Source: http://123doc.org/document/5617820-tieu-chuan-thi-nghiem-may-bien-ap-iec-60076-1.htm
Timestamp: 2019-08-18 11:13:34+00:00
Document Index: 55925024

Matched Legal Cases: ['art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 1', 'art 2', 'art 3', 'art 5', 'art 10', 'art 11', 'art 1', 'art 3', 'art 14']

INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Power transformers – Part 1: General Transformateurs de puissance – Partie 1: Généralités 2011-04 Edition 3.0 This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M IEC 60076-1:2011 ® Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) IEC 60076-1 Copyright © 2011 IEC, Geneva, Switzerland All rights reserved Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information Droits de reproduction réservés Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de la CEI ou du Comité national de la CEI du pays du demandeur Si vous avez des questions sur le copyright de la CEI ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de la CEI de votre pays de résidence IEC Central Office 3, rue de Varembé CH-1211 Geneva 20 Switzerland Email: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch About the IEC The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies About IEC publications A propos de la CEI La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des normes internationales pour tout ce qui a trait l'électricité, l'électronique et aux technologies apparentées A propos des publications CEI Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu Veuillez vous assurer que vous possédez l’édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié  Catalogue des publications de la CEI: www.iec.ch/searchpub/cur_fut-f.htm Le Catalogue en-ligne de la CEI vous permet d’effectuer des recherches en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d’études,…) Il donne aussi des informations sur les projets et les publications retirées ou remplacées  Just Published CEI: www.iec.ch/online_news/justpub Restez informé sur les nouvelles publications de la CEI Just Published détaille deux fois par mois les nouvelles publications parues Disponible en-ligne et aussi par email  Electropedia: www.electropedia.org Le premier dictionnaire en ligne au monde de termes électroniques et électriques Il contient plus de 20 000 termes et définitions en anglais et en franỗais, ainsi que les termes ộquivalents dans les langues additionnelles Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International en ligne  Service Clients: www.iec.ch/webstore/custserv/custserv_entry-f.htm Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions, visitez le FAQ du Service clients ou contactez-nous: Email: csc@iec.ch Tél.: +41 22 919 02 11 Fax: +41 22 919 03 00 This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published  Catalogue of IEC publications: www.iec.ch/searchpub The IEC on-line Catalogue enables you to search by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,…) It also gives information on projects, withdrawn and replaced publications  IEC Just Published: www.iec.ch/online_news/justpub Stay up to date on all new IEC publications Just Published details twice a month all new publications released Available on-line and also by email  Electropedia: www.electropedia.org The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in additional languages Also known as the International Electrotechnical Vocabulary online  Customer Service Centre: www.iec.ch/webstore/custserv If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please visit the Customer Service Centre FAQ or contact us: Email: csc@iec.ch Tel.: +41 22 919 02 11 Fax: +41 22 919 03 00 Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED ® Edition 3.0 2011-04 INTERNATIONAL STANDARD NORME INTERNATIONALE Power transformers – Part 1: General INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE PRICE CODE CODE PRIX ICS 29.180 ® Registered trademark of the International Electrotechnical Commission Marque déposée de la Commission Electrotechnique Internationale XB ISBN 978-2-88912-438-1 This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M Transformateurs de puissance – Partie 1: Généralités Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) IEC 60076-1 60076-1  IEC:2011 CONTENTS FOREWORD Scope Normative references Terms and definitions 3.1 General 3.2 Terminals and neutral point 3.3 Windings 10 3.4 Rating 11 3.5 Tappings 13 3.6 Losses and no-load current 15 3.7 Short-circuit impedance and voltage drop 16 3.8 Temperature rise 17 3.9 Insulation 17 3.10 Connections 17 3.11 Test classification 18 3.12 Meteorological data with respect to cooling 19 3.13 Other definitions 19 Service conditions 20 4.1 General 20 4.2 Normal service conditions 20 Rating and general requirements 22 Rated power 22 5.1.1 General 22 5.1.2 Preferred values of rated power 22 5.1.3 Minimum power under alternative cooling modes 22 5.1.4 Loading beyond rated power 23 5.2 Cooling mode 23 5.3 Load rejection on transformers directly connected to a generator 23 5.4 Rated voltage and rated frequency 23 5.4.1 Rated voltage 23 5.4.2 Rated frequency 23 5.4.3 Operation at higher than rated voltage and/or at other than rated frequency 24 5.5 Provision for unusual service conditions 24 5.6 Highest voltage for equipment U m and dielectric