Source: http://docplayer.it/383533-Guida-alla-cogenerazione-ad-alto-rendimento-car.html
Timestamp: 2017-05-29 12:10:13+00:00
Document Index: 149438082

Matched Legal Cases: ['art. 11', 'art. 11', 'art. 30', 'art. 29', 'art. 6', 'art. 4', 'art. 3', 'art. 11', 'art. 3', 'art. 11', 'art. 2', 'art.2', 'art. 7', 'art. 8', 'art. 9', 'art. 6', 'art. 5', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 6', 'art.1', 'art.14', 'art. 33', 'art. 11', 'art. 29', 'art. 4', 'art. 8', 'art. 4', 'art.8', 'art. 8', 'art. 4', 'art. 7', 'art. 29', 'art 9', 'art. 6', 'art. 4', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 2', 'arte 1', 'arte 1', 'art. 4', 'art. 4', 'arte 1', 'arte 2', 'art. 9', 'art. 9', 'art. 26', 'art. 9', 'art. 26', 'art. 1', 'art. 1']

Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento CAR - PDF
Download "Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento CAR"
1 Guida alla Cogenerazione ad Alto Rendimento CAR Edizione n.1 Marzo 20122 - 1 -3 INDICE GENERALE 1 Premessa Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) Principi generali della Box: Esempio 1 - Cogenerazione: Risparmio di Energia Primaria rispetto alla produzione separata I benefici previsti dalla normativa vigente per la CAR Quadro Normativo di Riferimento La direttiva 11 febbraio 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n.2004/8/ce Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n Legge 23 luglio 2009, n Decreto legislativo 3 marzo 2011, n Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto Calcolo della quantità di energia elettrica qualificabile come cogenerativa Definizione di Cogenerazione ad Alto Rendimento Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre Linee guida per l applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) Ruolo del GSE Riconoscimento del funzionamento CAR e modalità di accesso al regime di sostegno Requisiti per la richiesta di riconoscimento del funzionamento CAR Box: Esempio 2 Capacità di generazione dell unità Requisiti per la richiesta di accesso al regime di sostegno mediante Certificati Bianchi (CB) Cumulabilità degli incentivi Box: Esempio 3 Modalità di conguaglio tra i CB previsti dal DM 5 settembre 2011 e dal DM 20 luglio Modalità di incentivazione Modalità di presentazione della richiesta al GSE per il riconoscimento del funzionamento CAR e per l accesso al regime di sostegno Richiesta di riconoscimento CAR ( Richiesta CAR ) Richiesta di accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 ( Richiesta CB e Richiesta CB )4 6 Calcolo del Risparmio di Energia Primaria (PES) e del numero di Certificati Bianchi Classificazione preliminare delle tecnologie di Procedimento per il calcolo del Risparmio di Energia Primaria (PES) e del numero di Certificati Bianchi tecnologie di per le quali NON è previsto il calcolo del coefficiente β Quadro sintetico Definizione dei confini dell unità di Aspetti generali Determinazione dell Energia di alimentazione consumata dall unità di Determinazione dell Energia elettrica/meccanica prodotta dall unità di Determinazione del Calore utile prodotto dall unità di Calcolo del rendimento globale dell unità di Dimensionamento dell unità virtuale (calcolo di E CHP, F CHP ) Aspetti generali Rendimento elettrico in assetto non cogenerativo (η nonchp,e ) Rapporto energia/calore effettivo (C eff ) Considerazioni finali Calcolo del Risparmio di Energia Primaria (PES) e verifica del riconoscimento CAR Box: Esempio 4 Calcolo di RefHη unità in caso di unità alimentate con più combustibili, con diverse modalità di utilizzo del calore utile prodotto Calcolo del numero di Certificati Bianchi (CB) Postcombustione Strumenti di misura Procedimento per il calcolo del Risparmio di Energia Primaria (PES) e del numero di Certificati Bianchi tecnologie di per le quali è previsto il calcolo del coefficiente β Quadro sintetico Definizione dei confini dell unità di Aspetti generali Determinazione dell Energia di alimentazione consumata dall unità di Determinazione dell Energia elettrica/meccanica prodotta dall unità di Determinazione del Calore utile prodotto dall unità di5 8.3 Calcolo del rendimento globale dell unità di Dimensionamento dell Unità Virtuale (calcolo di E CHP, F CHP ) Aspetti generali Il coefficiente β Rendimento elettrico in assetto non cogenerativo (η nonchp,e ) Rapporto energia/calore effettivo (C eff ) Considerazioni finali Calcolo del Risparmio di Energia Primaria (PES) e verifica del riconoscimento CAR Box: Esempio 5 Calcolo di RefHη unità in caso di unità alimentate con più combustibili e con diverse modalità di utilizzo del calore utile prodotto Calcolo del numero di Certificati Bianchi (C.B.) Postcombustione Strumenti di misura Contatti e informazioni Riferimenti normativi Glossario6 Indice delle tabelle Tabella 1 Modalità di incentivazione ai sensi del DM 5 settembre Tabella 2 Possibili tipologie di richieste Tabella 3 Elenco Allegati Tabella 4 Quadro sintetico della documentazione per le differenti tipologie di richieste Tabella 5 Esigenza di calcolo del coefficiente β per ciascuna tecnologia di Tabella 6 Analisi di possibili tipologie di energia di alimentazione consumate dall impianto Tabella 7 - Analisi di possibili modalità di produzione di energia elettrica/meccanica da parte dell impianto Tabella 8 Analisi di possibili modalità di produzione dell energia termica da parte dell impianto Tabella 9 - Analisi di possibili modalità di utilizzo dell energia termica prodotta dall impianto Tabella 10 Formule di calcolo per il dimensionamento dell unità virtuale per unità per per unità per le quali NON è previsto il calcolo del coefficiente β Tabella 11 Parametri di input per il calcolo di RefHη unità in caso di unità alimentate con più combustibili, con diverse modalità di utilizzo del calore utile prodotto Tabella 12 - Analisi di possibili tipologie di energia di alimentazione consumate dall impianto Tabella 13 - Analisi di possibili modalità di produzione di energia elettrica/meccanica da parte dell impianto Tabella 14 Analisi di possibili modalità di produzione dell energia termica da parte dell impianto Tabella 15 Analisi di possibili modalità di utilizzo dell energia termica prodotta dall impianto Tabella 16 - Formule di calcolo per il dimensionamento dell unità virtuale per unità per per unità per le quali NON è previsto il calcolo del coefficiente β Tabella 17 - Analisi di possibili tipologie di energia di alimentazione consumate dall impianto Tabella 18 Modalità di calcolo dei parametri di input funzionali al calcolo del coefficiente β Tabella 19 - Parametri di input per il calcolo di RefHη unità in caso di unità alimentate con più combustibili, con diverse modalità di utilizzo del calore utile prodotto7 Indice delle figure Figura 1 - Cogenerazione: Risparmio di Energia Primaria rispetto alla produzione separata Figura 2 Trigenerazione Figura 3 Indice elettrico Figura 4 Diagramma di sintesi della procedura di calcolo del PES per unità per le quali NON è previsto il calcolo del coefficiente β Figura 5 Definizione dei confini dell unità di Figura 6 Energia di alimentazione consumata dall impianto e dall unità di Figura 7 Energia elettrica/meccanica prodotta dall impianto e dall unità di Figura 8 - Energia termica prodotta dall impianto e dall unità di Figura 9 Componenti del calore totale prodotto dall impianto Figura 10 Confini dell unità di nel caso di η globale,unità η globale,soglia Figura 11 - Confini dell unità di nel caso di η globale,unità < η globale,soglia Figura 12 Calcolo del rendimento elettrico in assetto non cogenerativo per unità per le quali NON è previsto il calcolo del coefficiente β Figura 13 - Calcolo del rapporto energia/calore effettivo per unità per le quali NON è previsto il calcolo del coefficiente β Figura 14 - Componenti dell Energia totale di alimentazione dell impianto Figura 15 - Componenti dell Energia elettrica/meccanica totale prodotta dall impianto Figura 16 - Diagramma di sintesi della procedura di calcolo del PES per unità per le quali è previsto il calcolo del coefficiente β Figura 17 Definizione dei confini dell unità di Figura 18 - Energia di alimentazione consumata dall impianto e dall unità di Figura 19 - Energia elettrica/meccanica prodotta dall impianto e dall unità di Figura 20 - Energia termica prodotta dall impianto e dall unità di Figura 21 - Componenti del calore totale prodotto dall impianto Figura 22 - Confini dell unità di nel caso di η globale,unità η globale,soglia Figura 23 - Confini dell unità di nel caso di η globale,unità < η globale,soglia Figura 24 Parametri di input per il calcolo del coefficiente β (impianti di cogenerazinoe a vapore con utilizzo diretto del vapore) Figura 25 - Calcolo del rendimento elettrico in assetto non cogenerativo per unità per le quali è previsto il calcolo del coefficiente β Figura 26 - Calcolo del rapporto energia/calore effettivo per unità per le quali è previsto il calcolo del coefficiente β Figura 27 - Componenti dell Energia totale di alimentazione dell impianto Figura 28 - Componenti dell Energia elettrica/meccanica totale prodotta dall impianto8 1 Premessa Il risparmio energetico rappresenta senza dubbio il mezzo più rapido, efficace ed efficiente in termini di costo per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e per migliorare la qualità dell aria, in particolare nelle regioni densamente popolate. [Green Paper on Energy Efficiency. Doing more with less Unione Europea COM(2005)265]. Tale affermazione evidenzia quanto il risparmio energetico sia uno degli strumenti di più rapido impatto nella lotta su larga scala all inquinamento. Non solo, esso può costituire certamente un valido contributo al contenimento dei prezzi dell energia e alla riduzione della dipendenza energetica italiana dall estero. Nell ottica del risparmio energetico si muove la. Quest ultima è, allo stato attuale, una delle modalità di produzione dei vettori energetici per usi finali più efficiente; permette, infatti, di produrre contemporaneamente energia elettrica e calore sfruttando in maniera ottimale l energia primaria contenuta nel combustibile. In virtù di questa peculiarità, il Parlamento Europeo ha riconosciuto l importanza della ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto e ha incluso tra le proprie priorità la definizione di normative volte a favorire la diffusione progressiva di un efficace produzione combinata di energia elettrica e calore. In questo contesto si inserisce il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20 che recepisce la direttiva comunitaria 2004/8/CE in materia di promozione della basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell energia. Tale decreto, integrato dal DM 4 agosto 2011, definisce, inoltre, le grandezze e le caratteristiche da rispettare affinché la produzione simultanea di energia termica ed elettrica possa essere definita Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR). Il DM 5 settembre 2011 istituisce il nuovo regime di sostegno per la CAR prevedendo che i benefici debbano essere riconosciuti sulla base del risparmio dell energia primaria ottenuto, allineando in questo modo, l Italia ai principali Stati membri dell Unione Europea. La presente Guida ha lo scopo di fornire un quadro generale sulla Cogenerazione ad Alto Rendimento. Si riportano i principi generali della e i principali riferimenti normativi, evidenziando sia le norme atte a definire la CAR sia la norma che ne istituisce i benefici. Si descrive il ruolo svolto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. GSE in tale ambito e le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento di funzionamento CAR e/o di accesso al regime di sostegno. Inoltre, sono analizzati gli aspetti principali dell impianto e dell unità di (dalla definizione di unità, agli strumenti di misura, ai componenti significativi degli impianti) e descritti, in modo esplicativo, tutti i parametri necessari all individuazione delle grandezze e delle caratteristiche principali della CAR con particolare riferimento a quanto riportato nelle Linee guida per l applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR). In particolare, nel presente documento viene evidenziato come il calcolo delle grandezze funzionali alla quantificazione del Risparmio di Energia Primaria (PES) risulti più complesso nel caso di presenza di turbine a condensazione con estrazione di vapore, con l esigenza di utilizzare un ulteriore coefficiente (β), introdotto nelle Linee guida. A tal proposito il capitolo 8 è dedicato specificatamente all analisi della procedura di calcolo del PES e del numero di Certificati Bianchi nel caso di unità di in cui sia presente una turbina a condensazione con estrazione di vapore. In alternativa, per tutte le altre tipologie di unità, l Operatore può utilizzare il capitolo 7. I contenuti della Guida hanno carattere informativo e non sostituiscono in alcun modo le norme e le delibere vigenti9 2 Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) 2.1 Principi generali della Con il termine si intende la produzione combinata di energia elettrica/meccanica e di energia termica (calore) ottenute in appositi impianti utilizzanti la stessa energia primaria. Per produrre la sola energia elettrica si utilizzano generalmente centrali termoelettriche che disperdono parte dell energia nell ambiente: questa è energia termica di scarso valore termodinamico essendo a bassa temperatura. Per produrre la sola energia termica si usano tradizionalmente delle caldaie che convertono l energia primaria contenuta nei combustibili, di elevato valore termodinamico, in energia termica di ridotto valore termodinamico. Se un utenza richiede contemporaneamente energia elettrica ed energia termica, anziché installare una caldaia e acquistare energia elettrica dalla rete, si può pensare di realizzare un ciclo termodinamico per produrre energia elettrica sfruttando i livelli termici più alti, cedendo il calore residuo a più bassa temperatura per soddisfare le esigenze termiche. Da questo punto di vista la può dare un risparmio energetico che però non è scontato: si tratta allora di valutare quando è davvero vantaggiosa e rispetto a quale alternativa. L obiettivo fondamentale che si vuole perseguire con la è quello di sfruttare al meglio l energia contenuta nel combustibile: a ciò consegue un minor consumo di combustibile e di conseguenza un minor impatto ambientale. Rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e calore, la produzione combinata, se efficace, comporta: un risparmio economico conseguente al minor consumo di combustibile; una riduzione dell impatto ambientale, conseguente sia alla riduzione delle emissioni sia al minor rilascio di calore residuo nell ambiente (minore inquinamento atmosferico e minore inquinamento termico); minori perdite di trasmissione e distribuzione per il sistema elettrico nazionale, conseguenti alla localizzazione degli impianti in prossimità dei bacini di utenza o all autoconsumo dell energia prodotta; la sostituzione di modalità di fornitura del calore meno efficienti e più inquinanti (caldaie, sia per usi civili sia industriali, caratterizzate da più bassi livelli di efficienza, elevato impatto ambientale e scarsa flessibilità relativamente all utilizzo di combustibili)10 Box: Esempio 1 - Cogenerazione: Risparmio di Energia Primaria rispetto alla produzione separata Per chiarire il significato di risparmio energetico connesso ad un impianto cogenerativo rispetto alla produzione separata delle medesime quantità di energia utile, si illustra l esempio riportato nella figura 1. Supponendo che un impianto cogenerativo, per produrre 35 unità di energia elettrica e 50 unità di calore utile, consumi 100 unità di combustibile, il rendimento termodinamico complessivo di conversione, inteso come rapporto tra l energia utile prodotta ( ) e l energia primaria del combustibile utilizzato (100), risulta dell 85%. Se si considera invece il caso di produzione separata, supponendo di produrre 35 unità di energia elettrica con una centrale termoelettrica avente un rendimento elettrico del 43% e 50 unità di calore utile con una caldaia avente un rendimento termico pari all 83%, si avrebbe un consumo di combustibile pari a (35/0, /0,83) = 140 unità di combustibile. Nel caso di produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e calore, risulterebbe quindi un consumo di 140 unità di combustibile anziché le 100 richieste dall impianto di. Il risparmio di energia primaria conseguibile con la è dunque pari al 28% Figura 1 - Cogenerazione: Risparmio di Energia Primaria rispetto alla produzione separata La produzione combinata di energia elettrica e calore trova applicazione sia in ambito industriale, soprattutto nell autoproduzione, sia in ambito civile. Il calore viene utilizzato nella forma di vapore o di acqua calda/surriscaldata o nella forma di aria calda, per usi di processo industriali o in ambito civile per riscaldamento urbano tramite reti di teleriscaldamento, nonché il raffreddamento tramite sistemi - 9 -11 ad assorbimento. L energia elettrica, che può contare su un estesa rete di distribuzione, viene autoconsumata oppure immessa in rete. Le utenze privilegiate per la sono quelle caratterizzate da una domanda piuttosto costante nel tempo di energia termica e di energia elettrica, come ospedali e case di cura, piscine e centri sportivi, centri commerciali oltre che industrie alimentari, cartiere, industrie legate alla raffinazione del petrolio ed industrie chimiche. Nel caso di impieghi di tipo civile, tra cui il riscaldamento di ambienti o il teleriscaldamento urbano, il calore viene generalmente prodotto a temperatura relativamente bassa e il fluido termovettore è prevalentemente acqua. Nel caso di impieghi industriali, il calore viene generalmente prodotto a temperatura e pressione più elevata. Non mancano situazioni miste, in cui si ha produzione di calore a vari livelli di temperatura e pressione. In tali casi, di solito, vi è un unico luogo di utilizzo (ad esempio, uno stabilimento industriale), dove il calore pregiato viene destinato alle lavorazioni, mentre quello a più bassa temperatura viene destinato al riscaldamento degli ambienti produttivi. In alcuni settori industriali la produzione combinata di energia elettrica e calore costituisce già un opzione produttiva ampiamente consolidata che potrà assumere un peso ancor più rilevante in termini di apporti alla domanda elettrica nazionale e di risparmio energetico. Pertanto, la è pratica molto diffusa nel settore industriale, ma lo è assai meno nel settore residenziale e terziario dov è ostacolata, oltre che dalla forte variabilità dei carichi, dalle oggettive difficoltà e dagli elevati costi nel realizzare reti di distribuzione del calore sufficientemente estese per gestire le elevate potenze tipiche, per esempio, dei cicli combinati. Per ovviare a questo inconveniente, potrebbe risultate utile passare da un'ottica di "generazione centralizzata" (grandi impianti e costose reti di distribuzione) alla "generazione distribuita" (piccole macchine localizzate presso l'utenza, piccola e micro ). Oggi si parla sempre più spesso anche di trigenerazione. Un sistema di trigenerazione, così come illustrato nella figura 2, è un sistema energetico costituito da un impianto di la cui energia termica utile viene impiegata, in tutto o in parte, per produrre, mediante frigoriferi ad assorbimento, acqua refrigerata per il condizionamento o per i processi industriali. Lo sfruttamento del calore utile prodotto dall impianto di anche per il raffrescamento permette di massimizzare lo sfruttamento dell'energia termica, rendendo