Source: http://slideplayer.cz/slide/11173390/
Timestamp: 2017-02-28 03:31:00+00:00
Document Index: 57928014

Matched Legal Cases: ['§ 5', '§ 5', '§ 10', '§6', '§6', '§7', '§7', '§10']

Dveře požárně odolné Značení dveří a požadavky ČSN EN ČSN EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Symboly, kterými. - ppt stáhnout
Dveře požárně odolné Značení dveří a požadavky ČSN EN 13 501 ČSN EN 13 501 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Symboly, kterými.
Prezentace na téma: "Dveře požárně odolné Značení dveří a požadavky ČSN EN 13 501 ČSN EN 13 501 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Symboly, kterými."— Transkript prezentace:
Dveře požárně odolné Značení dveří a požadavky ČSN EN 13 501 ČSN EN 13 501 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Symboly, kterými se dveře označují a jejich význam Vyhláška č. 202/1999 Sb. Vyhláška č. 202/1999 Sb. stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří k zabezpečení požární ochrany staveb a technologií. Vyhláška č. 246/2001 Sb. Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) montáž a provozování požárního uzávěru
EI 15, 30, 45 (minut) výrobky požárně bezpečné EW 15, 30, 45 (minut) výrobky požárně odolné E označení celistvosti konstrukce (doba, po kterou během zkoušky nedojde k porušení celistvosti, tedy například k vytvoření trhlin, děr, vypadnutí části konstrukce, atd.) I IZOLACE označení pro konstrukce s požárně izolačními vlastnostmi (doba, po kterou jsou na neohřívané straně vzorku teploty nižší než mezní, které stanoví zkušební norma ČSN EN 1634-1, dále se rozlišuje I 1 a I 2 ( nárůst teploty dveří a zárubně) EI bránící šíření tepla W RADIACE označení pro konstrukce, omezeně propouštějící sálavé teplo (doba, po kterou je hustota tepelného toku ve stanovené vzdálenosti nižší než mezní, kterou stanoví zkušební nebo projektová norma ČSN EN 1634-1 či zkušební předpis) EW omezující šíření tepla, dveře vyhovující klasifikaci I se hodnotí jako vyhovující požadavku W Značení výrobků dle ČSN EN 13 501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb Jednotlivé údaje na štítku:
Značení výrobků dle ČSN EN 13 501-2 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb DP1 konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty, například ocelový požární uzávěr - dříve D1 DP2 požární uzávěr z nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový) - dříve D2 DP3 dřevěný požární uzávěr - dříve D3 S kouřotěsný požární uzávěr označuje schopnost zkoušené konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví nebezpečné, dále dělí na Sa – kouřotěsnost při okolní teplotě a Sm – kouřotěsnost při 200°C C uzávěr opatřený samozavíracím zařízením R označení pro únosnost konstrukce, zkouška bez ztráty konstrukční stability
Třídy samozavíračů dle ČSN EN 14 600 C – bez požadavků C1 – 500 cyklů C2 – 10 000 cyklů C3 – 50 000 cyklů C4 – 100 000 cyklů C5 – 200 000 cyklů
Vyhláška č. 202/1999 Sb. Která stanoví technické podmínky požárních dveří k zabezpečení požární ochrany staveb § 5, odst. 4 této vyhlášky - V § 5, odst. 4 této vyhlášky je uveden systém jednotného značení požárních dveří a kouřotěsných požárních dveří (včetně zárubní). Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří ve stavbě Značení se provádí přímo na každém jednotlivém výrobku (tj. na dveřích a rámech) v místech, která jsou pro kontrolu přístupná i po zabudování dveří ve stavbě. Značení musí být viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné po celou dobu stanovené nebo obvyklé životnosti těchto výrobků. V případě použití skleněné výplně ve dveřní sestavě se provede stanovené značení v ploše skla této výplně. To může být doplněno značkou výrobce nebo dovozce.
MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Spojením požárně odolných dveří a zárubně vznikne požární uzávěr, jeho montáž může podle vyhl. 246/2001 Sb § 10 odst.1. – 5. provádět jen osoba prokazatelně proškolená výrobcem. O montáži se vypracuje Protokol o montáži a kontrole provozuschopnosti požárního uzávěru – ten má 3 části
MONTÁŽ A PROVOZOVÁNÍ potvrzení o montáži – podle §6 vyhlášky musí být montáž provedena podle platné projektové dokumentace a osoba, která montáž provádí splňuje požadavky §6 odst.1 ( proškolení) potvrzení o provozuschopnosti – podle §7 odst.3 se musí provést zkouška provozuschopnosti požárního uzávěru (funkčnost) Datum následující kontroly – podle §7 odst.4 se musí provést kontrola nejdéle rok od montáže. Kontrolu zajišťuje provozovatel, majitel nebo nájemce požárního uzávěru. Kontrolu můýe provést odborně způsobilá osoba, technik požární ochrany, preventista, nebo osoba určená organizační směrnicí. O kontrole se musí vystavit Doklad o kontrole podle §10 odst.2 vyhlášky 246/2001 Sb.