tests levels 25 5.7 Additional information required for enquiry 25 5.7.1 Transformer classification 25 5.7.2 Winding connection and number of phases 25 5.7.3 Sound level 26 5.7.4 Transport 26 5.8 Components and materials 26 Requirements for transformers having a tapped winding 27 6.1 6.2 6.3 General – Notation of tapping range 27 Tapping voltage – tapping current Standard categories of tapping voltage variation Maximum voltage tapping 27 Tapping power Full-power tappings – reduced-power tappings 30 This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M 5.1 Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) –2– –3– 6.4 Specification of tappings in enquiry and order 31 6.4.1 General 31 6.4.2 Constructional specification 31 6.4.3 Functional specification 32 6.5 Specification of short-circuit impedance 32 6.6 Load loss and temperature rise 33 Connection phase displacement symbols 34 7.1 8.1 General 39 8.2 Information to be given in all cases 39 8.3 Additional information to be given when applicable 40 Safety, environmental and other requirements 41 9.1 Safety and environmental requirements 41 9.1.1 Liquid leaks 41 9.1.2 Safety considerations 41 9.2 Dimensioning of neutral connection 42 9.3 Liquid preservation system 42 9.4 DC currents in neutral circuits 43 9.5 Centre of gravity marking 43 10 Tolerances 43 11 Tests 44 11.1 General requirements for routine, type and special tests 44 11.1.1 General 44 11.1.2 Routine tests 46 11.1.3 Type tests 46 11.1.4 Special tests 47 11.2 Measurement of winding resistance 47 11.2.1 General 47 11.2.2 Dry-type transformers 47 11.2.3 Liquid-immersed type transformers 48 11.3 Measurement of voltage ratio and check of phase displacement 48 11.4 Measurement of short-circuit impedance and load loss 48 11.5 Measurement of no-load loss and current 49 11.6 Measurement of zero-sequence impedance(s) on three-phase transformers 50 11.7 Tests on on-load tap-changers ─ Operation test 51 This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M Connection and phase displacement symbols for three-phase transformers and for single phase transformers connected in a three phase bank 34 7.1.1 Connection symbol 34 7.1.2 Phase displacement in clock number notation 34 7.1.3 Windings not intended to be loaded 35 7.1.4 Reconnectable windings 35 7.1.5 Examples 35 7.2 Connection and phase displacement symbols for single phase transformers not in three phase bank 37 7.2.1 Connection symbol 37 7.2.2 Phase displacement in clock number notation 38 7.2.3 Windings not intended to be loaded 38 7.2.4 Reconnectable windings 38 Rating plates 39 Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60076-1  IEC:2011 60076-1  IEC:2011 11.8 Leak testing with pressure for liquid immersed transformers (tightness test) 51 11.9 Vacuum deflection test for liquid immersed transformers 51 11.10 Pressure deflection test for liquid immersed transformers 52 11.11 Vacuum tightness test on site for liquid immersed transformers 53 11.12 Check of core and frame insulation 53 12 Electromagnetic compatibility (EMC) 53 13 High frequency switching transients 54 Annex A (informative) Check list of information to be provided with enquiry and order 55 Annex B (informative) Examples of specifications for transformers with tappings 59 Annex C (informative) Specification of short-circuit impedance by boundaries 63 Annex D (informative) Examples of three-phase transformer connections 64 Annex E (normative) Temperature correction of load loss 67 Annex F (informative) Facilities for future fitting of condition monitoring systems to transformers 68 Annex G (informative) Environmental and safety considerations 69 Bibliography 70 Figure – Different types of voltage variation 30 Figure – Illustration of 'clock number' notation 35 Figure – Illustration of 'clock number' notation for transformers with open windings 37 Figure – Illustration of 'clock number' notation 39 Figure C.1 – Example of specification of short-circuit impedance by boundaries 63 Figure D.2 – Additional connections 65 Figure D.3 – Designation of connections of three-phase auto-transformers by connection symbols (auto-transformer Ya0) 66 Figure D.4 – Example of three single-phase transformers connected to form a threephase bank (connection symbol Yd5) 66 Table – Tolerances 44 Table B.1 – Example of combined voltage variation 60 Table B.2 – Example of functional specification with HV voltage variation 61 Table B.3 – Example of functional specification with LV voltage variation 62 Table F.1 – Facilities for condition monitoring 68 This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M Figure D.1 – Common connections 64 Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) –4– –5– INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION _ POWER TRANSFORMERS – Part 1: General FOREWORD 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees) The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”) Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work International, governmental and nongovernmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights International Standard IEC 60076-1 has been prepared by IEC technical committee 14: Power transformers This third edition cancels and replaces the second edition published in 1993, and its Amendment 1(1999) It is a technical