conveniente un impiego dell impianto per un numero maggiore di ore all anno 12 Figura 2 Trigenerazione Diverse sono le tecnologie (motori primi) utilizzati in ambito cogenerativo, ma i più diffusi sono certamente i motori a combustione interna e le microturbine per quanto riguarda principalmente l ambito civile, le turbine a vapore, i turbogas e i cicli combinati per quanto riguarda, invece, l ambito industriale. Oltre all ambito di applicazione, caratteristiche di impiego di tali motori primi sono la taglia (potenza elettrica) e l indice elettrico (rapporto tra energia elettrica e calore). Figura 3 Indice elettrico13 2.2 I benefici previsti dalla normativa vigente per la CAR Con il DM 5 settembre 2011, come già descritto, viene introdotto, attraverso il riconoscimento dei CB, il regime di sostegno per la Cogenerazione ad Alto Rendimento. Gli ulteriori benefici previsti dalla normativa vigente per la CAR sono: l esonero dall obbligo di acquisto dei Certificati Verdi previsto per i produttori e gli importatori di energia elettrica con produzioni e importazioni annue da fonti non rinnovabili eccedenti i 100 GWh (art. 11, commi 1, 2 e 3 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79); la precedenza, nell ambito del dispacciamento, dell energia elettrica prodotta da unità prevalentemente CAR rispetto a quella prodotta da fonti convenzionali (art. 11, comma 4 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79); le agevolazioni fiscali sull accisa del gas metano utilizzato per la (Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 aggiornato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 26); la possibilità di accedere al servizio di scambio sul posto dell energia elettrica prodotta da impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento con potenza nominale fino a 200 kw (deliberazione 3 giugno 2008 ARG/elt 74/08 Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP) e s.m.i.); la possibilità di applicare condizioni tecnico-economiche semplificate per la connessione alla rete elettrica, come definite dall Autorità con la deliberazione del 23 luglio ARG/elt 99/08 Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive TICA) e s.m.i.. 3 Quadro Normativo di Riferimento 3.1 La direttiva 11 febbraio 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n.2004/8/ce La direttiva 11 febbraio 2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2004/8/CE si prefigge l obiettivo di accrescere l efficienza energetica e migliorare la sicurezza dell approvvigionamento dei combustibili creando un quadro per la promozione e lo sviluppo, nel mercato interno, della cosiddetta Cogenerazione ad Alto Rendimento, basata sulla domanda di calore utile e sul risparmio di energia primaria, tenendo conto delle specifiche situazioni nazionali. Pertanto è fondamentale, prima di tutto, individuare cosa si intende per calore utile, essendo la direttiva basata su tale concetto. Calore utile, secondo la direttiva medesima, è il calore prodotto in un processo di per soddisfare una domanda economicamente giustificabile, cioè una domanda non superiore al fabbisogno di calore, che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia termica diversi dalla. La direttiva 2004/8/CE intende altresì armonizzare, a livello europeo, la definizione e la qualificazione dei prodotti della. Per raggiungere i suddetti obiettivi, vengono introdotti due strumenti che nel seguito saranno esaminati: la definizione di energia elettrica qualificabile come cogenerativa (la cosiddetta elettricità da introdotta dalla direttiva), a partire dalla domanda di calore utile; la definizione di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)14 3.2 Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20 Il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 attua la direttiva 2004/8/CE prevedendo che, fino al 31 dicembre 2010, la condizione di Cogenerazione ad Alto Rendimento corrisponda a quanto definito all articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 cioè la che soddisfa i requisiti definiti dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas con la Deliberazione n. 42/02. A decorrere dal 1 gennaio 2011, la Cogenerazione ad Alto Rendimento è invece la che rispetta i requisiti previsti dalla direttiva 2004/8/CE, ripresi dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 come integrato dal DM 4 agosto Il D.Lgs. 20/07, per definire la CAR, utilizza un criterio basato sull indice PES (Primary Energy Saving) che rappresenta il risparmio di energia primaria che la permette di ottenere rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica ed energia termica. Con il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 è introdotto anche il concetto di Garanzia di Origine per l energia elettrica prodotta dagli impianti funzionanti in CAR (GOc). La GOc è la certificazione rilasciata all energia elettrica prodotta da Cogenerazione ad Alto Rendimento, utilizzabile dai produttori al fine di dimostrare che l energia elettrica da essi venduta è effettivamente prodotta da Cogenerazione ad Alto Rendimento. 3.3 Legge 23 luglio 2009, n. 99 La legge 99 del 23 luglio 2009 Disposizioni per lo sviluppo e l internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia all art. 30, comma 11 prevede i benefici economici, per un periodo non inferiore a 10 anni, a impianti riconosciuti CAR. Il regime di sostegno previsto per la CAR di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 è riconosciuto per un periodo non inferiore a dieci anni, limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, a seguito di nuova costruzione o rifacimento. Il medesimo regime di sostegno è riconosciuto sulla base del risparmio di energia primaria, anche con riguardo all'energia autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che il valore economico dello stesso regime di sostegno sia in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell'unione Europea al fine di perseguire l'obiettivo dell'armonizzazione ed evitare distorsioni della concorrenza. 3.4 Decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28 Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010, n. 96 definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Detta, inoltre, le norme relative ai trasferimenti statistici tra gli Stati membri, ai progetti comuni tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative, all informazione e alla formazione nonché all accesso alla rete elettrica per l energia da fonti rinnovabili e fissa criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi15 Al comma 4 dell art. 29 Certificati Bianchi, inoltre, viene previsto un regime di sostegno per gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 qualora non accedano ai Certificati Verdi né agli incentivi definiti in attuazione dell articolo 30, comma 11, della Legge 23 luglio 2009, n. 99. Tali impianti, se riconosciuti cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio, hanno diritto ad un incentivo pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall entrata in vigore del DM 5 settembre 2011 (gli impianti entrati in esercizio tra il 1 aprile 1999 e il 6 marzo 2007, possono accedere al meccanismo di incentivazione a partire dalla produzione dell anno 2012). 3.5 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011 Il decreto ministeriale del 4 agosto 2011 stabilisce i nuovi criteri per il riconoscimento della condizione di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR). Il decreto completa il recepimento della direttiva 2004/8/CE e s.m.i., iniziato con il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e in particolare ne integra e sostituisce gli allegati. Il decreto esplicita le metodologie e i criteri da utilizzare per la valutazione del funzionamento di una unità come CAR Calcolo della quantità di energia elettrica qualificabile come cogenerativa La direttiva 2004/8/CE muove dalla volontà di promuovere lo sviluppo della basata sulla domanda di calore utile, riconoscendo pertanto che la finalità della è quella di utilizzare l energia primaria del combustibile in modo ottimale producendo congiuntamente energia elettrica, sfruttando i livelli termici più alti, ed energia termica, sfruttando il calore residuo a più bassa temperatura in modo da soddisfare le vincolanti esigenze termiche. Il DM 4 agosto 2011 recepisce tutte le precisazioni della direttiva 2004/8/CE così come di seguito riportato: la produzione di energia elettrica da unità di produzione combinata di energia elettrica e calore con turbina a vapore a contropressione, turbina a gas con recupero termico, motore a combustione interna, microturbine, motori Stirling e celle a combustibile è da ritenere interamente energia elettrica qualificabile come cogenerativa se dette unità presentano un rendimento di primo principio annuo almeno pari al 75%; la produzione di energia elettrica da unità di produzione combinata di energia elettrica e calore a ciclo combinato con recupero di calore e con turbina a condensazione con estrazione di vapore è da ritenere interamente energia elettrica qualificabile come cogenerativa se dette unità presentano un rendimento di primo principio annuo almeno pari all 80%. Se tali unità di produzione combinata di energia elettrica e calore presentano rendimenti di primo principio inferiori alle soglie rispettivamente del 75% e dell 80%, l energia elettrica prodotta è divisa in due frazioni: una qualificabile come cogenerativa, l altra qualificabile come non cogenerativa. La prima frazione si ottiene moltiplicando il calore utile prodotto dall unità di per il rapporto C definito dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; cioè la quantità di energia elettrica qualificabile come cogenerativa è la quota parte di energia elettrica che sarebbe prodotta se, a parità di calore utile, l unità funzionasse con un rendimento di primo principio pari al valore di soglia caratteristico per ciascuna tecnologia. La quantità di energia elettrica qualificabile come cogenerativa16 e così calcolata è da utilizzarsi anche per armonizzare i dati statistici a livello europeo. Discorso analogo è da riproporre anche per quanto concerne l energia associata al combustibile in ingresso all unità. Infatti, anche tale energia deve essere suddivisa in due aliquote qualora il rendimento globale dell impianto non raggiunga le soglie stabilite e sopra riportate Definizione di Cogenerazione ad Alto Rendimento Per definire la Cogenerazione ad Alto Rendimento, come detto, è necessario utilizzare il criterio basato sull indice PES. In particolare, la CAR è: la produzione combinata di energia elettrica e calore che fornisce un risparmio di energia primaria, pari almeno al 10%, rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e di calore; la produzione combinata di energia elettrica e calore mediante unità di piccola e di micro- (cioè di potenza rispettivamente inferiore a 1 MW e inferiore a 50 kw) che forniscono un risparmio di energia primaria. Il risparmio di energia primaria che la permette di ottenere rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica deve essere calcolato con riferimento all intera produzione di energia elettrica ed energia associata al combustibile consumato durante l intero anno di rendicontazione o con riferimento alle sole quantità di energia elettrica ed energia associata al combustibile consumato qualificabili come cogenerative, come sopra definite. 3.6 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 5 settembre 2011 In applicazione dell art. 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto ministeriale 5 settembre 2011 che stabilisce le condizioni e le procedure per l accesso della al regime di sostegno. In ottemperanza a quanto stabilito da tale decreto le unità di, a seguito di nuova costruzione o di rifacimento, hanno diritto, per ciascun anno solare in cui soddisfano i requisiti di CAR, all emissione dei Titoli di Efficienza Energetica (o Certificati Bianchi) di tipologia II, in numero proporzionale al risparmio energetico conseguito, se positivo, secondo quote progressive di potenza. Il numero dei Certificati Bianchi ai quali un produttore ha diritto anno per anno è calcolato sulla base di quanto previsto all art. 4 del DM 5 settembre Tale decreto recepisce, inoltre, quanto stabilito dal D.Lgs. 28/2011 prevedendo, per gli impianti entrati in esercizio tra il 1 aprile 1999 e il 6 marzo 2007, se riconosciuti cogenerativi ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio, il diritto al rilascio di Certificati Bianchi in numero pari al 30% di quello definito ai sensi della medesima legge per un periodo di cinque anni (si ricorda che gli impianti entrati in esercizio tra il 1 aprile 1999 e il 6 marzo 2007 possono accedere al meccanismo di incentivazione a partire dalla produzione dell anno 2012). Ai soli fini dell accesso agli incentivi (CB), l art. 3 del DM 5 settembre 2011 prevede che, limitatamente alle unità entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010, sia possibile applicare quanto previsto dalla Delibera AEEG 42/02 in luogo del DM 4 agosto 2011, qualora l indice PES sia inferiore al valore limite. I Certificati Bianchi possono essere utilizzati per assolvere l obbligo di cui al DM 20 luglio 2004 oppure possono essere oggetto di scambio e contrattazione. In alternativa, l operatore può richiedere il ritiro da parte del GSE dei Certificati Bianchi cui ha diritto. Il prezzo di ritiro è quello vigente al momento17 dell entrata in esercizio dell unità e rimane costante per tutto il periodo di incentivazione. Solo per le unità entrate in esercizio prima del DM 5 settembre 2011, il prezzo di ritiro è quello vigente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. L art. 11 comma 2 del DM 5 settembre 2011 prevede, inoltre, che il GSE, in proprio o su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico, effettui ispezioni in sede locale per accertare la conformità dei dati trasmessi alla reale situazione, inviando copia dell esito delle ispezioni al medesimo Ministero e all operatore. 3.7 Linee guida per l applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) Le Linee guida, redatte dal Ministero dello Sviluppo Economico, hanno lo scopo di esemplificare i metodi di calcolo delle grandezze rilevanti ai fini del riconoscimento CAR e dell accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi ai sensi del DM 5 settembre Il documento è diviso in due parti. Nella prima parte, Procedura per ottenere la qualifica di CAR e calcolo delle relative grandezze, vengono analizzati i criteri di calcolo delle grandezze che intervengono nella definizione di CAR ponendo l accento sugli aspetti più complessi quali la determinazione dell unità virtuale e dell unità reale e il calcolo del coefficiente C eff, differenziandolo in base alle varie tecnologie di. Sono riportati, inoltre, esempi di calcolo di differenti configurazioni impiantistiche al fine di chiarire le definizioni delle grandezze che concorrono al calcolo del PES e degli eventuali CB. Nella seconda parte, Individuazione dei parametri di un impianto di che concorrono nella definizione di CAR, viene affrontata la definizione puntuale delle possibili configurazioni di unità, l individuazione dei limiti di batteria e, di conseguenza, la scelta dei parametri da assumere per procedere nel calcolo delle grandezze. A corredo sono riportate quattro Appendici che approfondiscono vari aspetti affrontati nelle Linee guida e nei decreti, dal coefficiente necessario al calcolo dell energia elettrica cogenerativa dell unità virtuale in caso di turbine a condensazione con estrazione di vapore, alla strumentazione di misura necessaria18 4 Ruolo del GSE Nell ambito della gli operatori possono fare richiesta al Gestore dei Servizi Energetici per il riconoscimento del funzionamento in CAR. Il GSE, inoltre, determina il numero di Certificati Bianchi cui hanno diritto le unità riconosciute CAR, ovvero descritte nell art. 3 comma 1, 2 e 3 del DM 5 settembre Qualora il produttore ne faccia richiesta, il GSE procede al ritiro dei Certificati Bianchi a un prezzo pari a quello vigente alla data di entrata in esercizio dell unità (o alla data di entrata in vigore del DM 5 settembre 2011 nel caso di unità già in esercizio). Ricevute le richieste secondo le procedure e le tempistiche indicate dal GSE, le stesse vengono valutate dalle diverse Direzioni coinvolte nel processo. La valutazione, svolta in ambito sia tecnico sia commerciale, termina con la comunicazione dell esito all operatore interessato. Secondo quanto previsto all art. 11, comma 2 del DM 5 settembre 2011 il GSE, in proprio o su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico, effettua ispezioni in sede locale per accertare la conformità dei dati trasmessi alla reale situazione. Copia dell esito delle ispezioni è inviata al medesimo Ministero e all operatore. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell unità di, ovvero di documenti non veritieri ovvero di dichiarazioni false e mendaci, il GSE annulla il beneficio economico per tutti gli anni sulle cui produzioni la difformità ha avuto effetti, con recupero delle somme eventualmente erogate o dei benefici concessi e trasmette all Autorità per l Energia Elettrica e il Gas l esito degli accertamenti effettuati per l applicazione delle sanzioni di cui all art. 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n.481. Nel caso in cui il GSE dovesse accertare il ricorrere delle circostanze ostative alla percezione di incentivi di cui agli artt. 42 e 43 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il GSE applicherà quanto previsto dal medesimo Decreto nei confronti della persona fisica o giuridica che ha presentato l istanza nonché degli altri soggetti ivi indicati. Nei casi in cui le difformità accertate in sede di verifiche derivino da carenze impiantistiche o di sistemi di misurazione che non permettano di definire con precisione le grandezze utili per la definizione dell incentivo economico, l operatore è tenuto ad intervenire apportando le modifiche ritenute necessarie dal GSE; in tali casi, ogni forma di incentivazione è sospesa, senza possibilità di recupero temporale, fino al completamento delle modifiche. Entro il 31 ottobre di ogni anno il GSE trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico e, per conoscenza, all Autorità per l Energia Elettrica e il Gas, un prospetto riepilogativo delle richieste di riconoscimento come pervenute relativamente alla produzione effettuata nell anno solare precedente. Per ciascuna unità di tale prospetto riporta almeno le principali caratteristiche tecniche, i dati tecnici di funzionamento relativi all anno solare precedente e l esito dell esame documentale svolto dal GSE. Il GSE conduce a scadenza triennale un indagine per accertare che il regime di sostegno vigente per la Cogenerazione ad Alto Rendimento si mantenga in linea con quello riconosciuto nei principali Stati membri dell Unione Europea, anche nei riguardi del suo valore economico, riferendo al Ministero dello Sviluppo Economico sui risultati di tale accertamento19 5 Riconoscimento del funzionamento CAR e modalità di accesso al regime di sostegno 5.1 Requisiti per la richiesta di riconoscimento del funzionamento CAR Per il riconoscimento della condizione di Alto Rendimento (CAR) delle unità di, è necessario fare riferimento ai criteri, validi a partire dal 1 gennaio 2011, indicati nell Allegato III del DM 4 agosto 2011, che sostituisce l allegato III del D.Lgs 8 febbraio 2007, n 20. In particolare, al punto 2, si definisce come la Cogenerazione ad Alto Rendimento risponda ai seguenti due requisiti: 1. per le unità con capacità di generazione di almeno 1 MW e, permette di conseguire un risparmio di energia primaria, calcolato in conformità ai criteri espressi all interno del DM 4 agosto 2011, pari almeno al 10%; 2. per le unità con capacità di generazione inferiore a 1 MW e (piccola e micro-) permette di conseguire un risparmio di energia primaria, sempre calcolato in conformità al medesimo Decreto. La condizione da soddisfare per riconoscere che una data unità funzioni in CAR consiste, quindi, nel raggiungimento di un risparmio di energia primaria (PES) superiore ad un valore minimo prestabilito, differenziato in funzione della classe di potenza dell unità cogenerativa. Tale condizione viene di seguito espressa in formule: PES 0,1 (10%) per le unità di con capacità di generazione almeno pari a 1 MW e ; PES > 0 per le unità di piccola e micro-. Il parametro funzionale alla differente classificazione è la capacità di generazione o potenza dell unità, definita nella lettera e) del paragrafo Definizioni delle Linee guida per l applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) (di seguito Linee Guida) come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l unità. