämmitys ja jäähdytys) parntavat toimpiteet Euroopan eri ilmastovyöhykeillä sijaitsevissa asuinkerrostaloissa. (AEE INTEC) 8
17 6 Kymmenen keinoa parantaa energiatehokkuutta 6.1 Ulkovaipan täydellinen eristäminen Kaikilla ilmastyovyöhykkeillä on tarvetta paranta rakennusten eristystä. Etelässä riittää 5cm ja pohjoisessa tarvitan jopa 40cm. Ennen lisäeristystä rakenteet tulee tutkia tarkoin (alapohja, ulkoseinät, katto jne.). Havaitut kosteusvauriot tulee kuivata ja selvittää niiden aiheuttaja.. Rakennusfysikaalisista sysitä eristyksen tulee sijaita kantavan ulkoseinärakenteen ulkopuolella (katso kuva 3.). Näin on myös helpompi korjata ja välttää kylmäsillat, prittää paksumpien ikkunoiden karmit ja hyväksikäyttää rakennuksen massa lämpöja kylmävarastona. Sisäpuolista eristettä käytetään historiallisesti arvoaissa rakennuksissa mutta se on riskialtisratkaksiu. Kuva 3. Yksityiskohtia ulkoseinän ja katon lisäeristyksestä. Numerot viittaavat eri kerroksiin. Seinä 1 Pintarappaus, 2 Tiilipintainen elementtiseinä, Mineraalivilla Flax between different thick wood C-posts, 6 Puulevy ja 1mm ilmarako levyjen välissä, 7 Kosteutta läpäisevä tuulensuojalevy, 8 Tuuletusrak ja hyönteisverkko, 9 Kuitusemnttilevy. Katto: 1 Kate, 2 Rimoitus 3/5, Ristitimoitus ja tuuletusväli 5/5, 4 Kosteutta läpäisevä tuulensupjalevy, 5 hengittävää puukuitua, 6 ja 7 mineraalivillaa tai vastaavaa vertikaalisen ja horisontaalisen runkorakenteen välissä, 8 Kosteussulku, 9 Exposed shuttering - tongue and groove, 10 Freely visible rafters (Reference: IBO - Austrian Institute for Healthy and Ecological Building, 2009) Vaikutus energiatehokkuuteen Lisäeristys vähentää lämpöhäviöitä ja kylmäsiltoja. 9
18 6.1.2 Muut edut/haitat ja vaikutus sisäilmastoon Lisäeristys parantaa lämpöviihtyisyyttä, mikäli alkuperäisen rakenteen U-arvo on suuri. Kylmäsiltojen aiheuttamat kosteusvauriot poistuva massaa voidan hyödyntää jäähdytyksessä vain mikäli eriste on seinän ulkopinnassa (katso kohta 6.5) Arvot Eristyksen hyvyyttä mitataan U-arvolla (yksikkö: W/m²K). Se vaihtelee < 0,2 W/m²K (tai vähemmän passiivitaloissa) kylmässä ilmastossa < 0,5 W/m²K lämpimässä ilmastossa. Kylmäsillan vaikutusta kuvaa termi W/mK (). Se kuvaa kylmäsillasta aiheutuvaa ylimääräistä lämpöhäviötä. Kylmäsillan lämmönjohtavuudelle on vaikeaa esittää enimmäisarvoa. Se riippuu ympäröivän materiaalin lämmönjohtavuudesta. Paksu eriste kylmäsillan ymärillä on tärkeää mutta se heikentää olennaisesti kokonaisuuden lämmöneristävyyttä. Alhainen :n arvo ilmoittaa kylmäsillan vaikutuksen olevan vähäinen. Se merkitsee myös tasaista seinän pintalämpötilajkaumaa. Tavoitteelinen arvo on alle 0,05 W/mK [2] Verifiointi Seuraavissa kansainvälisissä ja eurostandardeissa kuvataan lämmöneristävyyden laskentaa ja mittauksia: EN ISO 6946 Rakkekomponentit ja -elementit Terminen vastus ja lämpöjohtavuus Laskentamenetelmä (U-arvo) EN Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics EN ISO Ergonomics of the thermal environment - Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria (thermal comfort) Excel työkalu saatavissa SQUARE projektilta (katso liite B) EN ISO Thermal bridges in building construction - Calculation of heat flows and surface temperatures, e.g. Part 2: Linear thermal bridges (thermal bridges) Detailed engineering drawings are useful to identify and describe thermal bridges Parhaat käytännöt ja lisätiedot Kaikisa SQUARE projektin koekohteissa on käytetty ulkovaipan lisäeristystä. keskseisenä toimenpiteenä (katso kuva 4, kuva x ja kansallisia raporteja [3]). Linkejä Saksan ja Itävaltaan: 10