revision This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: – addition of a definition of harmonic content; – addition of a subclause on transport; – addition of functional method of specification; – addition of connection symbols for single phase transformers; – addition of safety and environmental requirements; – addition of requirements for liquid preservation systems; This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60076-1  IEC:2011 – addition of a clause on DC currents; – addition of vacuum, pressure and leak tests on tanks; – the requirements formerly in Annex A are now incorporated in the text and Annex A is now an informative checklist; – informative annexes have been added on facilities for condition monitoring and environmental and safety considerations The text of this standard is based on the following documents: FDIS Report on voting 14/675/FDIS 14/682/RVD Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part A list of all parts of the IEC 60076 series can be found, under the general title Power transformers, on the IEC website The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific publication At this date, the publication will be reconfirmed, withdrawn, replaced by a revised edition, or amended This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M • • • • Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60076-1  IEC:2011 –6– –7– POWER TRANSFORMERS – Part 1: General Scope This part of IEC 60076 applies to three-phase and single-phase power transformers (including auto-transformers) with the exception of certain categories of small and special transformers such as: – single-phase transformers with rated power less than kVA and three-phase transformers less than kVA; – transformers, which have no windings with rated voltage higher than 000 V; – instrument transformers; – traction transformers mounted on rolling stock; – starting transformers; – testing transformers; – welding transformers; – explosion-proof and mining transformers; – transformers for deep water (submerged) applications This standard does not address the requirements that would make a transformer suitable for mounting in a position accessible to the general public For those categories of power transformers and reactors which have their own IEC standards, this part is applicable only to the extent in which it is specifically called up by cross-reference in the other standard Such standards exist for: – reactors in general (IEC 60076-6); – dry-type transformers (IEC 60076-11); – self-protected transformers (IEC 60076-13); – gas-filled power transformers (IEC 60076-15); – transformers for wind turbine applications (IEC 60076-16); – traction transformers and traction reactors (IEC 60310); – converter transformers for industrial applications (IEC 61378-1); – converter transformers for HVDC applications (IEC 61378-2) At several places in this part it is specified or recommended that an 'agreement' should be reached concerning alternative or additional technical solutions or procedures Such agreement is made between the manufacturer and the purchaser The matters should preferably be raised at an early stage and the agreements included in the contract specification This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M When IEC standards not exist for such categories of transformers (in particular transformer having no winding exceeding 1000 V for industrial applications), this part of IEC 60076 may still be applicable either as a whole or in part Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60076-1  IEC:2011 60076-1  IEC:2011 Normative references The following referenced documents are indispensable for the application of this document For dated references, only the edition cited applies For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies IEC 60076-2, Power transformers – Part 2: Temperature rise for liquid-immersed transformers IEC 60076-3:2000, Power transformers – Part 3: Insulation levels, dielectric tests and external clearances in air IEC 60076-5:2006, Power transformers – Part 5: Ability to withstand short circuit IEC 60076-10:2001, Power transformers – Part 10: Determination of sound levels IEC 60076-11:2004, Power transformers – Part 11: Dry-type transformers IEC 60137:2008, Insulated bushings for alternating voltages above 000 V IEC 60214-1:2003, Tap-changers – Part 1: Performance requirements and test methods IEC 60296:2003, Fluids for electrotechnical applications – Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear IEC 60721-3-4:1995, Classification of environmental conditions – Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Section 4: Stationary use at nonweatherprotected locations Terms and definitions For the purposes of this document, the following terms and definitions apply NOTE Other terms use the meanings ascribed to them in the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) 3.1 General 3.1.1 power transformer a static piece of apparatus with two or more windings which, by electromagnetic induction, transforms a system of alternating voltage and current into another system of voltage and current usually of different values and at the same frequency for the purpose of transmitting electrical power [IEC 60050-421:1990, 421-01-01, modified] 3.1.2 