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo. Si definisce, quindi, unità di piccola l unità di caratterizzata da una capacità di generazione o potenza dell unità minore di 1 MW e. Si definisce inoltre unità di micro- l unità di caratterizzata da una capacità di generazione o potenza dell unità minore di 50 kw e20 Box: Esempio 2 Capacità di generazione dell unità Si consideri un unità di costituita da un unico motore primo caratterizzato da una potenza elettrica nominale di 10 MW e e accoppiato ad un generatore elettrico, caratterizzato da una potenza apparente nominale di 15 MVA e da un fattore di potenza nominale (cos φ) pari a 0,8. La capacità di generazione o potenza dell unità sarà pari a 12 MW e, dati dal prodotto della potenza apparente nominale del generatore elettrico (15 MVA) e del fattore di potenza nominale del medesimo generatore (0,8). L unico soggetto che ha diritto a presentare le richieste di riconoscimento CAR e (eventualmente) di accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi per un unità di è l operatore così come definito all art.2, comma 1, lettera e) del DM 5 settembre 2011, ovvero il soggetto giuridico che detiene la proprietà o che ha la disponibilità dell unità di. Ai fini del riconoscimento CAR, l operatore può presentare la richiesta alternativamente: a preventivo, qualora si tratti di un unità di non ancora in esercizio ovvero di un unità di entrata in esercizio nel medesimo anno solare in cui viene inoltrata la richiesta al GSE. La richiesta può essere inoltrata in qualunque periodo dell anno; a consuntivo, qualora si tratti di un unità di entrata in esercizio in anni precedenti all anno solare di inoltro della richiesta. La richiesta, relativa alla produzione dell anno solare precedente, può essere inoltrata nella finestra temporale tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ciascun anno. Rientra nella categoria delle richieste a preventivo anche la valutazione preliminare di cui all art. 7 del DM 5 settembre 2011, volta ad accertare preventivamente se la configurazione impiantistica e la strumentazione di misura permettano di individuare le grandezze necessarie alla valutazione delle condizioni di Alto Rendimento. L operatore non è obbligato a richiederla e può decidere di inviare la prima richiesta a consuntivo, entro il 31 marzo, quando l unità è già in esercizio, allegando comunque, oltre a quanto previsto dall art. 8 del medesimo decreto, anche tutta la documentazione prevista dall art Requisiti per la richiesta di accesso al regime di sostegno mediante Certificati Bianchi (CB) Il DM 5 settembre 2011 stabilisce le condizioni e le procedure per acquisire e usufruire del diritto all emissione dei Certificati Bianchi (CB). Tali titoli, ascrivibili alla tipologia II così come definita dal DM 20 luglio 2004 e s.m.i., possono essere impiegati da parte dei soggetti obbligati per l assolvimento della propria quota dell obbligo di cui al medesimo decreto, ovvero essere oggetto di scambio e contrattazione tra gli operatori che li detengono e i soggetti obbligati stessi. In alternativa, l operatore può richiedere il ritiro da parte del GSE dei Certificati Bianchi a cui ha diritto a un prezzo costante per tutto il periodo di incentivazione. I Certificati Bianchi ritirati dal GSE non possono essere oggetto di successive contrattazioni con i soggetti obbligati21 Ai sensi dell art. 9, comma 2 del DM 5 settembre 2011 il GSE ritira i Certificati Bianchi al prezzo stabilito dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas in attuazione dell art. 6, comma 1 del DM 21 dicembre In particolare il prezzo è quello vigente al momento dell entrata in esercizio dell unità di, oppure al momento dell entrata in vigore del DM 5 settembre 2011, per unità già in esercizio a quella data. Come previsto dalla Delibera EEN 16/10 (come modificata dalla EEN 17/10) e dalla Delibera EEN 12/11, tale prezzo è fissato a 93,68 /tep per le unità di entrate in esercizio nell anno 2011 (o in anni precedenti) e 86,98 /tep per le unità di entrate in esercizio nell anno Non è possibile richiedere il ritiro di una quota parte dei Certificati Bianchi spettanti ad un unità di per un determinato periodo di rendicontazione. Ogni anno, in fase di richiesta di accesso all incentivo, l operatore è tenuto a comunicare, per ciascun periodo di rendicontazione, se intende o meno richiedere anche il ritiro dei titoli da parte del GSE. Tale scelta è quindi relativa alla totalità dei certificati spettanti all unità per quello specifico periodo di rendicontazione. Ai sensi dell art. 5, comma 1 del DM 5 settembre 2011, il periodo di rendicontazione, ai fini del calcolo per il riconoscimento dei benefici economici suddetti, è pari ad un anno solare, salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, relativo alle modifiche del periodo di rendicontazione per specifiche esigenze del processo di valle, opportunamente documentate e monitorate, legate alla stagionalità dell utenza calore. Il diritto all emissione dei CB è previsto per ciascun anno solare in cui l unità di sia stata riconosciuta come cogenerativa ad alto rendimento (ovvero per ciascun anno solare in cui l unità sia stato riconosciuta cogenerativa sulla base delle condizioni richieste dal DM 5 settembre 2011). Il numero dei CB spettanti è proporzionale al risparmio energetico conseguito, se positivo. I requisiti da rispettare ai fini dell accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 variano a seconda della data di entrata in esercizio dell unità per la quale l operatore inoltra la richiesta. In particolare: 1. le unità di entrate in esercizio dopo il 31/12/2010 devono rispettare i requisiti CAR ai sensi del D.Lgs 8 febbraio 2007, n.20 come modificato dal DM 4 agosto 2011; 2. le unità di entrate in esercizio tra il 07/03/2007 e il 31/12/2010, in deroga al riconoscimento CAR, ai sensi dell art. 3, comma 2 del DM 5 settembre 2011, possono essere riconosciute cogenerative, ai soli fini dell accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi, qualora rispettino le condizioni e i criteri stabiliti dalla Delibera AEEG 42/02 e s.m.i., nel caso in cui sia stato precedentemente verificato e documentato da parte dell operatore il mancato rispetto dei requisiti CAR; 3. le unità di entrate in esercizio dopo il 01/04/1999 e prima del 07/03/2007, ai sensi dell art. 3, comma 3 del DM 5 settembre 2011, devono essere riconosciute cogenerative secondo le norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell unità. In particolare, per le unità entrate in esercizio tra il 1 aprile 1999 e il 4 aprile 2002 si applica il provvedimento CIP6/92 e s.m.i., mentre per le unità entrate in esercizio tra il 5 aprile 2002 e il 7 marzo 2007 si applica la Delibera AEEG 42/02 e s.m.i22 Si sottolinea come per le unità di appartenenti alle precedenti categorie 2 e 3, qualora riconosciute come cogenerative secondo le norme precedentemente enunciate, i benefici economici sono comunque riconosciuti secondo le modalità previste dal DM 5 settembre Cumulabilità degli incentivi Ai sensi dell art. 6, comma 1 del DM 5 settembre 2011 gli incentivi di cui al suddetto Decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, anche eventualmente già erogati alla stessa unità, salvo quanto disposto dal comma 2 1 del medesimo articolo. Non è possibile ad esempio: richiedere Certificati Bianchi relativamente a impianti qualificati IAFR che percepiscano Certificati Verdi (CV) oppure Tariffa Onnicomprensiva (TO); richiedere Certificati Bianchi per impianti di abbinati al teleriscaldamento, realizzati in attuazione dell art.1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n.239, che hanno avuto accesso ai CV ai sensi dell art.14 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n.20. All articolo 6, comma 3, sono inoltre definite le modalità di accesso ai benefici del DM 5 settembre 2011 per gli operatori che hanno avuto accesso ai Certificati Bianchi ai sensi del DM 20 luglio 2004 e s.m.i.. Si sottolinea come, ai fini dell applicazione del medesimo articolo, le soglie di potenza sulla base delle quali sono individuate le percentuali di cumulo degli incentivi ammissibili sono da riferirsi alla singola unità oggetto di riconoscimento e non all intero impianto in cui l unità è installata. Per quanto riguarda le unità di che hanno avuto accesso ai Certificati Bianchi ai sensi del DM 20 luglio 2004 e s.m.i., queste possono accedere al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 previa rinuncia al godimento del diritto all intero quantitativo di CB ottenuti a valere sulle medesime unità di. In questo caso il GSE provvederà ad effettuare il relativo conguaglio, sulla base del numero di titoli (e non sul loro valore di mercato). Il rilascio di nuovi titoli da parte del GSE inizierà solo quando il numero cumulato di CB spettanti all unità relativamente al nuovo regime di sostegno sarà almeno pari al numero di titoli cui l operatore ha rinunciato. 1 Art. 6 comma 2. Il diritto agli incentivi di cui al presente decreto è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative: a) con l accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione; b) con altri incentivi pubblici in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell investimento nel caso di impianti di potenza elettrica fi no a 200 kw, non eccedenti il 30 per cento nel caso di impianti di potenza elettrica fi no a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento nel caso di impianti di potenza superiore a 1 MW; c) con l accesso alla detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature. Resta ferma l applicazione dei regimi previsti per i sistemi efficienti di utenza di cui agli articoli 2 e 10 del decreto legislativo 115/2008, per le reti interne di utenza di cui all art. 33 della legge 99/2009, per lo scambio sul posto di cui alla delibera AEEG 74/08 e per l esenzione dall obbligo di cui all art. 11 del decreto legislativo79/99, nei limiti delle rispettive modalità applicative23 Box: Esempio 3 Modalità di conguaglio tra i CB previsti dal DM 5 settembre 2011 e dal DM 20 luglio 2004 Un operatore ha ottenuto su un unità di 100 CB secondo il DM 20 luglio 2004 e s.m.i., ai quali rinuncia per poter accedere ai benefici del nuovo regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre Per il primo anno solare di accesso al nuovo regime, ha diritto all emissione di 60 titoli: in base al confronto con il numero di titoli a cui ha rinunciato, per il primo anno il GSE non rilascia alcun nuovo titolo a favore di tale unità, che vanta ancora un debito di 40 titoli. Qualora l unità avesse diritto, per il secondo anno solare, all emissione di ulteriori 70 titoli, per tale periodo di rendicontazione il GSE rilascerà 30 (70-40) nuovi titoli. 5.3 Modalità di incentivazione Il DM 5 settembre 2011 definisce le modalità di incentivazione delle unità di CAR e stabilisce che, subordinatamente all esito delle verifiche del GSE previste da parte del medesimo decreto, hanno accesso al regime di sostegno: unità di entrate in esercizio come nuova unità di o come rifacimento a partire dal 7 marzo 2007, per un periodo di 10 anni solari (15 per le unità abbinate a reti di teleriscaldamento, ove l intervento comprenda anche la rete) a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo alla data di entrata in esercizio; unità di entrate in esercizio dopo il 1 aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute cogenerative ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio dell unità (già illustrate nei precedenti paragrafi). Ai sensi dell art. 29, comma 4 del decreto legislativo n.28 del 3 marzo 2011, per queste unità di è previsto un periodo di incentivazione di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del DM 5 settembre 2011 e il diritto all emissione di un numero di Certificati Bianchi pari al 30% di quello previsto dal medesimo decreto ministeriale. Di seguito una tabella di sintesi che definisce, in base alla data di entrata in esercizio dell unità di, la normativa a cui far riferimento per il riconoscimento ai fini dell accesso agli incentivi, il periodo di incentivazione, nonché l entità degli incentivi stessi. Data di entrata in esercizio Normativa di riferimento (ai soli fini dell'accesso agli incentivi) Successiva al 31/12/2010 DM 4 agosto 2011 Tra il 07/03/2007 e il 31/12/2010 Delibera AEEG 42/02 e s.m.i., solo se non sono rispettati i criteri del DM 4 agosto 2011 Tra il 05/04/2002 e il 06/03/2007 Delibera AEEG 42/02 e s.m.i. 5 anni solari Tra il 01/04/1999 e il 04/04/2002 Provvedimento CIP6/92 e s.m.i. 5 anni solari Periodo di incentivazione 10 anni solari (15 anni se abbinate a reti di teleriscaldamento, ove l'intervento comprenda anche la rete) 10 anni solari (15 anni se abbinate a reti di teleriscaldamento, ove l'intervento comprenda anche la rete) Entità dell'incentivo 100% dell'incentivo previsto dal DM 5 settembre % dell'incentivo previsto dal DM 5 settembre % dell'incentivo previsto dal DM 5 settembre % dell'incentivo previsto dal DM 5 settembre 2011 Tabella 1 Modalità di incentivazione ai sensi del DM 5 settembre24 La richiesta di accesso al regime di sostegno può essere presentata per le differenti unità di, in base alla data di entrata in esercizio, secondo le seguenti modalità: unità di entrate in esercizio a partire dal 1 gennaio 2010: se si intende con N l anno di entrata in esercizio dell unità, è possibile inoltrare la prima richiesta di accesso al regime di sostegno all interno della finestra temporale 1 gennaio - 31 marzo dell anno N+2, relativamente alla produzione dell anno solare N+1;. Di conseguenza, a scopo esemplificativo, un unità di entrata in esercizio nel 2011 potrà inoltrare la prima richiesta, relativa all anno solare 2012, nella finestra temporale tra il 1 gennaio e il 31 marzo dell anno solare 2013; unità di entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2009: la prima richiesta di incentivazione può essere inoltrata entro il 31 marzo , relativamente alle produzioni registrate in uno o più dei seguenti periodi di rendicontazione, in base alla data di entrata in esercizio: anno 2008; anno 2009; anno 2010; anno Di conseguenza, a scopo esemplificativo, un unità di entrata in esercizio nel 2008 potrà inoltrare la prima richiesta entro il 31 marzo 2012, relativamente alle produzioni degli anni solari 2009, 2010 e 2011; unità di entrate in esercizio tra il 1 aprile 1999 e il 6 marzo 2007: possibilità di inoltro della prima richiesta, relativa alla produzione dell anno 2012, all interno della finestra temporale 1 gennaio - 31 marzo dell anno solare 2013: Per gli anni successivi all anno di inoltro della prima richiesta, tutte le unità, indipendentemente dalla data di entrata in esercizio, possono inoltrare la richiesta all interno della finestra temporale 1 gennaio - 31 marzo di ciascun anno, relativamente alla produzione dell anno solare precedente. Ai sensi dell art. 4, comma 4, del DM 5 settembre 2011, la decorrenza dell incentivo può essere prorogata, su motivata richiesta dell operatore, fino al terzo anno solare successivo alla data di entrata in esercizio dell unità, pena la decadenza del diritto di accesso agli incentivi. Pertanto per poter accedere al meccanismo incentivante previsto dal suddetto Decreto, è necessario presentare la prima richiesta entro il 31 marzo del quarto anno solare dalla data di entrata in esercizio. (es. data di entrata in esercizio: 2009 termine ultimo per la presentazione della prima richiesta di incentivo: 31 marzo 2013). Solo le unità entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2007 possono richiedere l inizio della decorrenza non oltre il 1 gennaio 2011 presentando la richiesta entro il 31 marzo Come già sottolineato, per poter accedere al regime di sostegno l operatore è tenuto a dotare l unità di della strumentazione di misura necessaria a definire le grandezze funzionali al calcolo dei benefici. Qualora l unità non disponga di tale strumentazione, l art. 8 comma 6 del DM 5 settembre 2011 fissa il 20 settembre 2013 come data ultima per l installazione della stessa. In questo caso l eventuale riconoscimento dei benefici decorre a partire dal 1 gennaio dell anno successivo alla data di avvenuta dotazione. Ne deriva che, nel caso in cui l installazione della strumentazione sia effettivamente avvenuta nel 2013, entro il termine massimo, il 2014 sarebbe il primo anno utile ai fini 2 il precedente termine del 30 novembre 2011, stabilito all articolo 8 comma 4 del DM 5 settembre 2011 è stato prorogato dal DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre25 della richiesta dell incentivo (di conseguenza il periodo di inoltro della prima richiesta va dal 1 gennaio 2015 al 31 marzo 2015). Le sole unità entrate in esercizio tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre 2010 possono richiedere la proroga ai sensi dell art. 4 comma 4 e quella dell art.8 comma 6. Nel caso in cui venga richiesta la proroga ai sensi dell art. 8 comma 6, la durata del periodo di erogazione dell incentivo non varia. Per le unità di entrate in esercizio tra il 1 aprile 1999 e il 7 marzo 2007 non è possibile richiedere la proroga ai sensi dell art. 4, comma 4, del DM 5 settembre 2011, in quanto la decorrenza del periodo di incentivazione non dipende dalla data di entrata in esercizio ma dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Pertanto per tali unità il primo periodo di rendicontazione, ai fini dell accesso ai Certificati Bianchi, risulta essere l anno solare Modalità di presentazione della richiesta al GSE per il riconoscimento del funzionamento CAR e per l accesso al regime di sostegno L operatore che intende ottenere il riconoscimento del funzionamento dell unità in Cogenerazione ad Alto Rendimento e/o l accesso al regime di sostegno deve trasmettere la richiesta, separatamente per ciascuna unità dell impianto e relativamente a ciascun periodo di rendicontazione, esclusivamente per via telematica attraverso il portale informatico RICOGE predisposto dal GSE. In particolare, attraverso il portale, l operatore può presentare le seguenti tipologie di richieste correlate alla CAR e al nuovo regime di sostegno: 1. riconoscimento del funzionamento in regime di CAR ( Richiesta CAR ): 2. accesso ai Certificati Bianchi per la produzione relativa all anno precedente alla data di inoltro della richiesta ( Richiesta CB ): 3. accesso ai Certificati Bianchi per