19 ja Passiivitalojen yksityiskohtia Luettelo ekologisista ratkaisuista Kuva 4.: Esivalmistettu ja eristetty moduliseinä Dieselweg, Graz; AEE INTEC Kuva 5. Lisäeriste ja uusi fasadi Brogården/Sweden (vasen kuva) ja sama sisältäpäin tapauksessa, josa ulkoseinän ulkopintaa ei voida lisäeristää historiallisessa rakennuksessa San Juan de Malta/Spain (References: SP ja TTA) 6.2 Termisesti optimoidut ikkunat/ovet Kaikisa Euroopan ilmastovyöhykkeillä tarvitaan paremmin eristettyjä ikkunoita ja ulko-ovia. Tämä on erityisen tärkeätä kylmässä ja leudossa ilmastossa. Ne yleistyvät myöa lämpimässä vyöhykkeessä. Ikkunoiden ja ovien alhaisen U-arvon lisäksi niiden ilmanpitävyys on erittäin myös lämpöviihtyisyyden kannalta (kuva 5.). 11
20 Condensation, followed by mould Kuva 5.Hyvin (vasemman puoleiset kuvat) ja väärin eristettu ikkunn puite voi kondensoida ja aiheuttaa kosteusvaurion (oikean puoleiset kuvat) (L hdes: AEE INTEC; Hochschule für Architektur, Bau und Holz HSB; "die umweltberatung") Vaikutus energiatehokkuuteen Ikkunat ja ovet, joilla on alhainen U-arvo vähntävät lämpöhäviöitä ja parantavat lämpöviihtyisyytä niiden läheisyydessä lämmityskaudella Muut edut/haitat ja vaikutus sisäilmastoon Suuret ikkunat hyvin eristetyssä asunnossa nostaa huonelämpötiloja keväällä ja kesällä. Ratkaisuna tähän ongelmaan on esimerkiksi ikkunakoon pienentäminen, aurinkosuojaus (katso myös kappale 6.4) Arvot Ikkunoiden ja ulko-ovien U-arvot vaihtelevat alle 1 W/m²K (tai passiivitalotaso) kylmässä ilmastossa aina 3 W/m²K lämpimässä ilmastossa. Auringonsäteilyn läpäisykerroin. (G-arvo) (huomioi ikkunan kautta satavan lämmitysenergian). Se vaihtelee 0,4 (erittäin hyvin eritetty ikkuna) ja 0,75 (kaksilasinen ikkuna) [4]. Se tarkoittaa sitä, etä 40-75% auringonsäteilystä läpäise ikkunan Verifiointi Seuraavissa kansainvälisissä ja eurostandardeissa kuvataan ikkunoiden ja ovien lämmöneristävyyden laskentaa ja mittauksia: EN ISO Thermal performance of windows, doors and shutters - Calculation of thermal transmittance (U-value) EN Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing (g-value) DIN 4108 Thermal protection in building construction (fixing windows; RAL-mounting ) 12
21 ÖNORM B Connection joints for windows, French doors and doors in external construction elements Principles for design and execution of work (fixing windows) Parhaat käytännöt ja lisätietoa Kaikissa SQUARE projketin koerakentamiskohteissa käytetään korkealaatuisia ikkunoita ja ulko-ovia [3]. Pilot-projektissa Dieselweg Graz/ Itävalta, käytettiiin esivalmistettuja julkisivuelementtejä, joihin ikkunat on asennettu valmiiksi (kuva 6.). Linkit Itävaltaan ja Saksaan: iikkunoiden testaus ja sertififiointi and Passiivitalojen rakenneratkaisut Lettelo ekologisista ratkaisista Kuva 6. Kolmilasiset ikkunat, joiden U-arvo on 0,85 W/m²K, pilot projektissa Brogården/Sweden (vasen kuva) ja julkisivuelementtiin integroitu ikkuna Dieselweg Graz/Austria (References: SP and AEE INTEC) 6.3 Rakennusvaipan tiiveys Periaatteessa kaikissa, mutta erityisesti kylmässä ja lauhkeassa ilmastovyöhykkeess tarvitaan ilmanpitäviä ulkovaipparakenteita. Tärkein periaateratkaisu on se, mine ilmanpitävä rakenne tehdän (ulkoseinän sisäpinnale vai uuden ja vanhan rakenten rajapintaan, jne) ja miten mut rakkennusosat kuten ikkunat ja ulkoovet liitetään siihen. (katso kuva 7). 13