auto-transformer a transformer in which at least two windings have a common part [IEC 60050-421:1990, 421-01-11] NOTE Where there is a need to express that a transformer is not auto-connected, use is made of terms such as separate winding transformer, or double-wound transformer (see IEC 60050-421:1990, 421-01-13) This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M ISO 9001:2008, Quality management systems – Requirements Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) –8– Z HV = B.4.2 z 100 U × HV S r Exemple 4.2 – Transformateur spécifié avec variation de la tension BT Transformateur abaisseur puissance assignée: 70 MVA la prise principale tensions assignées: 220 kV/90 kV tension maximale de service: +10 % nombre de positions de réglage: 26 taille de la position de réglage: 1% variation sur la tension BT: + 10 % – 15 % impédance: 10 % sur toutes les prises sur la base de 70 MVA facteur de puissance minimum pleine charge: 0,8 NOTE La spécification est la même que dans l'exemple 4.1 l'exception du changement de la variation de la tension HT en variation de la tension BT À l'exception de la prise principale, par rapport au transformateur de l'exemple 1, ce transformateur aura des impédances ohmiques différentes et en conséquence, des courants de court-circuit différents sont disponibles en BT, même lorsque la tension HT et la prise sont les mêmes Tableau B.3 – Exemple de spécification fonctionnelle avec variation de la tension sur la BT Prises Tension permanente maximale (à charge) Courant de Puisprise assigné sance de prise Impédance de courtcircuit U HV U LV HT BT I HV I LV S tap z kV kV kV kV A A MVA % a Courant de court circuit disponibl e sur la BT 220 kV Z HV Ω/ Phase kA (+10 %) 2,72 220 81 242 99 165 449 63 10 69 4,99 (+5 %) 2,57 220 85,5 242 99 175 449 66,5 10 69 4,73 11 (0 %) 2,44 220 90 242 99 184 449 70 10 69 4,49 17 (–5 %) 2,33 220 94,5 242 99 193 449 73,5 10 69 4,28 21 (–10 %) 2,22 220 99 242 99 202 449 77 10 69 4,08 27 (–15 %) 2,13 220 103,5 242 99 211 449 80,5 10 69 3,90 a en référence 70 MVA This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M Tension de Rapport de trans- prise assignée formation vide Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60076-1  CEI:2011 – 136 – – 137 – Annexe C (informative) Spécification d'impédance de court-circuit par les limites 30 27,8 28 Impédance (%) 26 24,1 24 22 21,7 20,6 20 18 16 14 –20 –15 –10 –5 +5 +10 Etendue de prises (%) IEC 685/11 La limite inférieure est déterminée par la surintensité de courant admissible au secondaire, au cours d'un défaut franc La ligne en tirets est un exemple de courbe d'impédance de court-circuit d'un transformateur qui conviendrait cette spécification Figure C.1 – Exemple de spécification d'impédance de court-circuit par les limites This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M La limite supérieure est une valeur constante de l'impédance de court-circuit en pourcentage, qui est déterminée par la chute de tension admissible pour une charge spécifiée et un facteur de puissance spécifié Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60076-1  CEI:2011 Annexe D (informative) Exemples de couplages de transformateurs triphasés Les couplages usuels sont illustrés la Figure D.1 I II Yy0 i ii I III III II i iii iii Dd0 Dz0 ii Yd1 Dy1 Yz1 Yd5 Dy5 Yz5 Yy6 Dd6 Dz6 Yd11 Dy11 Yz11 11 IEC 686/11 Les conventions de dessin sont les mêmes que pour la Figure (Article 7) du document principal Figure D.1 – Couplages usuels This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60076-1  CEI:2011 – 138 – Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60076-1  CEI:2011 – 139 – Les couplages additionnels sont illustrés la Figure D.2 10 Dz2 Dd4 Dz4 Dy7 Yz7 Dd8 Dz8 Dd10 Dz10 IEC 687/11 Les conventions de dessin sont les mêmes que pour la Figure (Article 7) du document principal Figure D.2 – Couplages additionnels This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M Yd7 Dd2 I I II III i i iii ii iii ii III II IEC 688/11 Figure D.3 – Désignation des couplages des autotransformateurs triphasés par des symboles de couplage (autotransformateur Ya0) I (i) (ii) (i) (ii) iii ii III III (i) i i ii iii II (i) (ii) (i) (ii) (i) (ii) IEC 689/11 Figure D.4 – Exemple de trois transformateurs monophasés formant un groupe triphasé (symbole de couplage Yd5) This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M I II (ii) Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60076-1  CEI:2011 – 140 – – 141 – Annexe E (normative) Correction de température des pertes dues la charge Liste des symboles Indice se rapporte aux mesures de la « résistance froid de l'enroulement » (11.2); Indice indique les conditions pendant les mesures de pertes dues la charge (11.4); r indique les conditions la « température de référence » (11.1); R résistance; θ température d'enroulement en °C; P pertes dues la charge; I courant de charge spécifié pour déterminer les pertes (courant assigné, courant de prise, autres valeurs spécifiées correspondant des cas de charge particuliers); Pa « pertes supplémentaires » La mesure de la résistance d'enroulement est effectuée la température θ La valeur mesurée est R R = R1 235 + θ (cuivre) 235 + θ1 Pa2 = P2 − ∑I ∑I R = R1 225 + θ (aluminium) 225 + θ1 R2 est la somme des pertes résistives en courant continu