le produzioni relative agli anni solari 2008, 2009 e 2010 ( Richiesta CB ). La seguente tabella chiarisce come, tra le differenti tipologie di richieste, la sola richiesta di riconoscimento del funzionamento in regime di CAR possa essere richiesta sia a preventivo sia a consuntivo. Tipologia di richiesta Preventivo Consuntivo Richiesta CAR SI SI Richiesta CB NO SI Richiesta CB NO SI Tabella 2 Possibili tipologie di richieste Per poter presentare la domanda di riconoscimento CAR o di accesso al regime di sostegno è necessario allegare tutti i documenti richiesti dal portale RICOGE, che possono essere suddivisi in due categorie: documenti previsti dagli art. 7 e 8 del DM 5 settembre 2011; richiesta e Allegati generati da RICOGE26 Per quanto riguarda gli Allegati, questi vengono generati in automatico dall applicazione RICOGE, già precompilati in base ai dati inseriti dall operatore nel sistema. L operatore è tenuto ad assicurarsi che i dati contenuti negli allegati siano corretti, prima di ricaricare questi ultimi nel sistema debitamente firmati e, ove espressamente richiesto nel medesimo documento, corredati di fotocopia del documento d identità. L insieme dei documenti richiesti contiene le informazioni indispensabili per la valutazione delle condizioni di alto rendimento e per il calcolo dell incentivo nelle differenti casistiche. Il GSE si riserva comunque di richiedere approfondimenti, qualora necessario. Nella tabella 3 è presente l elenco degli Allegati generati dal portale RICOGE, mentre nella tabella 4 è illustrato il quadro di sintesi degli Allegati da presentare per ciascuna tipologia di richiesta e in base ai differenti requisiti e categorie di intervento posseduti dalle unità di. Viene inoltre chiarito che: i documenti Richiesta, Allegato D e Allegato G sono necessari per tutte le tipologie di richiesta; l Allegato M è specifico per i soggetti esenti dal regime di denuncia di officina elettrica; gli Allegati E1 o E2 sono specifici per le unità abbinate a reti di teleriscaldamento ai sensi del DM 5 settembre 2011; l Allegato Y è specifico per la richiesta di proroga della decorrenza dell incentivo. SIMBOLO A B TITOLO ALLEGATO Domanda di riconoscimento del funzionamento come Cogenerazione ai sensi della Delibera AEEG 42/02 e s.m.i. Tabella dei dati per il riconoscimento del funzionamento in Cogenerazione ai sensi della Delibera AEEG 42/02 e s.m.i. C1 Domanda di riconoscimento CAR ai sensi del D.lgs. n.20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 C2 D E1 E2 F G M W Domanda di riconoscimento CAR ai sensi del D.lgs. n.20/07 come integrato dal DM 4 agosto Rifacimento Tabella dei dati per il riconoscimento del funzionamento in Cogenerazione ai sensi del D.lgs. n. 20/07 come integrato dal DM 4 agosto 2011 Impianti di abbinati al teleriscaldamento Impianti di abbinati al teleriscaldamento - Rifacimento Richiesta per il riconoscimento del funzionamento in dell unità ai sensi delle norme applicabili alla data di entrata in esercizio per effetto dell art. 29, comma 4 del D.lgs. 28/2011 Dichiarazione inerente la strumentazione di misura e la relativa accuratezza Dichiarazione di esenzione dal regime di denuncia di officina elettrica Modalità di utilizzo dei Certificati Bianchi riconosciuti ai sensi dell art 9, comma 1 e comma 2, del D.M. 5 settembre 2011 X Dichiarazione inerente il divieto di cumulo di cui all art. 6 del DM 5 settembre 2011 Y Richiesta di proroga ai sensi dell art. 4, comma 4 del DM 5 settembre 2011 Z Scheda dati anagrafici Tabella 3 Elenco Allegati27 Obbligatorio Solo per unità abbinate al TLR ai sensi del DM 5 settembre 2011 Solo per unità esenti da denuncia di officina elettrica Solo in caso di richiesta di proroga della decorrenza dell'incentivo Tipologia richiesta Data di entrata in esercizio Requisiti Unità Richiesta Allegato A Allegato B Allegato C1 Allegato C2 Allegato D Allegato E1 Allegato E2 Allegati Allegato F Allegato G Allegato M Allegato X Allegato Y Allegato Z Allegato W Riconoscimento CAR dal 1 gennaio dell'anno di inoltro della richiesta (o non in esercizio) nuova costruzione rifacimento non oltre il 31 nuova costruzione dicembre dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta rifacimento dopo il 31 dicembre nuova costruzione - rispetta le condizioni CAR - rifacimento - rispetta le condizioni CAR - nuova costruzione - rispetta le condizioni CAR Richiesta CB tra il 7 marzo 2007 e il 31 dicembre rifacimento - rispetta le condizioni CAR - nuova costruzione - NON rispetta le condizioni CAR - rifacimento - NON rispetta le condizioni CAR tra il 5 aprile 2002 e il 6 marzo 2007 richiede anche il riconoscimento CAR NON richiede anche il riconoscimento CAR tra il 1 aprile 1999 e il 4 aprile 2002 richiede anche il riconoscimento CAR NON richiede anche il riconoscimento CAR Tabella 4 Quadro sintetico della documentazione per le differenti tipologie di richieste Di seguito si riporta la documentazione da inviare in base alla tipologia di richiesta che si vuole inoltrare Richiesta di riconoscimento CAR ( Richiesta CAR ) Solo in occasione della prima richiesta di riconoscimento (sia che venga presentata a preventivo sia a consuntivo) oppure a seguito di modifiche nella configurazione dell unità, la documentazione deve contenere: la Relazione Tecnica di Riconoscimento dell impianto e dell unità di così articolata: caratteristiche generali: tipo di unità di e di impianto, dettaglio delle utenze termiche, identificazione e caratteristiche di motori primi, generatori elettrici, scambiatori di calore ed altri componenti significativi; descrizione dei metodi di misura e criteri utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze che concorrono al calcolo dell indice PES e descrizione dei metodi e criteri che verranno utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze a consuntivo; lo schema generale di funzionamento; lo schema termico completo dell impianto, comprensivo del sistema di adduzione del combustibile e con evidenza degli strumenti di misura; lo schema elettrico completo dell impianto con evidenza degli strumenti di misura. Al momento della prima richiesta a consuntivo l operatore è tenuto ad allegare alla richiesta anche: la denuncia di officina elettrica (ovvero l Allegato M nel caso di soggetto esente);28 il verbale di verifica redatto dall Agenzia delle Dogane (ovvero l Allegato M nel caso di soggetto esente); Per le richieste relative agli anni successivi, se non sono sopraggiunte modifiche all unità, è sufficiente l invio degli allegati generati da RICOGE. L operatore è tenuto a comunicare l esenzione alla denuncia di officina elettrica al GSE in fase di prima richiesta mediante dichiarazione firmata dal legale rappresentante. A tale scopo il GSE ha prodotto, come già specificato, l allegato M presente nel portale RICOGE Richiesta di accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 ( Richiesta CB e Richiesta CB ) Solo in occasione della prima richiesta di accesso all incentivo la documentazione deve contenere: la Relazione Tecnica di Riconoscimento dell impianto e dell unità di così articolata: caratteristiche generali: tipo di unità di e di impianto, dettaglio delle utenze termiche, identificazione e caratteristiche di motori primi, generatori elettrici, scambiatori di calore ed altri componenti significativi; descrizione dei metodi di misura e criteri utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze che concorrono al calcolo dell indice PES e descrizione dei metodi e criteri che verranno utilizzati per la determinazione dei valori delle grandezze a consuntivo; lo schema generale di funzionamento; lo schema termico completo dell impianto, comprensivo del sistema di adduzione del combustibile e con evidenza degli strumenti di misura; lo schema elettrico completo dell impianto con evidenza degli strumenti di misura. la denuncia di officina elettrica (ovvero l Allegato M nel caso di soggetto esente); il verbale di verifica redatto dall Agenzia delle Dogane (ovvero l Allegato M nel caso di soggetto esente); la certificazione antimafia 3 (ovvero, qualora previsto, certificato dei carichi pendenti e casellario giudiziale). I documenti appena elencati devono essere inviati anche in caso di modifiche nella configurazione dell unità. Per un maggiore approfondimento sulla procedura di presentazione delle richieste tramite il portale RICOGE, è disponibile sul sito del GSE il Manuale Utente - RICOGE, redatto al fine di illustrare dettagliatamente all operatore il processo di compilazione e inoltro delle differenti richieste tramite l applicazione web. 3 La certificazione antimafia non deve necessariamente essere presentata in originale. E sufficiente una copia con dichiarazione di conformità all originale ai sensi del DPR 445/2000, firmata dal legale rappresentante e accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità29 6 Calcolo del Risparmio di Energia Primaria (PES) e del numero di Certificati Bianchi Classificazione preliminare delle tecnologie di Come premesso, la presente Guida ha l obiettivo primario di supportare l operatore nelle differenti fasi di presentazione della richiesta di riconoscimento CAR e/o di accesso al nuovo regime di sostegno. A tal fine, dopo aver approfondito nei precedenti capitoli i principali riferimenti normativi, i requisiti minimi da soddisfare per la presentazione delle differenti tipologie di richieste, nonché le differenti modalità di presentazione delle stesse, i successivi capitoli 6 e 7 sono dedicati all analisi della procedura di calcolo del Risparmio di Energia Primaria (PES) e del numero di Certificati Bianchi, differenziando tra: tecnologie di per le quali non è previsto il calcolo del coefficiente β (capitolo 6); tecnologie di per le quali è previsto il calcolo del coefficiente β (capitolo 7). Per maggiore chiarezza, nella tabella seguente sono elencate le differenti tecnologie di così come espresse nell Allegato I del DM 4 agosto 2011, con il dettaglio sull eventuale esigenza di calcolo del coefficiente β per ciascuna tecnologia. N. Tecnologie di oggetto del DM 4 agosto 2011 (Allegato I) ƞ globale,soglia Tabella 5 Esigenza di calcolo del coefficiente β per ciascuna tecnologia di Esigenza calcolo coefficiente β Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore 1 (con turbina a vapore a contropressione) 80% NO Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore 2 (con turbina a condensazione con estrazione di vapore) 80% SI 3 Turbina a vapore a contropressione 75% NO 4 Turbina a condensazione con estrazione di vapore 80% SI 5 Turbina a gas con recupero di calore 75% NO 6 Motore a combustione interna 75% NO 7 Microturbina 75% NO 8 Motore Stirling 75% NO 9 Pila a combustibile 75% NO 10 Motore a vapore 75% NO 11 Ciclo Rankine a fluido organico 75% NO Ogni altro tipo di tecnologia o combinazione di tecnologie 12 che rientrano nelle definizioni di cui all'articolo 2, lettera a) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20 75% NO30 7 Procedimento per il calcolo del Risparmio di Energia Primaria (PES) e del numero di Certificati Bianchi tecnologie di per le quali NON è previsto il calcolo del coefficiente β 7.1 Quadro sintetico Come descritto nel capitolo 5, ai fini del riconoscimento di funzionamento in Cogenerazione ad Alto Rendimento, una data unità di deve necessariamente conseguire un risparmio di energia primaria (PES) superiore a valori minimi prestabiliti, differenziati in base alla capacità di generazione dell unità stessa, di seguito illustrati: PES 0,1 (10%) per le unità di con capacità di generazione almeno pari a 1 MW e ; PES > 0 per le unità di piccola e micro-. L Allegato II del DM 4 agosto 2011, denominato Calcolo della produzione da, definisce la procedura di calcolo delle grandezze ( Elettricità CHP o E CHP, Calore utile o H CHP, alimentazione CHP o F CHP ) relative alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile dell unità di, rilevanti ai fini del calcolo del PES. L Allegato III del medesimo decreto, denominato Metodo di determinazione del rendimento del processo di, oltre a imporre i valori minimi suddetti del parametro PES, ne introduce la formula di calcolo, illustrando singolarmente i termini presenti nella formula stessa. Inoltre, le Linee guida, redatte dal Ministero dello Sviluppo Economico, hanno principalmente lo scopo di fornire indicazioni e principi generali sul metodo di calcolo del PES (nonché sul metodo di calcolo del RISP e del numero di Certificati Bianchi eventualmente spettanti all unità per lo specifico anno solare), al fine di agevolare l applicazione della normativa di riferimento nell ambito della CAR. La procedura di calcolo del PES può essere suddivisa sinteticamente nelle seguenti quattro fasi approfondite nei successivi paragrafi: 1. definizione dei confini dell unità di : il paragrafo 7.2 è dedicato all illustrazione dei principi utili alla definizione dei limiti del processo di, al fine di quantificare il valore delle grandezze utili al calcolo del rendimento globale dell unità di ; 2. calcolo del rendimento globale dell unità di : il paragrafo 7.3 illustra la modalità di calcolo del rendimento globale e il suo confronto diretto con i valori di soglia; 3. dimensionamento dell unità virtuale: il paragrafo 7.4 analizza i parametri chiave per il calcolo delle grandezze funzionali alla quantificazione dell energia elettrica da (E CHP ), nonché dell energia di alimentazione da (F CHP ), qualora il rendimento globale dell unità di sia inferiore ai valori di soglia; 4. calcolo del risparmio di energia primaria (PES): il paragrafo 7.5 approfondisce i criteri di determinazione di alcuni dei parametri utili al calcolo del PES. Inoltre, nel paragrafo 7.6 sono illustrati i principi utili al calcolo del numero di Certificati Bianchi eventualmente spettanti all unità di. Il paragrafo 7.7 è specifico per impianti di dotati di un bruciatore ausiliario che, in base alla configurazione impiantistica, non può essere considerato parte dell unità di. Il paragrafo 7.8, infine, è dedicato all analisi degli strumenti di misura. La figura 4 contiene un diagramma di sintesi della procedura di calcolo del PES. Nella colonna di destra è riportato il riferimento al paragrafo nel quale la specifica fase viene approfondita31 DATI IN INGRESSO: Energia di alimentazione consumata dall impianto Energia elettrica prodotta dall impianto Energia termica prodotta dall impianto DEFINIZIONE DEI CONFINI DELL UNITA DI COGENERAZIONE Paragrafi di consultazione 7.2 Definizione dei confini dell unità di 7.7 Postcombustione F UNITÀ E UNITÀ H CHP 7.8 Strumenti di misura SI CALCOLO η globale η globale η globale,soglia? NO 7.3 Calcolo del rendimento globale dell unità di F CHP E CHP F UNITÀ = F CHP Unità di E UNITÀ = E CHP H CHP CONFINI DELL UNITÀ DI COGENERAZIONE F UNITÀ F NONCHP,E parte CHP Unità di parte NON CHP Unità di H CHP E UNITÀ E NONCHP CONFINI DELL UNITÀ DI COGENERAZIONE 7.4 Dimensionamento dell Unità Virtuale La parte CHP dell unità di coincide con l unità di stessa: E CHP = E UNITÀ F CHP = F UNITÀ DIMENSIONAMENTO UNITÀ VIRTUALE Calcolo: η nonchp,e C eff E CHP E NONCHP F NONCHP,E F CHP Calcolo PES con: CHPHη = H CHP / F CHP CHPEη = E CHP / F CHP SI PES 0,1? PES > 0 (per unità di piccola e micro )? NO 7.5 Calcolo del Risparmio di Energia Primaria (PES) e verifica del riconoscimento CAR LA parte CHP DELL UNITÀ DI COGENERAZIONE E CAR LA parte CHP DELL UNITÀ DI COGENERAZIONE NON E CAR Figura 4 Diagramma di sintesi della procedura di calcolo del PES per unità per le quali NON è previsto il calcolo del coefficiente β 32 7.2 Definizione dei confini dell unità di Aspetti generali L obiettivo principale di questa prima fase della procedura di calcolo del PES consiste nel determinare i limiti del processo di, al fine di quantificare il valore dei seguenti parametri, indispensabili per il calcolo del rendimento globale dell unità di : energia di alimentazione consumata dall unità di durante il periodo di rendicontazione (F UNITÀ ); energia elettrica/meccanica prodotta dall unità di durante il medesimo periodo di rendicontazione (E UNITÀ ); calore utile prodotto dall unità di durante il medesimo periodo di rendicontazione (H CHP ). La successiva figura 5 ha l obiettivo di evidenziare i confini dell impianto che, in base alla specifica realtà impiantistica, potrebbero non essere coincidenti con i confini dell unità di. Le grandezze in ingresso e in uscita dall impianto potrebbero, quindi, non coincidere con le grandezze in ingresso e in uscita dai confini dell unità di. Nella figura sono rappresentate le seguenti grandezze di riferimento, tutte relative al medesimo periodo di rendicontazione (si assume, ai soli fini della presente analisi, che all interno dell impianto di sia presente un unica unità di ): Energia di alimentazione consumata dall impianto; F UNITA : Energia di alimentazione consumata dall unità di ; Energia elettrica/meccanica prodotta dall impianto; E UNITA : Energia elettrica/meccanica prodotta dall unità di ; Energia termica prodotta dall impianto; H CHP : Calore utile prodotto dall unità di. Nei successivi paragrafi (da a 7.2.4) viene approfondita l analisi delle differenti grandezze. Energia di alimentazione consumata dall impianto IMPIANTO Energia elettrica / meccanica prodotta dall impianto Calore prodotto dall impianto CONFINI DELL UNITA DI COGENERAZIONE Energia di alimentazione consumata dall impianto F UNITA Unità di E UNITA H CHP Energia elettrica / meccanica prodotta dall impianto Calore prodotto dall impianto IMPIANTO Figura 5 Definizione dei confini dell unità di33 7.2.2 Determinazione dell Energia di alimentazione consumata dall unità di Nella tabella 6 sono illustrate possibili tipologie di energia di alimentazione consumate dall impianto (elenco redatto senza alcuna pretesa di esaustività). Per ciascuna di esse viene chiarito se possa essere, in conformità al quadro normativo vigente, considerata Energia di alimentazione consumata dall unità di (F UNITÀ ). E inoltre enunciato lo specifico riferimento normativo adottato per l analisi. Le tipologie di energia di alimentazione che fanno riferimento alla tecnologia con turbina a vapore a contropressione sono raggruppate nella sezione finale della tabella. Si sottolinea che, così come espresso nella parte 2 delle Linee guida, nel caso di combustibile, per il calcolo dell energia di alimentazione è necessario prendere a riferimento il potere calorifico inferiore (PCI) basato sulle condizioni ISO standard (temperatura ambiente pari a 15 C, pressione pari a 1,013 bar,a, umidità relativa pari al 60%). Nella medesima sezione delle Linee guida è inoltre approfondita la procedura di calcolo dell energia termica immessa mediante combustibili per i quali risulta complessa l identificazione del PCI. CONFINI DELL UNITA DI COGENERAZIONE Energia di alimentazione consumata dall impianto F UNITA Unità di E UNITA H CHP Energia elettrica / meccanica prodotta dall impianto Calore prodotto dall impianto AMBITO DI ANALISI IMPIANTO Figura 6 Energia di alimentazione consumata dall impianto e dall unità di34 N. Tipologie di energia di alimentazione F UNITA' Nota esplicativa Riferimento normativo Combustibile di risulta proveniente da processi esterni al confine dell'unità di, contabilizzato in base al proprio potere calorifico inferiore e finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica/meccanica e calore utile Reflui di un processo industriale esterno finalizzati alla produzione combinata di energia elettrica/meccanica e calore utile (es. vapore, acqua calda surriscaldata, gas caldi) Reflui di scarico di un motore primo che non produce energia