22 Kuva 7. Ilmanpitävä rakenne; kiinnitä huomio liitoskohtiin (Lähde: Siga; PHI Darmstadt) Vaikutus energiatehokkuuteen Hyvä ilmanpitävyys säästää lämmityskuluissa kylmässä ilmastovyöhykkeessä ja jäähdytyskuluissa läpimässä vyöhykkeessä Muut edut/haitat ja vaikutus sisäilmastoon Kylmässä ilmastossa vetoisuus vähenee.. Kosteus- ja homevaurioiden riski vähenee kun kostea ilma ei pääse viileän rakenteen sisälle. Yhden millimetrin levyisestä ja metrin pituisestä raosta virtaa päivässä 800 grammaa vettä rakenteisiin mikäli ilmanpitävyys on ainoastaan 0,5g/m²(!) [5] Arvot Ilmanpitävyys voidaan mitat asunnon ulko-oviaukkoon asenettavalla yli/alipaineistajalla Blower Door Test.. Tuloksena on n50-luku. Peruskorjauksen jälkeen luvun tulisi olla enintään 1,5 /h (passiivitalossa enintään 0,6 /h) [2] Verifiointi Seuraavassa Eurooppalaisessa standardissa kuvataan menetelmä ilmanpitävyyden mittaamiseksi: EN Rakennusten lämpöteknillinen toiminta - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (blower door test) 14
23 6.3.5 Parhaat käytännöt ja linki lisätietoihin SQUARE-projektin koekohteisa suurin haaste on aikaansaada riittävä ilmanpitävyys (katso kuba 8. ja raportti [3]). Hyödyllinen linkki Saksaan: information to meet the requirements here Kuva 8. Blower door test käynnisät Brogården (vasen kuva) ja ullakon tivistäminen Dieselweg Graz (Lähde: SP and AEE INTEC) 6.4 Ulkoset aurinkosuojat Ulkoisten auringonsuojien tarkoituksena on estää asunnon ylikuumentuminen kesällä. Se on erityisen tärkeää lämpimässä ilmastossa mutta parantuneen eristyksen myötä myös muissa ilmastovyöhykkeissä. On myös muita syitä kuten asunnon asunnon lisäntyvät lämpökuormat (asunnon tekniset laitteet), isot ikkunat ilman omaa suojausta jne. 15
24 Kuva 9. Kaksi esimerkkiä ulkoisista auringonsuojista. Vasemmassa kuvassa valoa ohjaavat säleet ylempi osa ohjaa päivän valoa huoneseen (Lähdee: AEE INTEC) Kuva 10.Puiset sälekaihtimet Espanjan pilotrakennuksesa. (Lähde: SP) Vaikutus energiatehokkuuteen Ulkoiset auringonvarostimet vähentävät jäähdytystarvetta ja säästävät jäähdytysenergiaa mikäli koneelista jäähdytystä käytetään. Ne voivat vähentää keinovalontarvetta (kuva 9) tai ne voivat lisätä keinovalon tarvetta (kuva 10) Muut edut/haitat ja vaikutus sisäilmastoon Päivänvalon käyttö vähentää keinovalon tarvetta. Miköli sälekaihtimet ovat suljetut ilman, että päivänvaloa pääsee sisälle, keinovalon tarve kasvaa tarpeettomasti. Asunnon sisäinen suojaus vähentää häikäisyä ja heijastuksia Arvot Valoaläpäievän rakenneosan auringonläpäisykerroin ilmaistaan Fc(z)- tai Ts-arvoina. Sen arvn tulee olla enintään 0,3 mikä tarkoittaa, että enintän 30 % auringonsäteilystä läpäisee rakenteen. Vastaavasti päivänvalokerrointa D käytetään ilmaisemaan päivänvalo-ominaisuuksia. On hyvin yleistä ja helppoa vaikuttaa huoneen päivänvalon laatuun. Sitä kuvataan luminanssina (yksikkö on %). Mitä suurempi D:n arvo on, sitä enemmän päivänvaloa on saatavilla huoneessa. Sen tulee olla suurempi kuin 4 kaikissa huoneissa (4 % ulkoilman luminanssista) Verifiointi Seuraavat kansainväliset ja kansalliset stadardit käsittelevät varjostuksen ja päivänvalon määrän ja laadun laskentaa ja mittausta. 16
25 EN Blinds and shutters- Thermal and visual comfort- Performance characteristics and classification (solar transmittance) ASTM E (2009) - Standard Test Method for Solar Transmittance (Terrestrial) of Sheet Materials Using Sunlight (solar transmittance factor) ÖN B Thermal protection in building construction - Heat storage and solar impact (solar transmittance values) DIN Daylight in interiors- Part 4: Simplified determination of minimum window sizes for dwellings VDI Optimisation of daylighting and artificial lighting fundamentals (daylight) Parhaat käytännöt ja linkit lisätietoihin SQUARE-projektin pilotkohteissa käytetään erilasia suojausratkaisuja [3]. Suomessa tavoitteena oli käyttää parvkkeita ilman lasituksia. Viihtyisyys kesäaikana rakenuksissa. varjostimia (katso kuva 12.) Erilaisa Kuva 12. Auringonsäteilyltä suojaavia ratkaisuja (Lähdes: PhotoSolar A/S and AEE INTEC) 6.5 Vapaa jäähdytys Lämpimän ilmaston alueella ullakontuuletus (luonnos kuvassa 13) ja vaaleaksi väritetty katto ja julkisivu, läpituuletus (kuva 13.) ja yötuuletus (katso kappale 6.10), 17