dans tous les R2 enroulements A la température de référence θ r , la résistance de l'enroulement est R r , les pertes supplémentaires P ar et les pertes totales dues la charge P r Rr = R1 235 + θr (cuivre) 235 + θ1 Par = Pa 235 + θ 235 + θr Rr = R1 225 + θr (aluminium) 225 + θ1 Par = Pa 225 + θ 225 + θr Pour les transformateurs immergés dans un liquide, avec une température de référence de 75 °C, les formules deviennent les suivantes: Rr = R1 310 (cuivre) 235 + θ1 Rr = R1 300 (aluminium) 225 + θ1 This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M Les pertes dues la charge sont mesurées une température moyenne d'enroulement égale θ Les pertes mesurées P correspondent au courant spécifié I Ces pertes correspondent aux « pertes joule »: I R et aux « pertes supplémentaires »: P a2 Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60076-1  CEI:2011 Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) D'où: P r = ∑I R r + P ar 225 + θ 300 Par = Pa 235 + θ 310 Par = Pa 60076-1  CEI:2011 – 142 – This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M – 143 – Annexe F (informative) Dispositifs pour l’utilisation ultérieure de systèmes de surveillance de condition (monitoring) pour transformateurs S’il est souhaité d’équiper le transformateur d’équipements permettant l’installation ultérieure de système de surveillance de condition (monitoring), il convient de considérer les capteurs et les installations suivants Les capteurs et les équipements prévus doivent faire l’objet d’un accord entre le constructeur et l'acheteur et dépendront de la taille et de la criticité du transformateur De plus amples informations sont données dans la brochure CIGRE 343 Tableau F.1 – Dispositif de surveillance d’état (monitoring) Préparation suggérée pour la surveillance Température de l’huile en haut de cuve Capteur Température de l’huile en bas de cuve Capteur Teneurs en gaz dans l’huile (sortie unique) Dispositif pour fixer le capteur Humidité dans l’huile Dispositif pour fixer le capteur Niveau d'huile (alarme) du conservateur Contact d'alarme Niveau d'huile (indication) du conservateur Capteur Moniteur de gaz multiple Dispositif pour fixer le capteur Capteur de décharges partielles Dispositif pour fixer le capteur Courant de neutre en courant continu Dispositif pour fixer le capteur Circuit magnétique Mise la terre sortie Température du fluide de refroidissement Capteur Fonctionnement réfrigérant Débitmètre ou contact auxiliaire Température de l’huile l'entrée du réfrigérant Capteur Température de l’huile la sortie du réfrigérant Capteur Tension la prise de mesure des traversées Dispositif pour fixer le transducteur Courant de charge Transformateur de courant additionnel Pression d'huile des traversées Dispositif pour fixer le capteur Position du changeur de prises Capteur Consommation de puissance active de la motorisation du changeur de prise Dispositif pour fixer le transducteur Température de l'huile du compartiment commutateur du changeur de prise Dispositif pour fixer le capteur Température de l'huile du compartiment du sélecteur du changeur de prise Dispositif pour fixer le capteur Température de la cuve principale proximité du changeur de prises Dispositif pour fixer le capteur Indication de niveau d'huile du commutateur Dispositif pour fixer le capteur Alarme de niveau d'huile du commutateur Contact d'alarme Etat de l’huile du commutateur Dispositif pour fixer le capteur This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M Paramètre de surveillance Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60076-1  CEI:2011 60076-1  CEI:2011 Paramètre de surveillance Préparation suggérée pour la surveillance Surveillance des opérations du commutateur Contacts auxiliaires dans le commutateur Température des points chauds des enroulements Capteur Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) – 144 – This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M – 145 – Annexe G (informative) Considérations liées l'environnement et la sécurité Il convient de prendre en considération l'impact environnemental du transformateur la fois par le constructeur et l'utilisateur au cours de la durée de vie de l’appareil depuis sa conception jusqu’à sa mise au rebut Il convient de tenir compte des facteurs suivants lors de cet examen et d’entreprendre des efforts pour réduire au minimum l'impact global de la production de l'utilisation et du démantèlement du produit 1) Il convient d'évaluer les matières premières du transformateur au regard des critères suivants: a) consommation d'énergie lors de l'extraction du raffinage et de la production; b) déchets et pollution lors de l'extraction du raffinage et de la production; c) toxicité ou autres effets des matériaux ou processus sur la santé du personnel lors de l'extraction du raffinage et de la production; d) impact environnemental du matériau 2) Il convient que la spécification et la conception du transformateur prennent en compte: a) la sécurité des personnes pendant la fabrication, l'installation, l'exploitation, la maintenance et la mise au rebut; b) la consommation d'énergie au cours de la durée de vie du transformateur; c) l'utilisation durable des matières premières dans le transformateur; d) l'élimination ou la minimisation de l'utilisation de matières dangereuses