elettrica/meccanica, finalizzati all'alimentazione di un motore primo di valle che produce in maniera combinata energia elettrica/meccanica e calore utile Reflui di scarico di un motore primo che produce energia elettrica/meccanica, finalizzati all'alimentazione di un motore primo di valle che produce in maniera combinata energia elettrica/meccanica e calore utile Combustibile consumato da impianti "esclusivamente termici" (es. caldaie di integrazione, caldaie di riserva) Combustibile consumato da un postcombustore che, posto a valle di un gruppo TG facente parte dell'unità di, partecipa all'incremento della produzione di vapore destinato alla produzione di solo calore utile Combustibile consumato da un postcombustore che, posto a valle di un gruppo TG facente parte dell'unità di, partecipa all'incremento della produzione di vapore destinato alla produzione combinata di energia elettrica/meccanica e calore utile SI SI SI NO NO NO SI Combustibile proveniente da processi esterni finalizzato alla Linee guida MiSE Parte 2 produzione combinata di energia elettrica e calore utile da parte sezione 2.2.2) dell'unità di Energia termica proveniente da processi esterni finalizzata alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile da parte dell'unità di Di seguito alcuni esempi: Linee guida MiSE Parte 2 - calore prodotto da forni di cracking sezione 2.1.4) e sezione - calore residuo dal processo di produzione di acido solforico 2.2.2) L'impianto che produce il refluo è da considerare all'interno dei confini dell'unità di, comprensivo dei dispositivi accessori e funzionali per l'utilizzazione del refluo Energia termica finalizzata alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile da parte dell'unità di Due motori primi tra loro collegati "in serie" (cioè l'energia termica dei gas di scarico del motore primo "topping", che produce energia elettrica/meccanica, alimenta il motore primo "bottoming", finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica/meccanica e termica), non possono essere considerati separatamente, anche se collocati in siti giuridicamente o geograficamente differenti. Combustibile finalizzato alla produzione di calore non prodotto dall'unità di. In particolare, nella Parte 2, Sezione 2.7) delle Linee guida MiSE, è approfondita la modalità di determinazione di tale quantità di combustibile. Combustibile finalizzato alla produzione di calore non considerabile come prodotto dall'unità di. In particolare, nella Parte 2, Sezione 2.7) delle Linee guida MiSE, è approfondita la modalità di determinazione di tale quantità di combustibile. Combustibile finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica/meccanica e calore utile prodotti dall'unità di Allegato II DM 4 Agosto 2011 Sezione II punto 7 Allegato II DM 4 Agosto 2011 Sezione II punto 6 - Allegato II DM 4 Agosto 2011 Sezione I punto 2 - Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.4), 2.5) e 2.7) Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.1.1) e 2.7) Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.1.1) 8 Energia di alimentazione recuperata sotto forma di prodotto chimico e utilizzata per altri scopi, differenti dall'alimentazione di un'unità di NO Combustibile non finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile prodotti dall'unità di Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.2) 9 10 Combustibile utilizzato per la produzione di vapore vivo estratto a monte di una turbina a vapore e destinato all area di consumo (destinazione diretta ovvero a seguito di by-pass della turbina a vapore; ad eccezione della tecnologia "Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore") Acqua calda destinata al processo di attemperamento e proveniente dall'esterno dell'unità cogenerativa (es. acqua di pozzo) NO SI Combustibile non finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile prodotti dall'unità di. In particolare, nella Parte 2, Sezione 2.6) delle Linee guida MiSE, è approfondita la modalità di determinazione di tale quantità di combustibile a partire dalla misurazione dell'energia termica (H nonchp ) posseduta dal vapore vivo. Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.6) Energia termica proveniente da processi esterni finalizzata alla Linee guida MiSE Parte 2 produzione combinata di energia elettrica e calore utile da parte sezione ) dell'unità di Tabella 6 Analisi di possibili tipologie di energia di alimentazione consumate dall impianto35 7.2.3 Determinazione dell Energia elettrica/meccanica prodotta dall unità di Nella tabella 7 sono illustrate possibili modalità di produzione di energia elettrica/meccanica da parte dell impianto (elenco redatto senza alcuna pretesa di esaustività). La distinzione tra energia elettrica/meccanica genericamente prodotta dall impianto e energia elettrica/meccanica effettivamente prodotta dall unità di si basa sul seguente principio: per poter qualificare l energia elettrica come effettivamente prodotta dall unità di, essa deve essere prodotta in combinazione con la produzione di calore utile da parte dell unità di nel periodo di rendicontazione. Inoltre si sottolinea come, ai sensi dell Allegato II del DM 4 agosto 2011, la quantità di energia elettrica prodotta in sia quella lorda misurata ai morsetti del generatore. Di conseguenza l energia elettrica utilizzata internamente dall unità di per la produzione combinata di energia elettrica /meccanica e calore utile non deve essere sottratta. Si sottolinea inoltre che ai fini del calcolo del PES la produzione di energia meccanica debba essere equiparata a quella di energia elettrica lorda. Pertanto il fattore supplementare da applicare alla produzione di energia meccanica secondo quanto previsto all Allegato III, punto 3 del DM 4 agosto 2011 è pari a 1. Per ciascuna delle differenti tipologie di energia elettrica presenti nell elenco viene chiarito se possa essere, in conformità al quadro normativo vigente, considerata Energia elettrica/meccanica prodotta dall unità di. E inoltre enunciato lo specifico riferimento normativo adottato per l analisi. Le tipologie di energia elettrica/meccanica che fanno riferimento alla tecnologia con turbina a vapore a contropressione sono raggruppate nella sezione finale della tabella. AMBITO DI ANALISI CONFINI DELL UNITA DI COGENERAZIONE Energia di alimentazione consumata dall impianto F UNITA Unità di E UNITA H CHP Energia elettrica / meccanica prodotta dall impianto Calore prodotto dall impianto IMPIANTO Figura 7 Energia elettrica/meccanica prodotta dall impianto e dall unità di36 N. Modalità di produzione di energia elettrica/meccanica E UNITA' Nota esplicativa Riferimento normativo Energia elettrica prodotta da gruppi elettrogeni di riserva Energia elettrica prodotta da due generatori accoppiati a motori primi tra loro collegati "in serie" (cioè l'energia termica dei gas di scarico del motore primo "topping" alimenta il motore primo "bottoming"), anche se collocati in siti giuridicamente o geograficamente differenti. Energia meccanica utilizzata per pilotare attrezzature, anche funzionali all'operatività dell'unità di cogeenrazione e dove l'alternativa sia un motore elettrico Energia elettrica/meccanica prodotta da un motore primo appartenente all'unità di durante i transitori Energia meccanica utilizzata da dispositivi direttamente connessi con le prestazioni del motore primo appartenente all'unità di NO SI SI SI NO Energia elettrica prodotta da dispositivi che, non partecipando alla produzione combinata di energia elettrica/meccanica ed energia termica, non possono essere considerati appartenenti all'unità di. I due motori primi, anche se collocati in siti giuridicamente o geograficamente differenti, sono da considerare all'interno dei confini della medesima unità di Di seguito alcuni esempi: - pompe di acqua di alimento caldaia pilotate da una turbina a vapore - compressori per aria di processo - pompe di raffreddamento - pompe di estrazione delle condense L'energia meccanica, prodotta dall'unità di, utilizzata da tali tipologie di attrezzature è considerata energia utile in quanto l'energia elettrica, eventualmente utilizzata in alternativa, sarebbe stata comunque inclusa nella produzione lorda di energia elettrica rilevata al contatore. Energia elettrica/meccanica prodotta dall'unità di Esempio: compressore della turbina a gas Tali dispositivi non possono essere qualificati come servizi ausiliari, bensì come parte integrante del motore primo appartenente all'unità di. Di conseguenza l'energia meccanica da loro utilizzata non può essere contabilizzata come energia utile Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.1) Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.1.3) - Linee guida MiSE Parte 2 2.8) Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.8) Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.8) 6 Energia elettrica prodotta da una turbina a vapore secondaria posta a valle della turbina "principale" (la turbina "principale" produce il vapore destinato alla turbina a vapore "secondaria", finalizzata alla produzione combinata di energia elettrica/meccanica e calore utile) SI Il vapore prodotto dalla turbina a vapore principale non è destinato ad un'area di consumo in qualità di calore utile, bensì ai fini della produzione combinata di energia elettrica/meccanica e calore utile. Il vapore prodotto dalla turbina a vapore principale può essere considerato come energia di alimentazione della turbina a vapore secondaria. Ne consegue che l'energia elettrica prodotta dalla turbina secondaria deve essere contabilizzata come energia elettrica prodotta dall'unità di e la turbina secondaria deve essere considerata interna ai confini dell'unità di Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.1.2) Tabella 7 - Analisi di possibili modalità di produzione di energia elettrica/meccanica da parte dell impianto Determinazione del Calore utile prodotto dall unità di Nella tabella 8 sono illustrate possibili modalità di produzione dell energia termica da parte dell impianto (elenco redatto senza alcuna pretesa di esaustività). Nella tabella 9, inoltre, sono illustrate possibili modalità di utilizzo dell energia termica prodotta dall impianto (elenco redatto senza alcuna pretesa di esaustività). Per ciascuna di esse viene chiarito se possa essere, in conformità al quadro normativo vigente, considerata Calore utile prodotto dall unità di H CHP. E inoltre enunciato lo specifico riferimento normativo adottato per l analisi. Le tipologie di energia termica che fanno riferimento alla tecnologia con turbina a vapore a contropressione sono raggruppate nella sezione finale della tabella. La distinzione tra energia termica genericamente prodotta dall impianto e calore utile prodotto dall unità di H CHP si basa su due principi fondamentali, che devono essere contemporaneamente validi:37 per poter qualificare l energia termica come calore utile H CHP, essa deve essere prodotta da un unità di (di conseguenza prodotta in combinazione con la produzione di energia elettrica/meccanica CHP) nel periodo di rendicontazione; per poter qualificare l energia termica come calore utile H CHP, essa deve essere effettivamente fornita a scopi utili a un utenza o a un processo industriale nel periodo di rendicontazione. Come ulteriore approfondimento, la figura 9 illustra graficamente le categorie di energia termica in cui può essere suddivisa l energia termica totale prodotta dall impianto: Calore non utile prodotto dall impianto di ; Calore utile prodotto dall impianto di ma non dall unità di ; Calore utile prodotto dall unità di (H CHP ; soltanto quest ultima componente può essere considerata ai fini del calcolo del rendimento globale dell unità di e successivamente del PES). Sulla base di tali considerazioni, ai fini della qualificazione dell energia termica come calore utile H CHP, l elenco (e la conseguente analisi) delle differenti casistiche di energia termica prodotta dall impianto è stato suddiviso, per maggiore chiarezza, nelle due seguenti categorie: modalità di produzione dell energia termica: l analisi si focalizza sulla verifica dell effettiva produzione dell energia termica da parte dell unità di. Dovendo essere entrambi validi i precedenti principi, si considera quindi, ai soli fini della tabella 8, che l energia termica in questi casi venga successivamente destinata a fini utili; modalità di utilizzo dell energia termica: l analisi si focalizza in questa sezione sull utilizzo effettivo dell energia termica per fini utili. In analogia al punto precedente, dovendo essere entrambi validi i precedenti principi, si considera quindi, ai soli fini della tabella 9, che l energia termica in questi casi sia stata effettivamente prodotta dall unità di. CONFINI DELL UNITA DI COGENERAZIONE Energia di alimentazione consumata dall impianto F UNITA Unità di E UNITA H CHP Energia elettrica / meccanica prodotta dall impianto Calore prodotto dall impianto IMPIANTO AMBITO DI ANALISI Figura 8 - Energia termica prodotta dall impianto e dall unità di38 Calore totale prodotto dall impianto di Calore non utile (es. disperso nell ambiente) prodotto dall impianto di Calore utile prodotto dall impianto di Calore utile non prodotto dall unità di H CHP Calore utile prodotto dall unità di Figura 9 Componenti del calore totale prodotto dall impianto N. Modalità di produzione dell'energia termica H CHP Nota esplicativa Riferimento normativo 1 Calore prodotto da impianti "esclusivamente termici" (es. caldaie di integrazione, caldaie di riserva) NO Calore utile non prodotto dall unità di. Infatti gli impianti esclusivamente termici sono esclusi dai confini dell unità di, poiché non partecipano alla produzione combinata di energia elettrica/meccanica e calore utile - Allegato II DM 4 Agosto 2011 Sezione I punto 2 - Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.4) e 2.5) Estrazione di vapore vivo, a monte di una turbina a vapore, destinato all area di consumo (destinazione diretta ovvero a seguito di by-pass della turbina a vapore; ad eccezione della tecnologia "Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore") Prelievo di acqua degassata dal degassatore (con degassatore alimentato dal corpo cilindrico del generatore di vapore) di un impianto a vapore, destinata all'area di consumo Prelievo di acqua degassata dal degassatore (con degassatore alimentato da una corrente di estrazione della turbina a vapore) di un impianto a vapore, destinata all'area di consumo NO SI SI Calore utile non prodotto dall unità di, poiché il vapore destinato all area di consumo non partecipa alla produzione combinata di energia elettrica/meccanica e calore utile Calore utile considerato prodotto dall'unità di Calore utile considerato prodotto dall'unità di Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.6) Linee guida MiSE Parte 2 sezione ) Linee guida MiSE Parte 2 sezione ) Tabella 8 Analisi di possibili modalità di produzione dell energia termica da parte dell impianto39 N. Modalità di utilizzo dell'energia termica H CHP Nota esplicativa Riferimento normativo 1 Utilizzo del calore in processi industriali SI Calore utile poiché destinato all'area di consumo per fini utili Utilizzo del calore per il riscaldamento o raffrescamento degli ambienti (anche mediante rete di distribuzione del calore) Utilizzo diretto di gas esausti, provenienti da un motore primo appartenente all'unità di, ai fini di un processo di essiccazione ovvero ai fini di riscaldamento diretto Dispersione del calore nell'ambiente senza alcun impiego Calore utilizzato per consumi interni dell'unità di Energia termica utilizzata da un dispositivo posto a valle dell'unità di, ai soli fini della produzione di energia elettrica Utilizzo del calore prodotto dall'unità di per la produzione presso l'area di consumo di frigorie, mediante macchina frigorifera ad assorbimento, finalizzate al raffreddamento dell'aria di ingresso di una turbina a gas appartenente alla medesima unità di SI SI NO NO NO NO Calore utile poiché destinato all'area di consumo per fini utili Calore utile poiché destinato all'area di consumo per fini utili. In particolare, nella Parte 2, Sezione 2.3.4) delle Linee guida MiSE, è approfondita la modalità di determinazione del calore utile nel caso di utilizzazione diretta di gas esausti Non è considerato come calore utile (non è destinato all'area di consumo per fini utili) il calore disperso da camini e tubi di scappamento, il calore dissipato in condensatori o altri dispositivi di smaltimento, anche se disposti presso l'area di consumo Calore non utile poiché non destinato all'area di consumo per fini utili. Di seguito vengono riportati alcuni esempi: - correnti di vapore inviate al degassatore; - spurghi di caldaia; - energia termica utilizzata per la preparazione della carica di combustibile; - tutto il calore finalizzato alla produzione di energia dell'impianto di. L'apporto di energia termica è da considerare calore non utile poiché non destinato all'area di consumo per fini utili. Calore non utile poiché rientrante tra i consumi funzionali dell'unità di - Allegato II DM 4 Agosto 2011 Sezione I punto Linee guida MiSE Parte 2, Sezione 2.2.2) - Allegato II DM 4 Agosto 2011 Sezione I punto Linee guida MiSE Parte 2, Sezione 2.2.2) e 2.3.3) - Allegato II DM 4 Agosto 2011 Sezione I punto Linee guida MiSE Parte 2, Sezione 2.2.2) e 2.3.4) - Allegato II DM 4 Agosto 2011 Sezione I punto Linee guida MiSE Parte 2, Sezione 2.3) Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.3) Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.3) Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.1) 8 9 Calore dell'acqua di ritorno verso l'unità di con energia termica precedentemente utilizzata sotto forma di acqua calda Calore delle condense di ritorno verso l'unità di, con energia termica precedentemente utilizzata sotto forma di vapore NO SI Il calore dell'acqua di ritorno, in questo caso, non può essere considerato ai fini dell'effettiva quantificazione di H CHP, poichè è necessario misurare direttamente l'energia termica ceduta all'area di consumo (come differenza tra le condizioni di mandata e di ritorno dal sistema di scambio termico che definisce i confini dell'unità di ) - Allegato II DM 4 Agosto 2011 Sezione I punto Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.3.3) Ai fini dell'effettiva quantificazione di H CHP, dal calore contenuto nella condensa di ritorno, deve essere esclusa la quantità di calore corrispondente ad una portata massica di acqua che si - Allegato II DM 4 Agosto trovi alla temperatura di 15 C e alla pressione di 1,013 bar,a e 2011 Sezione I punto 5.7 che sia pari alla portata massica del vapore. Tale procedura - Linee guida MiSE Parte 2 equivale a quantificare il calore utile della corrente di vapore pari sezione 2.3.1) all'energia termica totale del vapore inviato all'area di consumo durante il periodo di rendicontazione, assumendo come riferimento l'entalpia dell'acqua a 15 C e a 1,013 bar,a 10 Vapore prodotto da una turbina "principale" e inviato a una turbina "secondaria" per la produzione combinata di energia elettrica/meccanica e calore utile NO L'apporto di energia termica di tale vapore è da considerare calore non utile poiché non destinato all'area di consumo per fini utili. Linee guida MiSE Parte 2 sezione 2.1.2) Energia termica contenuta nell'acqua prelevata dal generatore di vapore e utilizzata in qualità di acqua di attemperamento Energia termica contenuta nell'acqua prelevata dall'esterno (es. acqua di pozzo) e utilizzata in qualità di acqua di attemperamento SI SI Il calore utile destinato all'area di consumo è pari al contenuto