Kroky kontroly: Vizuální kontrola uzávěru Při vizuální kontrole pověřená firma provádí následující úkony: kontrola stavu plochy dveří - zde se hodnotí, jestli plocha není poškozená (naražení, proražení) nebo zda nevykazuje jiné defekty např. puchýře nebo nedovolené zásahy (vrtání, dlabání, řezání, apod.) kontrola stavu bočních dveří - zde se kontroluje stav a přítomnost požární pásky, zda je po celém obvodu a nepoškozená, dále celkový stav hran, zda nejsou mechaniky poškozené nebo zda nemají stopy nedovolených úprav (vrtání, dlabání, řezání, apod.) kontrola rovinnosti dveří - rovinnost křídla je důležitá ve vztahu k zárubni, zda nevznikají nestandartní, nepovolené spáry, Obzvláště obezřetně je toto důležité posuzovat u kouřotěsných výrobků. kontrola stavu zárubně - při kontrole je nutné se zaměřit i na zárubeň, kde se opět zjišťuje, zda nedošlo k poškození některých jejích částí, nebo nedovoleným úpravám. Pokud je možní, tak se doporučuje provést kontrolu způsobu zapěnění a případně i druhu použité pěny (DPO montážní pěna má jinou barvu než běžná) kontrola vztahu křídla a zárubně - posouzení zda nedochází ke kontaktu dveřního křídla se zárubní (nedrhne) nebo s podlahou a zda je obvodová spára mezi dveřním křídlem a zárubní rovnoměrná a v předepsaných tolerancích. kontrola dveřního a vrchního kování a doplňků - mezi funkční prvky požárních a kouřotěsných uzávěrů patří závěsy, zámky, zástrče, mechanické prahy, samozavírače, protiplechy, paniková kování, koordinátory. Hodnotí se vizuálně, zda jsou kompletní a nevykazují nějaké poškození nebo defekty.
Kontrola funkčnosti Dalším krokem při provádění revize je kontrola funkčnosti. Zde se kontrolují následující body: stav funkčních prvků a kování - mezi funkční prvky požárních a kouřotěsných uzávěrů patří závěsy, zámky, zástrče, mechanické prahy, samozavírače, protiplechy, paniková kování, koordinátory. Hodnotí se jejich funkčnost a bezproblémový chod, především se zkoumá funkce: – závěsů - opotřebení, seřízení, hlučnost – zámků - funkce zámku, otevírání – protiplechů - pevnost držení (zda není uvolněn), deformace – závírání, zamykání, hlučnost – zástrčí - pevnost držení, funkčnost – mechanických prahů - funkčnost, seřízení (dosádání na podlahu) – samozavíračů - pevnost držení, funkčnost – paniková kování - pevnost držení, funkčnost – koordinátorů - pevnost držení, funkčnost – kliky - pevnost držení, funkčnost
provede seřízení nebo oprava pokud to prvek umožňuje možné provést výměnu celého prvku V případě zjištění závady (nadměrné opotřebení, špatná funkčnost, apod) se provede seřízení nebo oprava pokud to prvek umožňuje. V případě, že závada je neopravitelná, je možné provést výměnu celého prvku (např. kování, či dveřního doplňku), ale pouze tehdy, pokud nedojde k zásahu do konstrukce částí požárního uzávěru. Pokud závadu není možné za uvedených podmínek odstranit, je nutné seznámit provozovatele uzávěru s nutností výměny dveří, zárubní nebo celého požárního uzávěru. O prohlídce je nutné provést zápis viz. vzor
Stáhnout ppt "Dveře požárně odolné Značení dveří a požadavky ČSN EN 13 501 ČSN EN 13 501 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb. Symboly, kterými."
Podobné prezentace Požární uzávěry –zkoušení, klasifikace, použití v praxi Ing. Zdeňka Stará PK Bohemia, s. r. o. kontakty:  ; 
Standartní zajištění bezpečnosti vchodových dveří je tvořeno 3-bodovým bezpečnostním zámkem- jedna střelka u zámku a dvě zástrče použité při zamknutí.