ou nuisibles l'environnement; f) la mise au rebut du transformateur, l'élimination ou la minimisation de l'utilisation de matériaux ou de mélanges de matériaux qui les rendra difficile, voire impossible, réutiliser ou recycler 3) En ce qui concerne la phase de fabrication, il convient que le client prenne en compte dans la spécification et que le constructeur tienne compte pendant la fabrication du transformateur des éléments suivants: a) l'utilisation d'un système de management environnemental (ISO 14001); b) l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources; c) l'élimination ou la l'environnement; réduction des émissions et des déchets nuisibles d) la réutilisation ou le recyclage des déchets; e) la santé et la sécurité du personnel 4) Autres aspects a) utilisation de l'énergie et impact environnemental du transport vers le site; b) élimination ou réutilisation des matériaux d'emballage; c) santé ou impact environnemental des substances qui peuvent être générées par d'éventuels défauts; d) dégagement potentiel de matières nuisibles l'environnement au cours d'un fonctionnement anormal ou d'un défaut Le cycle de vie du transformateur peut être considéré en termes d’énergie et de consommable en entrée et de déchets produits en sortie This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M e) le confinement des matières dangereuses ou nuisibles l'environnement; Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60076-1  CEI:2011 Bibliographie CEI 60050-421:1990, Vocabulaire Électrotechnique Transformateurs de puissance et bobines d’inductance International – Chapitre 421: CEI 60060 (toutes les parties), Techniques des essais haute tension CEI 60068-3-3, Essais d'environnement – Partie 3: Guide – Méthodes d'essais sismiques applicables aux matériels CEI 60076-4, Transformateurs de puissance – Partie 4: Guide pour les essais au choc de foudre et au choc de manœuvre – Transformateurs de puissance et bobines d'inductance CEI 60076-6, Transformateurs de puissance – Partie 6: Bobines d’inductance CEI 60076-7, Transformateurs de puissance – Partie 7: Guide de charge pour transformateurs immergés dans l’huile CEI 60076-8:1997, Transformateurs de puissance – Partie 8: Guide d’application CEI 60076-10-1, Transformateurs de puissance – Partie 10-1: Détermination des niveaux de bruit – Guide d’application CEI 60076-12, Transformateurs de puissance transformateurs de puissance de type sec – Partie 12: Guide de charge pour CEI/TS 60076-14, Power transformers – Part 14: Design and application of liquid-immersed power transformers using high-temperature insulation materials (disponible en anglais seulement) CEI 60076-15:2008, Transformateurs puissance isolation gazeuse de puissance – Partie 15: Transformateurs de CEI 60076-16, Transformateurs de puissance – Partie 16: Transformateurs pour applications éoliennes CEI 60270, Techniques des essais haute tension – Mesure des décharges partielles CEI 60310, Applications ferroviaires – Transformateurs de traction et bobines d'inductance bord du matériel roulant CEI 60529:1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) CEI 60616:1978, Marquage des bornes et prises de transformateurs de puissance CEI/TS 60815 (toutes les parties), Selection and dimensioning of high voltage insulators intended for use in polluted conditions (disponible en anglais seulement) CEI 61378 (toutes les parties), Transformateurs de conversion _ A publier This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M CEI 60076-13, Transformateurs de puissance – Partie 13: Transformateurs auto-protégés immergés dans un liquide diélectrique Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60076-1  CEI:2011 – 146 – – 147 – CEI 61378-1, Transformateurs de conversion – Partie 1: Transformateurs pour applications industrielles CEI 61378-2, Transformateurs de conversion – Partie 2: Transformateurs pour applications CCHT CEI 62032, Guide for the application, specification, and testing of phase-shifting transformers (disponible en anglais seulement) CEI 62262, Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK) ISO 3:1973, Nombres normaux – Séries de nombres normaux ISO 2178:1982, Revêtements métalliques non magnétiques sur métal de base magnétique – Mesurage de l'épaisseur du revêtement – Méthode magnétique ISO 2409:2007, Peintures et vernis – Essai de quadrillage ISO 12944 (toutes les parties), Peintures et vernis – Anticorrosion des structures en acier par systèmes de peinture ISO 14001, Systèmes de management environnemental – Spécification et lignes directrices pour son utilisation ISO 14122 (toutes les parties), Sécurité des machines – Moyens d'accès permanents aux machines ANSI/IEEE C57.12.90, IEEE standard test code for liquid-immersed distribution, power and regulating transformers (disponible en anglais seulement) IEEE C57.142, Guide to describe the occurrence and mitigation of switching transients induced by transformer, switching device, and system interaction (disponible en anglais seulement) Brochure CIGRE 156, Guide for customers specifications for transformers 100 MVA and 123 kV and above (disponible en anglais seulement) Brochure CIGRE 204, Guide for transformer design review (disponible en anglais seulement) Brochure CIGRE 343, Recommendations for Condition Monitoring and Condition Assessment Facilities for Transformers (disponible en anglais seulement) _ This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M ANSI/IEEE C57.12.00, General requirements for liquid-immersed distribution, power and regulating transformers (disponible en anglais seulement) Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) 60076-1  CEI:2011 Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M ELECTROTECHNICAL COMMISSION 3, rue de Varembé Switzerland Tel: + 41 22 919 02 11 Fax: + 41 22 919 03 00 info@iec.ch www.iec.ch This copy downloaded on 2015-12-10 01:32:12 -0600 by authorized user Cong ty TNHH MTV Thi Nghiem Dien M PO Box 131 CH-1211 Geneva 20 Copyrighted material licensed to Electricity of Vietnam by Thomson Scientific, Inc (www.techstreet.com) INTERNATIONAL