entalpico della corrente di estrazione risultante a valle dell'attemperamento (con conseguente esigenza di installazione dello strumento di misura del calore utile a valle Linee guida MiSE Parte 2 dell'attemperamento). L'energia termica contenuta nell'acqua di sezione ) attemperamento è di conseguenza indirettamente già contabilizzata, in qualità di calore utile prodotto dall'unità di Il calore utile destinato all'area di consumo è pari al contenuto entalpico della corrente di estrazione risultante a valle dell'attemperamento (con conseguente esigenza di installazione dello strumento di misura del calore utile a valle Linee guida MiSE Parte 2 dell'attemperamento). L'energia termica contenuta nell'acqua di sezione ) attemperamento è di conseguenza indirettamente già contabilizzata, in qualità di calore utile prodotto dall'unità di Tabella 9 - Analisi di possibili modalità di utilizzo dell energia termica prodotta dall impianto40 7.3 Calcolo del rendimento globale dell unità di Sulla base della quantificazione del valore dei parametri introdotti nel paragrafo 7.2, relativi all unità di (F UNITÀ, E UNITÀ, H CHP ), è possibile calcolare il rendimento globale dell unità di, così come indicato nell Allegato II del DM 4 agosto 2011 e secondo la seguente formula (di seguito si utilizzano i simboli delle grandezze così come riportati nel paragrafo 7.2): [1] Si sottolinea come, ai sensi dell Allegato II del medesimo decreto, il valore delle grandezze funzionali al calcolo del rendimento globale dell unità di debba essere ricavato necessariamente mediante misurazioni condotte durante il periodo di rendicontazione. I valori certificati possono essere utilizzati esclusivamente nel caso di unità di micro- (capacità di generazione inferiore a 50 kw e ) e solo nel caso in cui esista almeno una grandezza misurata tra energia termica, energia elettrica o energia immessa con il combustibile. Nel caso in cui nell unità di micro- siano presenti dissipazioni termiche, variazioni del carico, regolazioni della potenza elettrica prodotta, rampe di accensione e spegnimento di lunga durata e altre situazioni di funzionamento modulabile, è necessario che siano misurate tutte le grandezze che concorrono al calcolo dell indice PES. Il valore del rendimento globale ottenuto per la specifica unità di deve essere confrontato con i valori del rendimento globale di soglia, differenziati in base alla tecnologia dell unità di, così come indicato all Allegato II del DM 4 agosto 2011 e riproposto nella tabella 5 della presente Guida. Ciò al fine di valutare se tutta l energia elettrica prodotta dall unità di sia stata effettivamente prodotta in assetto cogenerativo. Nello specifico, il DM 4 agosto 2011 definisce come i valori misurati (ovvero certificati nel caso di impianto di micro- e sotto le condizioni precedentemente descritte) dell energia elettrica/meccanica e del calore utile prodotti dall unità di, possano essere utilizzati direttamente ai fini del calcolo del PES, qualora il rendimento globale dell unità di sia pari o superiore: all 80% per le sezioni con turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore e per le sezioni con turbina a condensazione con estrazione di vapore 4 ; al 75% per tutti gli altri tipi di unità di elencate nell Allegato I del medesimo decreto. Il confronto tra il rendimento globale dell unità di e il rendimento globale di soglia può condurre a due risultati differenti, che condizionano le modalità di calcolo delle grandezze fondamentali relative all unità di da utilizzare ai fini del calcolo del PES (F CHP, E CHP, H CHP ): 1. qualora il rendimento globale dell unità di sia superiore o al limite uguale ai valori di soglia, l intera unità di può essere considerata come parte in ( parte CHP ). Di conseguenza saranno valide le seguenti uguaglianze: 4 Tali tecnologie di sono oggetto del capitolo 8, ad eccezione della turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore con turbina a contropressione,41 E CHP = E UNITA F CHP = F UNITA Nella figura di seguito sono rappresentate le grandezze fondamentali relative all unità di da utilizzare ai fini del calcolo del PES (F CHP, E CHP, H CHP ). F UNITÀ = F CHP Unità di E UNITÀ = E CHP H CHP CONFINI DELL UNITÀ DI COGENERAZIONE Figura 10 Confini dell unità di nel caso di η globale,unità η globale,soglia 2. qualora il rendimento globale dell unità di sia inferiore ai valori di soglia, si assume che vi sia produzione di energia elettrica non in, con la conseguente necessità di suddividere l unità virtuale di nelle due seguenti parti virtuali : parte in ( parte CHP ); parte non in ( parte NON CHP ). Nella figura di seguito sono rappresentate le grandezze fondamentali relative all unità di da utilizzare ai fini del calcolo del PES (F CHP, E CHP, H CHP ), nonché i loro flussi in ingresso e in uscita alla parte CHP e alla parte non CHP dell unità di. F CHP E CHP parte CHP Unità di H CHP F UNITÀ parte NON CHP Unità di E UNITÀ F NONCHP,E E NONCHP CONFINI DELL UNITÀ DI COGENERAZIONE Figura 11 - Confini dell unità di nel caso di η globale,unità < η globale,soglia Il successivo paragrafo 7.4 è dedicato al dimensionamento dell unità virtuale relativamente al solo caso 2 precedentemente mostrato. Nel caso 1, invece, tutte le grandezze fondamentali ai fini del calcolo del PES (E CHP, H CHP, F CHP ) sono già state identificate. Nello specifico per dimensionamento dell unità virtuale si intende, noto il valore di H CHP, il processo di calcolo delle ulteriori grandezze fondamentali, relative all unità di, da42 utilizzare ai fini del calcolo del PES (F CHP, E CHP ), che comporta la corretta quantificazione dei loro flussi in ingresso e in uscita sia alla parte CHP sia alla parte non CHP dell unità di. 7.4 Dimensionamento dell unità virtuale (calcolo di E CHP, F CHP ) Aspetti generali Nel caso in cui si verifichi che η globale,unità < η globale,soglia, il processo di dimensionamento dell unità virtuale si basa sulla suddivisione dell unità di in due parti virtuali, in cui si assume in sostanza che la parte in sia quella parte dell unità di che, fissato il calore utile assorbito (H CHP ), possieda una potenza elettrica e quindi produca una quantità di energia utile (somma di E CHP e H CHP ) tale da soddisfare il rendimento globale di soglia (pari al 75%, ad eccezione della turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore con turbina a vapore a contropressione, per la quale il valore è pari all 80%). Di seguito tale concetto espresso in formule per la sola parte CHP dell unità di con rendimento globale inferiore ai valori di soglia: [2] Nelle Linee guida sono approfondite le modalità di calcolo, per le differenti tecnologie, di tutti i parametri funzionali alla quantificazione delle grandezze (E CHP, F CHP, H CHP ) che concorrono al calcolo del PES. In particolare, nella Tabella 3 della Parte 1 delle Linee guida, riproposta di seguito (Tabella 10), viene esposto il processo di calcolo di E CHP e F CHP per le differenti tecnologie di. AMBITO DI ANALISI CAPITOLO 7 Tabella 10 5 Formule di calcolo per il dimensionamento dell unità virtuale per unità per per unità per le quali NON è previsto il calcolo del coefficiente β 5 Si riporta di seguito la nota 4 contenuta nelle Linee guida: Quando il ciclo combinato disponga di una turbina a vapore a sola estrazione, e senza condensazione, il calcolo di Ceff è esattamente uguale a quello esposto nella colonna di sinistra della tabella, fatta salva la sostituzione del limite del 75% con il limite dell 80%43 Nell ambito del processo di dimensionamento dell unità virtuale, nel presente paragrafo, ci si pone esclusivamente l obiettivo di evidenziare i parametri chiave funzionali al calcolo del rendimento elettrico in assetto non cogenerativo (η nonchp,e ; paragrafo ) e il rapporto energia/calore (C eff ; paragrafo 7.4.3). Ai fini di una maggiore chiarezza i simboli utilizzati nelle Linee guida (relativi alle grandezze presenti nelle formule di calcolo che sono di seguito riproposte così come illustrate all interno delle Linee guida) possono essere ricondotti ai simboli utilizzati precedentemente all interno della presente Guida nel modo seguente: E = E UNITA F F nonchp,h = F UNITA Rendimento elettrico in assetto non cogenerativo (η nonchp,e ) Il processo di dimensionamento dell unità virtuale necessita della quantificazione dell energia di alimentazione in ingresso alla parte non CHP (F nonchp,e ), a partire dalla grandezza in uscita dalla stessa parte non CHP (E NONCHP ). Tale fase del processo richiede l introduzione di un rendimento elettrico (ƞ nonchp,e ) caratteristico della parte dell unità di che è stata virtualmente esercita in assetto non cogenerativo, secondo quanto illustrato nella Parte 1 delle Linee guida. Per determinare tale rendimento elettrico, di per sé virtuale, è necessario ricondurre la potenza elettrica generata dal motore primo in assetto reale cogenerativo alla potenza elettrica generata dal medesimo motore primo in assetto virtuale non cogenerativo. In realtà, per tutti i motori primi a cui il capitolo 7 è dedicato, la produzione elettrica è indipendente dall utilizzo dell energia termica residua a valle 6, di conseguenza il rendimento elettrico in assetto virtuale non cogenerativo può essere equiparato al rendimento elettrico in assetto reale cogenerativo (ƞ nonchp,e = ƞ E ). Nella figura 12 viene riproposta la formula di calcolo di ƞ nonchp,e, così come illustrata nelle Linee guida, con il dettaglio dei parametri chiave utili per il calcolo. Tecnologie Parametri chiave Formula di calcolo a b Tecnologie caratterizzate da rendimento globale di soglia pari al 75% Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore con turbina a contropressione 1. Energia elettrica/meccanica prodotta dall unità di durante il periodo di rendicontazione (E = E UNITÀ ) 2. Energia di alimentazione consumata dall unità di durante il periodo di rendicontazione (F F nonchp,h = F UNITÀ ) Figura 12 Calcolo del rendimento elettrico in assetto non cogenerativo per unità per le quali NON è previsto il calcolo del coefficiente β 6 Ai fini dell applicazione della seguente procedura di calcolo non si considera ad esempio, poiché trascurabile, la diminuzione di potenza elettrica generata da una turbina a gas in assetto cogenerativo per la presenza delle perdite di carico di un eventuale scambiatore di calore a valle che determinerebbero l instaurarsi di una contropressione allo scarico della turbina44 7.4.3 Rapporto energia/calore effettivo (C eff ) Nel caso in cui il rendimento globale dell unità di sia inferiore ai valori di soglia, secondo il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, il DM 4 agosto 2011 e l approfondimento delle Linee guida, il rapporto energia/calore C eff consente all operatore di quantificare l energia elettrica prodotta dalla parte CHP dell unità di pari al prodotto tra C eff e H CHP. Il risultato di tale prodotto deve essere confrontato con la produzione elettrica totale dell unità nel periodo di rendicontazione (E UNITA ). Il minore tra tali due valori può essere effettivamente assunto pari a E CHP. In formule: Per le unità di entrate in servizio da meno di un anno, per le quali non siano disponibili dati misurati, ai sensi del DM 4 agosto 2011 può essere utilizzato il rapporto energia/calore di progetto (C prog ) in luogo di quello effettivo (C eff ). [3] Nella figura 13 viene riproposta la formula di calcolo di C eff, così come illustrata nelle Linee guida, con il dettaglio dei parametri chiave utili per il calcolo. a Tecnologie Parametri chiave Formula di calcolo Tecnologie caratterizzate da rendimento globale di soglia pari al 75% 1. Rendimento elettrico in assetto non cogenerativo (ƞ nonchp,e ) 2. Rendimento globale di soglia ( ) = 75% b Turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore con turbina a contropressione 1. Rendimento elettrico in assetto non cogenerativo (ƞ nonchp,e ) 2. Rendimento globale di soglia ( ) = 80% Figura 13 - Calcolo del rapporto energia/calore effettivo per unità per le quali NON è previsto il calcolo del coefficiente β Considerazioni finali Al termine del processo di dimensionamento dell unità virtuale è possibile riprodurre due schematizzazioni di sintesi, analoghe a quella sviluppata nei paragrafi precedenti per il confronto tra l energia termica totale prodotta dall impianto e il calore utile H CHP (figura 9), in grado di illustrare: le categorie di energia di alimentazione in cui può essere suddivisa l energia di alimentazione totale consumata dall impianto di (figura 14): Energia di alimentazione totale consumata dall impianto di ; Energia di alimentazione totale consumata dall impianto di ma non dall unità di ; Energia di alimentazione consumata dalla parte non in dell unità di (F NONCHP,E );45 Energia di alimentazione consumata dalla parte in dell unità di (F CHP ; soltanto questa componente deve essere considerata ai fini del calcolo del PES); le categorie di energia elettrica in cui può essere suddivisa l energia elettrica totale prodotta dall impianto di (figura 15): Energia elettrica prodotta dall impianto di ; Energia elettrica prodotta dall impianto di ma non dall unità di ; Energia elettrica prodotta dalla parte non in dell unità di (E NONCHP ); Energia elettrica prodotta dalla parte in dell unità di (E CHP ; soltanto questa componente deve essere considerata ai fini del calcolo del PES). F NONCHP,H F Energia totale di alimentazione dell impianto di Energia di alimentazione di apparecchiature esterne all unità di F UNITÀ Energia di alimentazione dell unità di F NONCHP,E Energia di alimentazione della parte NON CHP dell Unità di F CHP Energia di alimentazione della parte CHP dell Unità di Figura 14 - Componenti dell Energia totale di alimentazione dell impianto46 Energia elettrica / meccanica prodotta da apparecchiature esterne all unità di Energia elettrica / meccanica totale prodotta dall impianto di E UNITÀ Energia elettrica / meccanica prodotta dall unità di E NONCHP Energia elettrica / meccanica prodotta dalla parte NON CHP dell Unità di E CHP Energia elettrica / meccanica prodotta dalla parte CHP dell Unità di Figura 15 - Componenti dell Energia elettrica/meccanica totale prodotta dall impianto 7.5 Calcolo del Risparmio di Energia Primaria (PES) e verifica del riconoscimento CAR Nei precedenti paragrafi sono state esaminate le procedure per la quantificazione delle grandezze fondamentali, relative all unità di, da utilizzare ai fini del calcolo del PES (F CHP, E CHP, H CHP ). Nell Allegato III del DM 4 agosto 2011 è indicata la formula di calcolo del risparmio di energia primaria, riproposta di seguito: ( ) [4] Dove: ; ; valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di calore; valore di rendimento di riferimento per la produzione separata di energia elettrica. La presente formula permette quindi di quantificare, a parità di output (E CHP e H CHP ), il risparmio ottenuto in termini di input (energia di alimentazione) dalla produzione combinata degli output rispetto alla loro potenziale produzione separata, realizzata mediante impianti operanti con rendimenti assunti pari a RefHƞ (produzione separata di calore) e RefEƞ (produzione separata di energia elettrica). Le modalità di quantificazione dei valori di rendimento di riferimento per la produzione separata di H CHP e E CHP sono illustrate negli Allegati IV, V, VI e VII del DM 4 agosto47 In riferimento al parametro RefHη possono risultare utili le seguenti considerazioni: per ciascuna tipologia di combustibile (ovvero sorgente termica) elencata nell Allegato V, sono indicati due valori differenti del rendimento di riferimento per la produzione separata di calore, classificati in base alle forme di utilizzo presso l area di consumo del calore utile prodotto dall unità di : 1. valore del rendimento di riferimento nel caso di produzione di vapore o acqua calda da destinare all area di consumo ovvero nel caso di utilizzo diretto presso l area di consumo di gas di scarico prodotti dall unità di con temperatura (misurata al confine tra l unità di e l area di consumo) inferiore a 250 C; 2. valore del rendimento di riferimento nel caso di utilizzo diretto presso l area di consumo di gas di scarico prodotti dall unità di con temperatura (misurata al confine tra l unità di e l area di consumo) pari o superiore a 250 C. A scopo esemplificativo, si riporta il caso di un unità alimentata con più combustibili, con diverse modalità di utilizzo del calore utile prodotto. In particolare: l unità di produce calore utile destinato all area di consumo a entrambe le forme di utilizzo precedentemente descritte; è presente più di una tipologia di combustibile/sorgente F CHP ; risulta complesso individuare una diretta correlazione tra combustibile e modalità di utilizzo dell energia termica (cioè ciascuno dei differenti combustibili è responsabile della produzione di calore utile destinato ad entrambe le forme di utilizzo e, in base alle informazioni a disposizione, non risulta possibile quantificare i differenti contributi). In questo caso il valore di RefHη può essere quantificato secondo la seguente procedura: 1. in una prima fase è necessario quantificare il valore del rendimento di riferimento relativo al i- esimo combustibile (RefHη i ), in base alla suddivisione percentuale, calcolata a livello di unità di, tra il contributo alla produzione di acqua calda/vapore/gas di scarico a T<250 C e il contributo del gas di scarico a T 250 C); 2. il valore di RefHη globale da assegnare all unità di sarà calcolata come media ponderale dei RefHη i per i vari combustibili, calcolati come al punto 1, basata sull apporto energetico di ciascun combustibile. In formule: [5] [6] Dove: = valore equivalente per l unità di del rendimento di riferimento per la produzione separata di calore;48 = valore equivalente, per lo i-esimo combustibile, del rendimento di riferimento per la produzione separata di calore; = energia di alimentazione, per lo i-esimo combustibile, consumata dall unità di per la produzione in CAR; valore, per lo i-esimo combustibile, del rendimento di riferimento per la produzione di acqua calda/vapore/ utilizzo diretto di gas di scarico a T<250 C; = calore utile destinato dall unità di all area di consumo per la produzione di acqua calda/vapore/ utilizzo diretto di gas di scarico a T<250 C; = valore, per lo i-esimo combustibile, del rendimento di riferimento per l utilizzo diretto di gas di scarico a T 250 C; = calore utile destinato dall unità di all area di consumo per l utilizzo diretto di gas di scarico a T 250 C. Box: Esempio 4 Calcolo di RefHη unità in caso di unità alimentate con più combustibili, con diverse modalità di utilizzo del calore utile prodotto Un unità di ha consumato, nel periodo di rendicontazione n, le quantità di combustibile illustrate in tabella (espresse in MWh), pari ad un valore totale di 1200 MWh. Nel medesimo periodo di rendicontazione ha prodotto 300 MWh di calore utile destinato alla produzione di vapore / acqua calda e 180 MWh di calore utile destinato all utilizzo diretto tramite gas di scarico presso l area di consumo. Combustibile Tabella 11 Parametri di input per il calcolo di RefHη unità in caso di unità alimentate con più combustibili, con diverse modalità di utilizzo del calore utile prodotto Qualora non fossero disponibili le informazioni relative ai contributi di ciascun combustibile a ciascuna delle modalità di utilizzo del calore utile presso l area di consumo (valori evidenziati in giallo), è necessario procedere come di seguito, impiegando come pesi i valori complessivi di calore utile corrispondenti alle due differenti destinazioni utili: calcolo F i (MWh) Produzione Vapore/Acqua calda Contributo (MWh) η th,rif Utilizzo diretto gas di scarico Contributo (MWh) Gas naturale Biogas Totale η th,rif calcolo calcolo Come già illustrato all interno della presente Guida, il confronto tra il valore del PES attribuibile alla parte virtuale in dell unità di (che nel caso in cui η globale,unità η globale,soglia coincide con l unità di stessa) e i valori minimi fissati nell Allegato III del DM49 4 agosto 2011, può condurre a due risultati differenti, che condizionano il riconoscimento di funzionamento in Cogenerazione ad Alto Rendimento. Infatti: 1. qualora il valore del PES sia superiore o pari al 10% (ovvero maggiore di 0 per le unità di piccola e micro-) si può ritenere che la parte in dell unità di funzioni effettivamente in regime di CAR. Tutti i benefici acquisiti dall unità di sono da corrispondere in base al valore delle grandezze E CHP, H CHP, F CHP ; 2. qualora il valore del PES sia inferiore al 10% (ovvero minore o uguale a 0 per le unità di piccola e micro-) non si può ritenere che la parte in dell unità di funzioni effettivamente in regime di CAR. L unità di non avrà quindi diritto ai benefici previsti dalla normativa vigente per la CAR. Nel successivo paragrafo 7.6 viene esaminata la procedura di calcolo del numero di Certificati Bianchi eventualmente spettanti a un unità di che ne abbia fatto richiesta e che abbia effettivamente conseguito i requisiti minimi in termini di risparmio di energia primaria. 