Source: http://docplayer.fr/2298805-Informations-les-exploitants-d-equipements-contenant-des-gaz-a-effet-de-serre-fluores.html
Timestamp: 2017-03-27 21:24:32+00:00
Document Index: 152202130

Matched Legal Cases: ['art. 6', 'art. 8', 'art. 9', 'art. 7', 'art. 3', 'art. 5', 'art. 4', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 3', 'art. 5', 'art. 3', 'art. 3', 'art.3', 'art. 3', 'art. 4', 'art 175']

INFORMATIONS LES EXPLOITANTS D ÉQUIPEMENTS CONTENANT DES GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS - PDF
Download "INFORMATIONS LES EXPLOITANTS D ÉQUIPEMENTS CONTENANT DES GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS"
1 INFORMATIONS pour LES EXPLOITANTS D ÉQUIPEMENTS CONTENANT DES GAZ À EFFET DE SERRE FLUORÉS Équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur Règlement (CE) n 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés et actes d exécution2 Europe Direct est un service destiné à vous aider à trouver des réponses aux questions que vous vous posez sur l Union européenne. Un numéro unique gratuit (*): (*) Certain mobile telephone operators do not allow access to numbers or these calls may be billed. De nombreuses autres informations sur l Union européenne sont disponibles sur l internet via le serveur Europa (http://europa.eu). Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés européennes, 2009 ISBN DOI /76416 Communautés européennes, 2009 Reproduction autorisée, moyennant mention de la source3 Table des matières 1 Introduction... 2 Informations générales sur les gaz à effet de serre fluorés et réglementation relative à ces gaz Réchauffement de la planète Que sont les gaz à effet de serre fluorés? Informations générales sur la réglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés... 3 À qui s adresse cette brochure? Quels sont les types d équipement visés? Comment identifier les fluides frigorigènes couverts par la réglementation? Qui est l exploitant de l équipement?... 4 Quelles sont les obligations de l exploitant? Comment déterminer la charge de gaz à effet de serre fluorés d une application? Comment identifier les systèmes hermétiquement scellés?... 5 Quelles sont les tâches qui incombent à l exploitant? Garantir une installation, un entretien ou une réparation adéquate de l équipement Prévention et réparation des fuites Contrôle d étanchéité Installation de systèmes de détection des fuites Tenue à jour des registres Récupération du fluide frigorigène... 6 Informations sur la certification du personnel technique et des entreprises... 7 Informations sur les étiquettes... 8 Sanctions pour non-conformité... Annex I: Liste des mesures d'application du règlement (CE) N 842/ Annex II: Gaz à effet de serre fluorés répertoriés à l annexe I du règlement (CE) n 842/4 Annex III: Modèle de registre de l équipement... Annex IV: Complément d information5 1 Introduction Aux termes du protocole de Kyoto, l'ue s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 8 % par rapport à 1990, l année de référence, entre 2008 et Le protocole de Kyoto couvre les principaux gaz à effet de serre : le dioxyde de carbone (CO 2 ), le méthane (CH 4 ) et le protoxyde d'azote (N 2 O) et trois groupes de gaz fluorés, les «gaz à effet de serre fluorés» : les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbones (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF 6 ). Afin de réduire les émissions de ces gaz à effet de serre fluorés pour concrétiser les objectifs et obligations de l UE en matière de changement climatique au titre du protocole de Kyoto, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le 17 mai 2006, le règlement (CE) n 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés. Ce règlement, applicable à compter du 4 juillet , stipule les exigences spécifiques aux différentes étapes du cycle de vie complet des gaz à effet de serre fluorés, de la production jusqu à la fin du cycle de vie. Par conséquent, le règlement vise différents acteurs tout au long du cycle de vie des gaz à effet de serre fluorés dont les producteurs, les importateurs et les exportateurs de ces gaz, les fabricants et importateurs de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ainsi que les exploitants des équipements. Le règlement est complété par 10 règlements de la Commission (actes d exécution) définissant des aspects techniques de certaines de ses dispositions (cf. annexe I). La présente brochure est destinée aux exploitants d équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur utilisant des gaz à effet de serre fluorés comme fluides frigorigènes. Les systèmes