Xem thêm: TIêu chuẩn thí nghiệm máy biến áp iec 60076 1, TIêu chuẩn thí nghiệm máy biến áp iec 60076 1, 1 General – Notation of tapping range, 1 General requirements for routine, type and special tests, 6 Measurement of zero-sequence impedance(s) on three-phase transformers, Figure C.1 – Example of specification of short-circuit impedance by boundaries, Table F.1 – Facilities for condition monitoring, 7 Impédance de court-circuit et chute de tension, 12 Données météorologiques concernant le refroidissement, 1 Généralités – Notation d&apos;étendue de prises, 1 Symboles des couplages et des déphasages pour les transformateurs triphasés et monophasés raccordés en banc triphasé, 3 Système de conservation du liquide, 1 Exigences générales pour les essais individuels de série, les essais de type et les essais spéciaux, 12 Vérification de l’isolation du circuit magnétique et de son habillage, Figure D.4 – Exemple de trois transformateurs monophasés formantun groupe triphasé (symbole de couplage Yd5), Tableau F.1 – Dispositif de surveillance d’état (monitoring)
3.2 Terminals and neutral point
3.3 Windings
3.5 Tappings
3.6 Losses and no-load current
3.7 Short-circuit impedance and voltage drop
3.8 Temperature rise
3.9 Insulation
3.11 Test classification
3.12 Meteorological data with respect to cooling
3.13 Other definitions
5 Rating and general requirements
5.1 Rated power
5.2 Cooling mode
5.3 Load rejection on transformers directly connected to a generator
5.4 Rated voltage and rated frequency
5.5 Provision for unusual service conditions
5.6 Highest voltage for equipment Um and dielectric tests levels
5.7 Additional information required for enquiry
5.8 Components and materials
6 Requirements for transformers having a tapped winding
6.1 General – Notation of tapping range
6.2 Tapping voltage – tapping current. Standard categories of tappingvoltage variation. Maximum voltage tapping
6.3 Tapping power. Full-power tappings – reduced-power tappings
6.4 Specification of tappings in enquiry and order
6.5 Specification of short-circuit impedance
6.6 Load loss and temperature rise
7 Connection phase displacement symbols
7.1 Connection and phase displacement symbols for three-phase transformers and for single phase transformers connected in a three phase bank
7.2 Connection and phase displacement symbols for single phase transformers not in three phase bank
8 Rating plates
8.2 Information to be given in all cases
8.3 Additional information to be given when applicable
9 Safety, environmental and other requirements
9.1 Safety and environmental requirements
9.2 Dimensioning of neutral connection
9.3 Liquid preservation system
9.4 DC currents in neutral circuits
9.5 Centre of gravity marking
11.1 General requirements for routine, type and special tests
11.2 Measurement of winding resistance
11.3 Measurement of voltage ratio and check of phase displacement
11.4 Measurement of short-circuit impedance and load loss
11.5 Measurement of no-load loss and current
11.6 Measurement of zero-sequence impedance(s) on three-phase transformers
11.7 Tests on on-load tap-changers ─ Operation test
11.8 Leak testing with pressure for liquid immersed transformers (tightness test)
11.9 Vacuum deflection test for liquid immersed transformers
11.10 Pressure deflection test for liquid immersed transformers
11.11 Vacuum tightness test on site for liquid immersed transformers
11.12 Check of core and frame insulation
12 Electromagnetic compatibility (EMC)
13 High frequency switching transients
Annex A (informative) Check list of information to be provided with enquiry and order
Annex B (informative) Examples of specifications for transformers with tappings
Annex C (informative) Specification of short-circuit impedance by boundaries
Annex D (informative) Examples of three-phase transformer connections
Annex E (normative) Temperature correction of load loss
Annex F (informative) Facilities for future fitting of condition monitoring systems to transformers
Annex G (informative) Environmental and safety considerations
Figure 1 – Different types of voltage variation
Figure 2 – Illustration of &apos;clock number&apos; notation
Figure 3 – Illustration of &apos;clock number&apos; notation for transformers with open windings
Figure 4 – Illustration of &apos;clock number&apos; notation
Figure C.1 – Example of specification of short-circuit impedance by boundaries
Figure D.1 – Common connections
Figure D.2 – Additional connections
Figure D.3 – Designation of connections of three-phase auto-transformersby connection symbols (auto-transformer Ya0)