26 yhistettyinä ulkoiseen eristykseen ja sisäpuoliseen lämpöä varastoivaan massaan ovat suositeltavia ratkaisuja sisälämpötilan hallintaan kesällä myös leudossa ilmastossa.. Kuva 13. Tuuletettu ullakko (katto) ja läpituuletus ovat vapan jähdytyksen perusratkaisujas (Lähdes: AEE INTEC) Vaikutus energiatehokkuuteen Vapaa jäähdytys vähentää jäähdytysenergian tarvetta. Asuinkerrostaloissa tulisi välttää koneellisen jäähdytyksen käyttöä. Kaukokylmä tai maaperästä saatava kylmä ovat energiatehokkaita vaihtoehtoja jäähdytysenergian lähteitä Muut edut/haita ja vaikutus sisäilmastoon Vaaleat julkisivut (eriste ulkopinnassa tai tuuletettu rakenne) ja tuletettu katto suojaavat materiaaleja lämpötilavaihteluiden aiheuttamilta materiaalivaurioilta koska ne heijastavat tai poistavat rakenteisiin kohdistuvan auringon säteilylämmön pois. Läpituuletus on tietyissä tilanteissa koneellisen jäähdytyksen täydentäjä. Ulkoilman alhainen lämpötila, liikennemelu, katumelu, katupöly, siitepöly, nopeat säävaihtelut estävät ikkunatuuletuksen käytön. Ikkunatuuletuksella ei myöskään voida ratkaista heinä- elokuussa esiintyvää liian kostean ulkoilman aiheuttamaa viihtyisyyshaittaa Arvot Jotta ilma virtaisi kattorakenteessa, tarvitaan vähintään 2 cm suuruinen virtausrako katteen ja eristyskerroksen väliin. Läpituuletus edellyttää tuuletusikkunaa ja parvekkeen ovea vastakkaisilla puolilla rakennusrunkoa. Avattavat ikkunat asunnoissa ovat Suomessa pakollisia. Lämpöä varastoivan ja luovuttavan massan tulisi olla etelän puoleisilssa huoneissa to kg ikkuna neliömetriä kohden Verifiointi Seuraavat kansainväliset ja kansalliset stadardit käsittelevät laskentaa ja mittausta: 18
27 EN Ventilation for buildings - Symbols, terminology and graphical symbols (cross ventilation) EN ISO Thermal performance of building components - Dynamic thermal characteristics - Calculation methods (heat storage) DIN 4108 Thermal protection in building construction (heat storage) ÖN B Thermal protection in building construction - Heat storage and solar impact (heat storage) Simulations (heat storage, cross ventilation,...) Parhaat ratkaisut ja linkit lisätietoihin Espanjan pilotprojektissa käytetään tuuletettua kattoa. Kesäajan viihtyisyys rakenuksissa Kuva 14: Tuuletettu katto Espanjan pilotkohteessa ( TTA) Linkki Itävaltaan: 6.6 Käyttäjien opastus/ Asukkiden käytös Jokainen peruskorjausprojekti on ennen kaikkea teknillinen ja organisatoorinen haaste. Asukaille (käyttäjille) suunnattu tiedonvälitys ja opastus tehokkaasen energiankäyttön ja hyvästä sisäilmasta huolehtimiseen rakennuksen elinkaaren aika on yhtä tärkeää. Käytttäjien ymmärrys heidän elintapojensa vaikutuksesta energiatehokkuuuteen ja rakennuksen kunnon säilymiseen ja asumisviihtyisyyteen on hyvin tärkeätä..on tärkeää antaa asukkaille tietoa ja työkslujs niin, että he voivat oppia minkälaisten asioiden kanssa he ovat tekemisissä (talotekniset järjestelmät, kotilauslaitteiden sähkön kulutus, ilmanvaihtojärjestelmän käyttö ja toiminta, jne..).. Tavoitteena on energiatehokas asuminen, hyödyntäkäämme asukkaiden kiinnostus ja kokemukset (katso kuva 14.). 19
Passiivitalo ja kaavasuunnittelu. Jyri Nieminen Jenni Jahn Miimu Airaksinen
Passiivitalo ja kaavasuunnittelu Jyri Nieminen Jenni Jahn Miimu Airaksinen PEP PEP eli Promotion of European Passive Houses on eurooppalainen hanke, jonka tarkoituksena on edistää passiivitalojen rakentamista.