7.6 Calcolo del numero di Certificati Bianchi (CB) L art. 4 del DM 5 settembre 2011 impone che le unità di abbiano diritto, per ciascun anno solare in cui soddisfano i requisiti di CAR, al rilascio dei Certificati Bianchi, in numero commisurato al risparmio di energia primaria realizzato nell anno in questione, se positivo, calcolato come segue: dove: RISP è il risparmio di energia primaria, espresso in MWh, realizzato dall unità di nell anno solare per il quale è stato richiesto l accesso al regime di sostegno; E CHP è l energia elettrica prodotta dalla parte CHP dell unità di nel medesimo anno solare; H CHP è il calore utile prodotto dall unità di nel medesimo anno solare; F CHP è l energia di alimentazione consumata dalla parte CHP dell unità di nel medesimo anno solare; η TRIF è il rendimento medio convenzionale del parco di produzione termico italiano, assunto pari a: 0,82 nel caso di utilizzo diretto dei gas di scarico; 0,90 nel caso di produzione di vapore / acqua calda. Si sottolinea come, nel caso di produzione di H CHP destinato ad entrambe le modalità di utilizzo presso l area di consumo, il valore di η TRIF,eq debba essere calcolato come media ponderale dei η TRIF relativi alle due modalità di utilizzo del calore utile, basata sul valore percentuale di ciascuna modalità di utilizzo rispetto al valore totale di H CHP. η ERIF è il rendimento medio convenzionale del parco di produzione elettrica italiano, assunto pari a 0,46 e corretto secondo la procedura espressa all art. 4 comma 1 del DM 5 settembre In [7]50 particolare è necessario sottolineare come la percentuale di energia autoconsumata da utilizzare ai fini del presente calcolo debba essere quantificata secondo il seguente principio: In base al risparmio di energia primaria calcolato secondo la [7], l unità di ha diritto per lo specifico anno ad un numero di Certificati Bianchi pari a: dove: K è un coefficiente di armonizzazione la cui modalità di calcolo è indicata nella Parte 1 delle Linee guida, nella quale sono riportati anche alcuni esempi di calcolo. In particolare, come specificato dalle Linee guida, la potenza dell unità di come CAR, in base alla quale determinare il valore di K, deve essere calcolata secondo la seguente formula: Viene inoltre precisato come, qualora non sia possibile un univoca contabilizzazione delle ore di marcia dell unità, si può procedere calcolando la Potenza media CHP, in base alla quale determinare il valore di K, sulla base del numero delle ore equivalenti quantificate rispetto alla capacità di generazione (P n ) dell unità secondo le seguenti formule: [11] [9] [10] [8] [12] 7.7 Postcombustione La presenza all interno di un impianto di di un bruciatore ausiliario che utilizza un combustibile ai fini dell innalzamento della temperatura di un flusso di gas caldi, prodotti dall unità di, può rendere complessa la quantificazione dell effettivo valore di H CHP (pari al solo calore utile prodotto dall unità di ), nel caso in cui a valle del bruciatore ausiliario il recupero termico sia esclusivamente finalizzato alla produzione di energia termica da destinare all area di consumo. Ai fini del calcolo del rendimento globale di, è necessario suddividere il calore utile prodotto a valle del bruciatore ausiliario in due componenti, l effettiva quota parte di calore utile cogenerativo H CHP e la componente H NONCHP, corrispondente al contributo del combustibile immesso dal bruciatore ausiliario, che non può essere considerato calore utile H CHP poiché costituisce calore utile non prodotto dall unità di. Per la quantificazione di H CHP è necessario procedere come di seguito: identificare la tipologia del processo di recupero termico del calore utile prodotto destinato all area di consumo (es. l impianto di potrebbe produrre, mediante un generatore di vapore a recupero interno, un flusso di vapore utilizzato direttamente presso l area di consumo per finalità termiche; i gas di scarico prodotti presso l impianto di51 potrebbero essere utilizzati direttamente per lo svolgimento di un processo di essiccazione presso l area di consumo). La tipologia del processo determina la modalità di calcolo del quantitativo totale di calore utile ceduto all area di consumo (somma del calore utile cogenerativo H CHP e del componente H NONCHP ), secondo quanto espresso nell Appendice B delle Linee guida; calcolare la quota parte dell energia di alimentazione del motore primo in assetto cogenerativo appartenente all unità di che può essere attribuita, per via indiretta, secondo le modalità espresse nell Appendice B delle Linee guida, ai gas di scarico del motore primo stesso durante il periodo di rendicontazione (H gasout,motoreprimo ); calcolare il rendimento del processo di recupero termico (η GVR/ESS ). Così come indicato nella [3] dell appendice B delle Linee guida, tale parametro può essere quantificato a partire dai seguenti parametri: valore dell intero quantitativo di calore utile ceduto all area di consumo (somma di H CHP e H NONCHP ), ricavato secondo le modalità espresse nelle Linee guida; H gasout,motoreprimo ; Energia di alimentazione del bruciatore ausiliario (H gaspce ); calcolare il valore del parametro H NONCHP secondo la [1] dell appendice B delle Linee guida; calcolare il valore del parametro di H CHP come differenza tra il valore dell intero quantitativo di calore utile ceduto all area di consumo e H NONCHP. 7.8 Strumenti di misura Nel capitolo 7.2 è stato chiarito come ai fini di un corretto calcolo del PES sia necessario determinare gli effettivi limiti del processo di, al fine di quantificare il valore dei parametri indispensabili per il calcolo del rendimento globale dell unità di, parametro chiave di partenza per l elaborazione dei calcoli. Il valore di tali parametri deve essere ricavato mediante misurazioni condotte tramite idonei strumenti. La linea di confine tra l area di consumo e l unità di, quindi, secondo quanto espresso nell Appendice C delle Linee guida, deve essere opportunamente dotata di strumenti in grado di rilevare le quantità di energia in ingresso e in uscita che permettano di misurare le grandezze funzionali al calcolo del PES e di conseguenza all eventuale riconoscimento del funzionamento dell unità di in Cogenerazione ad Alto Rendimento. L Appendice C delle Linee guida, inoltre, chiarisce le modalità di misura delle precedenti grandezze, nonché i requisiti richiesti per la strumentazione installata nell ambito dell accuratezza delle misure ottenute. In particolare, per quanto concerne l energia meccanica prodotta dall unità di, la modalità di misurazione della stessa è definita nella Parte 2, Sezione 2.8.1) delle Linee guida per l applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)52 8 Procedimento per il calcolo del Risparmio di Energia Primaria (PES) e del numero di Certificati Bianchi tecnologie di per le quali è previsto il calcolo del coefficiente β 8.1 Quadro sintetico Come descritto nel Capitolo 5, ai fini del riconoscimento di funzionamento in Cogenerazione ad Alto Rendimento, una data unità di deve necessariamente conseguire un risparmio di energia primaria (PES) superiore a valori minimi prestabiliti, differenziati in base alla capacità di generazione dell unità stessa, di seguito illustrati: PES 0,1 (10%) per unità di con capacità di generazione almeno pari a 1 MW e ; PES > 0 per le unità di piccola e micro-. L Allegato II del DM 4 agosto 2011, denominato Calcolo della produzione da, definisce la procedura di calcolo delle grandezze ( Elettricità CHP o E CHP, Calore utile o H CHP, alimentazione CHP o F CHP ) relative alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile dell unità di, rilevanti ai fini del calcolo del PES. L Allegato III del medesimo decreto, denominato Metodo di determinazione del rendimento del processo di, oltre a imporre i valori minimi suddetti del parametro PES, ne introduce la formula di calcolo, illustrando singolarmente i termini presenti nella formula stessa. Inoltre, le Linee guida, redatte dal Ministero dello Sviluppo Economico, hanno principalmente lo scopo di fornire indicazioni e principi generali sul metodo di calcolo del PES (nonché sul metodo di calcolo del RISP e del numero di Certificati Bianchi eventualmente spettanti all unità per lo specifico anno solare), al fine di agevolare l applicazione della normativa di riferimento nell ambito della CAR. La procedura di calcolo del PES può essere suddivisa sinteticamente nelle seguenti quattro fasi approfondite nei successivi paragrafi: 1. definizione dei confini dell unità di : il paragrafo 8.2 è dedicato all illustrazione dei principi utili alla definizione dei limiti del processo di, al fine di quantificare il valore delle grandezze utili al calcolo del rendimento globale dell unità di ; 2. calcolo del rendimento globale dell unità di : il paragrafo 8.3 illustra la modalità di calcolo del rendimento globale e il suo confronto diretto con i valori di soglia; 3. dimensionamento dell Unità Virtuale: il paragrafo 8.4 analizza i parametri chiave per il calcolo delle grandezze funzionali alla quantificazione dell energia elettrica da (E CHP ), nonché dell energia di alimentazione da (F CHP ), qualora il rendimento globale dell unità di sia inferiore ai valori di soglia. In particolare, il paragrafo 8.4.2, dedicato all analisi del coefficiente β, descrive i principali parametri utili alla quantificazione di quest ultimo, tra i quali i parametri primari o indipendenti (parametri da misurare) e i parametri derivati o dipendenti (parametri da calcolare mediante impostazione del bilancio termodinamico della turbina a vapore ovvero mediante combinazione dei parametri primari); 4. calcolo del risparmio di energia primaria (PES): il paragrafo 8.5 approfondisce i criteri di determinazione di alcuni dei parametri utili al calcolo del PES. Inoltre, nel paragrafo 8.6 sono illustrati i principi utili al calcolo del numero di Certificati Bianchi eventualmente spettanti all unità di. Il paragrafo 8.7 è specifico per impianti di dotati di un bruciatore ausiliario che, in base alla configurazione impiantistica, non può essere considerato parte dell unità di. Il paragrafo 8.8, infine, è dedicato 53 all analisi degli strumenti di misura. La figura 16 contiene un diagramma di sintesi della procedura di calcolo del PES. Nella colonna di destra è riportato il riferimento al paragrafo nel quale la specifica fase viene approfondita. Dati in ingresso: Energia di alimentazione consumata dall impianto Energia elettrica prodotta dall impianto Energia termica prodotta dall impianto DEFINIZIONE DEI CONFINI DELL UNITA DI COGENERAZIONE Paragrafi di consultazione 8.2 Definizione dei confini dell unità di 8.7 Postcombustione F UNITÀ E UNITÀ H CHP 8.8 Strumenti di misura SI CALCOLO η globale η globale η globale,soglia? NO 8.3 Calcolo del rendimento globale dell unità di F CHP E CHP F UNITÀ = F CHP Unità di E UNITÀ = E CHP H CHP CONFINI DELL UNITÀ DI COGENERAZIONE F UNITÀ F NONCHP,E parte CHP Unità di parte NON CHP Unità di H CHP E UNITÀ E NONCHP 8.4 Dimensionamento dell Unità Virtuale La parte CHP dell unità di coincide con l unità di stessa: E CHP = E UNITÀ F CHP = F UNITÀ CONFINI DELL UNITÀ DI COGENERAZIONE CALCOLO COEFFICIENTE β DIMENSIONAMENTO UNITÀ VIRTUALE Calcolo: 1. η nonchp,e 2. C eff 3. E CHP 4. E NONCHP 5. F NONCHP,E 6. F CHP Il coefficiente β 8.4 Dimensionamento dell Unità Virtuale SI Calcolo PES con: CHPHη = H CHP / F CHP CHPEη = E CHP / F CHP PES 0,1? PES > 0 (per unità di piccola e micro )? NO 8.5 Calcolo del Risparmio di Energia Primaria (PES) e verifica del riconoscimento CAR LA parte CHP DELL UNITÀ DI COGENERAZIONE E CAR LA parte CHP DELL UNITÀ DI COGENERAZIONE NON E CAR Figura 16 - Diagramma di sintesi della procedura di calcolo del PES per unità per le quali è previsto il calcolo del coefficiente β Vedere altro
Scheda 6 «Agricoltura e Agroenergie» ALTRE MODALITA GREEN JOBS Formazione e Orientamento LA COMPONENTE TERMICA DELL ENERGIA Dopo avere esaminato con quali biomasse si può produrre energia rinnovabile è Dettagli L impianto di trigenerazione del Policlinico di Modena: le motivazioni delle scelte progettuali dal punto di vista dell Energy Manager
L efficienza energetica fra legislazione europea, nazionale e regionale Prof. Gianni Comini Direttore del Dipartimento di Energia e Ambiente CISM - UDINE AMGA - Iniziative per la Sostenibilità EOS 2013 Dettagli REGOLE TECNICHE PER L ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI ACCUMULO DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA ELETTRICO
Tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, a carico dei beneficiari Dettagli Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Gu 6 marzo 2007 n. 54) Attuazione della direttiva 2004/8/Ce sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, Dettagli European Energy Manager
Diventare Energy Manager in Europa oggi EUREM NET V: programma di formazione e specializzazione per European Energy Manager Durata del corso: 110 ore in 14 giorni, di cui 38 ore di workshop ed esame di Dettagli I testi sono così divisi: HOME. PRODUZIONE DI ENERGIA VERDE o Energia eolica o Energia fotovoltaica o Energia a biomassa
L evoluzione delle energie rinnovabili in Italia Gerardo Montanino Direttore Divisione Operativa ALTHESYS Presentazione IREX Annual Report 2013 GSE Roma, 18 aprile 2013 Non solo energia elettrica INDICE Dettagli Le fonti rinnovabili in Italia
Le fonti rinnovabili in Italia Gerardo Montanino Direttore Divisione Operativa LEGAMBIENTE - Comuni rinnovabili 2010 Roma, 23 marzo 2010 www.gse.it 2 Indice Le attività del Gestore dei Servizi Energetici Dettagli Detrazione Fiscale e Scambio sul Posto
Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l efficienza energetica, il nucleare CIRCOLARE Alla Conferenza delle regioni e delle province autonome All Dettagli Documento per la consultazione. (invio osservazioni entro: 6 marzo 2015)
CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DI REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA Documento tecnico di riferimento Documento per la consultazione (invio osservazioni entro: 6 marzo 2015) Dettagli Contratto-tipo di cui all articolo 28, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 28/2011
Contratto-tipo di cui all articolo 28, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 28/2011 Codice identificativo n. [numero progressivo da sistema] CONTRATTO per il riconoscimento degli incentivi per Dettagli ENERGIA. Massimo Telesca ARPA FVG Indirizzo tecnicoscientifico. e coordinamento dei Dipartimenti provinciali
ENERGIA 269 ENERGIA Il ricorso all utilizzo di fonti rinnovabili sovvenzionate comporta dei potenziali impatti ambientali. Fra questi, vi sono l alterazione dei corsi d acqua a causa delle derivazioni Dettagli Avviso pubblico Fondo di promozione dell efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile
POR FESR LAZIO 2007-2013 Avviso pubblico Fondo di promozione dell efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile FAQ Quesito n. 1 Il Bando PSOR al punto n delle premesse definisce impianti Dettagli Impianti fotovoltaici
ALLEGATO E (Allegato I, comma 15) RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO Dettagli dello Svilupp Il Ministro concerto con di energia attuazione attuazione; successive dell'energia per di criteri e
Il Ministro dello Svilupp po Economico di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ACQUISITO il concerto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Dettagli Scambio sul posto. www.gse.it. www.gsel.it
Scambio sul posto www.gse.it www.gsel.it 2 Lo scambio sul posto: ammissione al contributo La Deliberazione ARG/elt n. 74/08 (TISP) prevede che lo scambio sul posto sia erogato dal GSE su istanza degli Dettagli ALLEGATO 2 CAPITOLATO SPECIALE POI CATEGORIA: IMPIANTI SOLARI TERMICI E SERVIZI CONNESSI
ALLEGATO 2 CAPITOLATO SPECIALE POI CATEGORIA: IMPIANTI SOLARI TERMICI E SERVIZI CONNESSI PRODOTTO: POI ENERGIA/CSE 2015 - IMPIANTO SOLARE TERMICO ACS PER UFFICI PRODOTTO: POI ENERGIA/CSE 2015 - IMPIANTO Dettagli TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA
Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 179/08, 205/08, 130/09 e 125/10 TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA Dettagli L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 12 DICEMBRE 2013 578/2013/R/EEL REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI CONNESSIONE, MISURA, TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE, DISPACCIAMENTO E VENDITA NEL CASO DI SISTEMI SEMPLICI DI PRODUZIONE E CONSUMO Dettagli RISOLUZIONE N. 13/E. Roma, 20 gennaio 2009
RISOLUZIONE N. 13/E Roma, 20 gennaio 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Gestore dei Servizi Elettrici, SPA Dpr 26 ottobre Dettagli Energia in Italia: problemi e prospettive (1990-2020)
IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN CONTO ENERGIA Un impianto solare fotovoltaico consente di trasformare l energia solare in energia elettrica. Non va confuso con un impianto solare termico, che è sostanzialmente Dettagli REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA Documento tecnico di riferimento
REGOLE PER IL MANTENIMENTO DEGLI INCENTIVI IN CONTO ENERGIA Documento tecnico di riferimento INDICE PREMESSA 4 1 INTERVENTI SU IMPIANTI INCENTIVATI IN CONTO ENERGIA 6 1.1 SPOSTAMENTO DELL IMPIANTO 7 1.2 Dettagli Conto Termico (DM 28/12/12) Regole applicative
Conto Termico (DM 28/12/12) Regole applicative Roma, aprile 2013 INDICE Conto Termico (DM 28/12/12) Regole applicative Esempi di interventi incentivabili -2- Il Conto Termico: DM 28 12 12 Il Conto Termico Dettagli Opere di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo - variante essenziale relative all'immobile sito in via Millelire n 10/c - Milano
La bolletta dimagrisce Bolletta più leggera e più equa per le Pmi La spesa energetica delle imprese Il costo dell energia è un importante fattore di competitività per le imprese; La spesa per l energia Dettagli 2 Qual è il termine ultimo per passare alla misurazione netta? 3 Quali obblighi ha il produttore in relazione al passaggio alla misurazione netta?