Figure D.4 – Example of three single-phase transformers connectedto form a three-phase bank (connection symbol Yd5)
Table 1 – Tolerances
Table B.1 – Example of combined voltage variation
Table B.2 – Example of functional specification with HV voltage variation
Table B.3 – Example of functional specification with LV voltage variation
Table F.1 – Facilities for condition monitoring
3.2 Bornes et point neutre
3.3 Enroulements
3.4 Régime assigné
3.5 Prises
3.6 Pertes et courant à vide
3.7 Impédance de court-circuit et chute de tension
3.8 Echauffement
3.9 Isolement
3.10 Connexions
3.11 Catégories d’essais
3.12 Données météorologiques concernant le refroidissement
3.13 Autres définitions
4 Conditions de service
4.2 Conditions normales de service
5.1 Puissance assignée
5.2 Mode de refroidissement
5.3 Déclenchement de la charge sur les transformateurs directement reliés à un générateur
5.4 Tension assignée et fréquence assignée
5.5 Dispositions pour conditions de services exceptionnelles
5.6 Tension la plus élevée pour le matériel Um et niveaux d&apos;essai diélectrique
5.7 Informations complémentaires exigées pour l’appel d’offres
5.8 Composants et matériaux
6 Exigences pour les transformateurs possédant un enroulement à prises
6.1 Généralités – Notation d&apos;étendue de prises
6.2 Tension de prise – courant de prise. Catégories normalisées de réglage de tension de prise. Prise à tension maximale
6.3 Puissance de prise. Prises à pleine puissance – prises à puissance réduite
6.4 Spécification des prises dans l&apos;appel d&apos;offres et la commande
6.5 Spécification de l&apos;impédance de court-circuit
6.6 Pertes dues à la charge et échauffement
7 Symboles des couplages et des déphasages
7.1 Symboles des couplages et des déphasages pour les transformateurs triphasés et monophasés raccordés en banc triphasé
7.2 Symboles des couplages et des déphasages pour des transformateurs monophasés non raccordés en groupe triphasé
8 Plaques signalétiques
8.2 Informations à donner dans tous les cas
8.3 Informations supplémentaires à donner le cas échéant
9 Exigences de sécurité, d’environnement et autres exigences
9.1 Exigences de sécurité et d’environnement
9.2 Dimensionnement de la connexion de neutre
9.3 Système de conservation du liquide
9.4 Courants continus dans les circuits neutres
9.5 Marquage du centre de gravité
11.1 Exigences générales pour les essais individuels de série, les essais de type et les essais spéciaux
11.2 Mesure de la résistance des enroulements
11.3 Mesure du rapport de transformation et contrôle du déphasage
11.4 Mesure de l’impédance de court-circuit et des pertes dues à la charge
11.5 Mesure des pertes et du courant à vide
11.6 Mesure d&apos;impédance(s) homopolaire(s) des transformateurs triphasés
11.7 Essais sur les changeurs de prises en charge - Essai de fonctionnement
11.8 Recherche de fuite sous pression pour les transformateurs immergés dans un liquide (essai d’étanchéité)
11.9 Essai de déformation sous vide des transformateurs immergés dans un liquide
11.10 Essai de déformation sous pression des transformateurs immergés dans un liquide
11.11 Essai d’étanchéité au vide sur site des transformateurs immergés
11.12 Vérification de l’isolation du circuit magnétique et de son habillage
12 Compatibilité électromagnétique (CEM)
13 Transitoires de manœuvre à haute fréquence
Annexe B (informative) Exemples de spécifications de transformateurs avec prises de réglage
Annexe C (informative) Spécification d&apos;impédance de court-circuit par les limites
Annexe D (informative) Exemples de couplages de transformateurs triphasés
Annexe E (normative) Correction de température des pertes dues à la charge
Annexe F (informative) Dispositifs pour l’utilisation ultérieure de systèmes de surveillance de condition (monitoring) pour transformateurs
Annexe G (informative) Considérations liées à l&apos;environnement et à la sécurité
Figure 1 – Types différents de variation de tension
Figure 2 – Illustration des « indices horaires »
Figure 3 – Illustration des « indices horaires » pour les transformateursavec enroulements indépendants
Figure 4 – Illustration des « indices horaires »
Figure C.1 – Exemple de spécification d&apos;impédance de court-circuit par les limites
Figure D.1 – Couplages usuels
Figure D.2 – Couplages additionnels
Figure D.3 – Désignation des couplages des autotransformateurs triphaséspar des symboles de couplage (autotransformateur Ya0)
Figure D.4 – Exemple de trois transformateurs monophasés formantun groupe triphasé (symbole de couplage Yd5)
Tableau 1 – Tolérances
Tableau B.1 – Exemple de réglage de tension combinée
Tableau B.2 – Exemple de spécification fonctionnelle avec variation de la tension HT
Tableau B.3 – Exemple de spécification fonctionnelle avec variationde la tension sur la BT
Tableau F.1 – Dispositif de surveillance d’état (monitoring)
bài 1; thí nghiệm máy biến áp 1 pha bằng phần mềm LVSIM EMS
bài 2: thí nghiệm máy biến áp 3 pha bằng lvsim ems
qui trình thí nghiệm máy biến áp điện lực của công ty điện lực 3
sáng kiến kinh nghiệm máy biến áp biến thế
5 BIEN PHAP THI CONG MAY BIEN AP
câu hỏi trắc nghiệm máy biến áp
tiểu luận thiết kế máy biến áp điện lực ngâm dầu
Trac nghiem may bien ap
KHẢO sát THĂM dò THỊ TRƯỜNG máy BIẾN áp 220 4KV