Pagina 1 di 7 FAQ passaggio dalla misurazione lorda a quella netta Con la revisione dell Ordinanza sull energia (OEn) e la sua entrata in vigore con effetto al 1 gennaio 2010 è stata introdotta, nell ambito Dettagli European Energy Manager
Diventare Energy Manager in Europa oggi EUREM V e VI: programma di formazione e specializzazione per European Energy Manager Durata del corso: 110 ore in 14 giorni, di cui 38 ore di workshop ed esame di Dettagli Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici PROCEDURE APPLICATIVE DEL D.M. 6 luglio 2012 CONTENENTI I REGOLAMENTI OPERATIVI PER LE PROCEDURE Dettagli MEA MASTER IN MANAGEMENT DELL ENERGIA E DELL AMBIENTE II LIVELLO XIII edizione A.A. 2014/2015
Allegato A alla deliberazione ARG/elt 99/08 valido per le richieste di connessione presentate a partire dall 1 gennaio 2011 - Versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/elt 79/08, ARG/elt Dettagli ITALIA: PRESENTAZIONE DEL SOSTEGNO FINANZIARIO STIMATO E DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER I COMBUSTIBILI FOSSILI
ITALIA: PRESENTAZIONE DEL SOSTEGNO FINANZIARIO STIMATO E DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER I COMBUSTIBILI FOSSILI Risorse energetiche e struttura del mercato L Italia produce piccoli volumi di gas naturale Dettagli Art.5 Piani regionali.
Norme per l attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (legge 9/1/1991 n 10) TITOLO I Norme Dettagli I CONTROLLI, pertanto, sono OBBLIGATORI, così come le procedure secondo le quali devono essere svolti.
INDICE Informazioni per i cittadini - 3 Campagna di controllo degli impianti termici - 3 Responsabile dell impianto termico - 4 La manutenzione degli impianti: frequenze temporali delle operazioni - 4 Dettagli L AUDIT ENERGETICO DEGLI EDIFICI E IL RISPARMIO ENERGETICO
La situazione delle fonti rinnovabili in Italia e in Europa Silvia Morelli Unità Statistiche silvia.morelli@gse.it Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Il problema energetico: stato e prospettive Indice Dettagli MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE D.M.
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE D.M. 20 luglio 2004 Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, Dettagli Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI IL DIRETTORE GENERALE Visto l articolo 30 del Decreto Legge 12 settembre 2014, Dettagli Relazione specialistica
Relazione specialistica Dipl.-Ing. Hardy Ernst Dipl.-Wirtschaftsing. (FH), Dipl.-Informationswirt (FH) Markus Tuffner, Bosch Industriekessel GmbH Basi di progettazione per una generazione ottimale di vapore Dettagli Corso di Impianti Tecnici per l'edilizia - E. Moretti. Condizionamento CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
1 Impianti di Climatizzazione e Condizionamento CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO Premessa Gli impianti sono realizzati con lo scopo di mantenere all interno degli ambienti confinati condizioni Dettagli LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE IN ITALIA
LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE IN ITALIA Prof. Federico Rossi UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA Polo Scientifico Didattico di Terni PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI DLgs 16 marzo 1999 n. 79 (Decreto Bersani): Dettagli Impianti di climatizzazione
Introduzione Migliorare l efficienza energetica (EE) può produrre vantaggi a tutti i livelli dell economia e della società: individuale (persone fisiche, famiglie e imprese); settoriale (nei singoli settori Dettagli IL SEGRETO DI UN BUON RIPARTITORE
FOCUS TECNICO IL SEGRETO DI UN BUON RIPARTITORE ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DETRAZIONI FISCALI SUDDIVISIONE PIÙ EQUA DELLE SPESE RISPARMIO IN BOLLETTA MINOR CONSUMO GLOBALE DI TUTTO IL CONDOMINIO COSTO Dettagli Le prestazioni delle pompe di calore: aspetti normativi e legislativi CENTRALI FRIGORIFERE NUOVE TECNOLOGIE E RISPARMIO ENERGETICO
CENTRALI FRIGORIFERE NUOVE TECNOLOGIE E RISPARMIO ENERGETICO Cagliari 8 maggio 2014 Prof. Ing. Carlo Bernardini SEER e SCOP Metodi di prova, valutazione a carico parziale e calcolo del rendimento stagionale Dettagli Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell Irpef
Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali Linee guida per la predisposizione del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell Irpef PREMESSA Fonti normative dell Dettagli Guida. alla detrazione fiscale del. 65% per la. riqualificazione energetica e l adeguamento antisismico degli edifici
Guida alla detrazione fiscale del 65% per la riqualificazione energetica e l adeguamento antisismico degli edifici Aggiornata al 20 dicembre 2013 Sommario 1. IL QUADRO NORMATIVO.... pag. 3 2. EDIFICI INTERESSATI..... Dettagli < 3-4 metri/secondo. 3-4 metri/secondo. 4-5 metri/secondo. 5-6 metri/secondo. 6-7 metri/secondo. 7-8 metri/secondo.
VINCERE LA SFIDA DEL CLIMA E DARE SICUREZZA ENERGETICA AL PAESE RISPARMIARE ENERGIA E PUNTARE SULLE RINNOVABILI DUE NECESSITA CHE SI TRASFORMANO IN OCCASIONE DI SVILUPPO INDUSTRIALE e CRESCITA PER L ITALIA Dettagli FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS DOMANDE PIU FREQUENTI)
FAQ (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS DOMANDE PIU FREQUENTI) Domande frequenti inerenti la Relazione Energetico - Ambientale e la conformità delle pratiche edilizie alla normativa di settore. Aggiornamento al Dettagli CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA POPOLARE
Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 3988 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA POPOLARE Sviluppo dell efficienza energetica e delle fonti rinnovabili per la salvaguardia del clima Presentata Dettagli PIANO ENERGETICO della
PROVINCIA DI COMO PIANO ENERGETICO della PROVINCIA DI COMO 2 Documento di aggiornamento - 2011 Nuove politiche energetiche Offerta e Domanda di energia al 2010 Fonti di Energie Rinnovabili al 2010 Bilancio Dettagli La comunicazione dei dati relativi al Tfr e altre indennità
La comunicazione dei dati relativi al Tfr e altre indennità La sezione relativa all esposizione sintetica e analitica dei dati relativi al Tfr, alle indennità equipollenti e alle altre indennità e somme, Dettagli Linee Guida per l utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) Spese di sviluppo e di gestione
Linee Guida per l utilizzo del Codice Unico di Progetto (CUP) Spese di sviluppo e di gestione Gruppo di Lavoro ITACA Regioni/Presidenza del Consiglio dei Ministri Aggiornamento 14 novembre 2011 Dipartimento Dettagli ENERGIA INDICATORI OBIETTIVI. Emissioni di gas serra da processi energetici. Favorire l avvicinamento agli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto
OBIETTIVI Favorire l avvicinamento agli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto Valutare l andamento della domanda di energia del sistema economico lombardo Valutare l andamento settoriale e territoriale Dettagli Comune di Grado Provincia di Gorizia
Comune di Grado Provincia di Gorizia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL ART.11 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2002, Dettagli Energie rinnovabili - energie di fonti energetiche inesauribili - sono un importante alternativa rispetto allo sfruttamento delle fonti energetiche
Energie rinnovabili - energie di fonti energetiche inesauribili - sono un importante alternativa rispetto allo sfruttamento delle fonti energetiche tradizionali. Il principo dell uso è di deviare energie Dettagli DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia"
POSIZIONE DI AiCARR SUL D.Lgs. 28/11 PER GLI ASPETTI RIGUARDANTI LE RINNOVABILI TERMICHE 2011 AiCARR via M. Gioia, 168-20125 Milano Tel. 02.67479270 - Fax 02.67479262 www.aicarr.org Prima edizione 2011 Dettagli Allegato A TESTO INTEGRATO
TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE, DISTRIBUZIONE E MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA Periodo di regolazione 2008-2011 Dettagli Il Ministro dello Sviluppo Economico
DECRETO 11 marzo 2008. Attuazione dell articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza Dettagli IL TRATTAMENTO DELL ACQUA per il miglioramento dell efficienza energetica negli impianti termici. Cillichemie Italiana Srl Stefano Bonfanti
IL TRATTAMENTO DELL ACQUA per il miglioramento dell efficienza energetica negli impianti termici Cillichemie Italiana Srl Stefano Bonfanti gli utilizzi tecnici dell acqua in un edificio ACQUA FREDDA SANITARIA Dettagli Risorse e strumenti per l efficienza energetica nel settore marittimo
Risorse e strumenti per l efficienza energetica nel settore marittimo Enrico Biele, FIRE Green shipping summit 2014 26 giugno 2014, Napoli Cos è la FIRE La Federazione Italiana per l uso Razionale dell Dettagli La ricetta italiana. Le proposte degli Amici della Terra in occasione dell iniziativa del Governo:
AMICI DELLA TERRA ITALIA www.amicidellaterra.it La ricetta italiana Le proposte degli Amici della Terra in occasione dell iniziativa del Governo: Verso Parigi 2015. Gli Stati generali dei cambiamenti climatici Dettagli REGOLE APPLICATIVE PER L ISCRIZIONE AI REGISTRI E PER L ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI DM 5 LUGLIO 2012 (QUINTO CONTO ENERGIA)
REGOLE APPLICATIVE PER L ISCRIZIONE AI REGISTRI E PER L ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI DM 5 LUGLIO 2012 (QUINTO CONTO ENERGIA) 7 agosto 2012 Indice Premessa... 5 1 Inquadramento generale e quadro normativo Dettagli SVILUPPO SOSTENIBILE L ETICHETTA ENERGETICA
SVILUPPO SOSTENIBILE L ETICHETTA ENERGETICA 24 2 Sommario Perché questo opuscolo 3 Il benessere sostenibile e i consumi delle famiglie italiane 4 Le etichette energetiche 5 La scheda di prodotto 9 L etichetta Dettagli L.R. 15/2014, art. 9, c. 29 B.U.R. 4/3/2015, n. 9 L.R. 13/2014, art. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 febbraio 2015, n. 036/Pres.
L.R. 15/2014, art. 9, c. 29 B.U.R. 4/3/2015, n. 9 L.R. 13/2014, art. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 febbraio 2015, n. 036/Pres. Regolamento attuativo dell articolo 9, commi da 26 a 34 della Dettagli PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)
PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA) Il presente documento descrive le modalità di coordinamento tra gestori Dettagli Le opportunità economiche dell efficienza energetica
Senato della Repubblica Commissioni riunite 10 a (Industria, commercio, turismo) e 13 a (Territorio, ambiente, beni ambientali) Audizione nell'ambito dell'esame congiunto degli Atti comunitari nn. 60, Dettagli ITER AUTORIZZATIVO per un GRANDE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ISCRIVERSI AL REGISTRO GRANDI IMPIANTI (E RISULTARE ISCRITTI NELLA GRADUATORIA GSE)
Per accedere al IV Conto Energia è necessario superare 4 step per i grandi impianti. Questo documento ha lo scopo di analizzare in dettaglio ognuna delle fasi, presentandovi il quadro generale e offrendovi Dettagli La deduzione IRAP. DEDUZIONI IRAP 2013 E 2014 Art. 11 D.Lgs. 446/1997, come modificato dall art. 1, commi 484 e 485, L. 228/2012
DEDUZIONI IRAP 2013 E 2014 Art. 11 D.Lgs. 446/1997, come modificato dall art. 1, commi 484 e 485, L. 228/2012 LE DEDUZIONI IRAP 2013 E 2014 La quota forfetaria deducibile per ogni singolo lavoratore subordinato Dettagli REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PICCOLE IMPRESE
REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PICCOLE IMPRESE INDICE Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento Art. 2 - Requisiti di ammissibilità al contributo Art. 3 - Tipologie di spese ammissibili Dettagli Risorse energetiche, consumi globali e l ambiente: la produzione di energia elettrica. Alessandro Clerici
Risorse energetiche, consumi globali e l ambiente: la produzione di energia elettrica Alessandro Clerici Presidente FAST e Presidente Onorario WEC Italia Premessa La popolazione mondiale è ora di 6,7 miliardi Dettagli Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
DM 13/12/93 APPROVAZIONE DEI MODELLI TIPO PER LA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO Dettagli Indagine sui consumi degli edifici pubblici (direzionale e scuole) e potenzialità degli interventi di efficienza energetica
Indagine sui consumi degli edifici pubblici (direzionale e scuole) e potenzialità degli interventi di efficienza energetica Marco Citterio, Gaetano Fasano Report RSE/2009/165 Ente per le Nuove tecnologie, Dettagli Osservazioni su bozza di Decreto di incentivazione altre FER
Osservazioni su bozza di Decreto di incentivazione altre FER 15 giugno 2015 Il Decreto di incentivazione delle FER non fotovoltaiche in via di emanazione dal Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe Dettagli DALLE FOSSILI ALLE RINNOVABILI
Impianti Solari Fotovoltaici Sono da considerarsi energie rinnovabili quelle forme di energia generate da fonti che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono "esauribili" nella scala Dettagli IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INSTALLATI SU EDIFICI LINEE D INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CORRELATI ALL INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOTAICI SU EDIFICI DESTINATI Dettagli L efficienza energetica dei condizionatori d aria da quest anno ha nuove direttive.
L efficienza energetica dei condizionatori d aria da quest anno ha nuove direttive. Un testo della redazione di Electro Online, il tuo esperto online. Data: 19/03/2013 Nuove regole per i condizionatori Dettagli STATO DI UTILIZZO E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE
RELAZIONE 277/2014/I/EFR STATO DI UTILIZZO E INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI Relazione sullo stato dei servizi 12 giugno 2014 1 1. QUADRO Dettagli CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI
CODICE DI CONDOTTA COMMERCIALE PER LA VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE AI CLIENTI FINALI Allegato A alla deliberazione ARG/com 104/10 versione integrata e modificata dalle deliberazioni ARG/com Dettagli Il Ministro dell Economia e delle Finanze. Il Ministro dello Sviluppo Economico. di concerto con