de réfrigération et de climatisation équipant des modes de transport ne sont pas pris en compte. Le présent document entend fournir des informations ainsi que des recommandations relatives aux dispositions pertinentes du règlement (CE) n 842/2006 et à ses actes d exécution ; par ailleurs, il ne revêt pas un caractère contraignant. Des publications distinctes sont mises à la disposition des exploitants d autres équipements ainsi que du personnel technique et des entreprises concernés visés eux aussi par le règlement. Les exigences résultant du règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés applicables aux producteurs, importateurs et exportateurs de gaz à effet de serre fluorés ainsi qu aux fabricants et importateurs de certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés sont résumées dans un dépliant séparé. 1 L article 9 et l annexe II du règlement sont entrés en vigueur le 4 juillet6 2 Informations générales sur les gaz à effet de serre fluorés et réglementation relative à ces gaz 2.1 Réchauffement de la planète Les termes «réchauffement de la planète» ou «effet de serre» sont traditionnellement utilisés pour décrire l augmentation de la température moyenne à la surface de la planète au fil du temps. Il est estimé que le climat de la Terre s est réchauffé entre 0,6 et 0,9 degrés Celsius au cours du siècle dernier. Les scientifiques² ont conclu que «la majeure partie de l'augmentation observée des températures, ramenée à une moyenne mondiale, depuis le milieu du 20ème siècle est très probablement due à l'accroissement de la concentration des gaz à effet de serre d'origine anthropique». Les principaux gaz à effet de serre d origine anthropique sont ceux relevant du protocole de Kyoto : le dioxyde de carbone (CO 2 ), le méthane (CH 4 ), le protoxyde d'azote (N 2 O) et les gaz à effet de serre fluorés d origine anthropique. Les substances appauvrissant la couche d'ozone, réglementées dans le cadre du Protocole de Montréal, telles que les chlorofluorocarbones (CFC), les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ainsi que les halons, sont elles aussi d importants gaz à effet de serre. Figure 1 Schéma simplifié du réchauffement planétaire Schéma simplifié du réchauffement planétaire La Terre reçoit de l énergie du soleil sous la forme de rayons solaires (rayonnement solaire de courtes longueurs d'ondes) qui pénètrent dans l'atmosphère relativement sans entraves. Près de 30 % du rayonnement solaire à ondes courtes entrant sont réfléchis par l atmosphère ainsi que la surface et renvoyés dans l espace. Les 70 % restants sont absorbés par la surface de la Terre (terres, océans) et la couche inférieure de l atmosphère. Une fois absorbés, ils réchauffent la surface de la Terre et sont réémis sous la forme d un rayonnement thermique de grandes longueurs d ondes (infrarouge). Ce rayonnement infrarouge ne peut pénétrer l atmosphère aussi librement que les rayons à ondes courtes, mais il est réfléchi par les nuages et absorbé par des gaz à effet de serre atmosphériques. Les gaz à effet de serre emprisonnent donc la chaleur dans le système surface-troposphère ème rapport d'évaluation du Groupe intergouvernemental d experts sur l évolution du climat (GIEC),7 Historiquement, les concentrations naturelles des gaz à effet de serre ont gardé la Terre suffisamment chaude pour permettre la vie telle que nous la connaissons. Plus l atmosphère comporte de gaz à effet de serre d origine anthropique, plus la quantité de radiation infrarouge réfléchie à la surface de la Terre est importante. Il en résulte les fameux «gaz à effet de serre anthropogéniques» provoquant un réchauffement planétaire. 2.2 Que sont les gaz à effet de serre fluorés? Les gaz à effet de serre fluorés (HFC, PFC et SF 6 ) sont des substances chimiques anthropiques utilisées dans différents secteurs et applications. Depuis les années 1990, ils sont connus comme substituts de certaines substances appauvrissant la couche d'ozone³, utilisées à l époque dans la plupart de ces applications, telles que les chlorofluorocarbones (CFC) et les hydrochlorofluorocarbones (HCFC); ils ont été supprimés progressivement dans le cadre du protocole de Montréal. Bien que les gaz à effet de serre fluorés n appauvrissent pas la couche d'ozone, la plupart d entre eux ont un fort potentiel de réchauffement planétaire (PRP). Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) déterminé dans le cadre du règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés est calculé en fonction du potentiel de réchauffement sur cent ans d'un kilogramme d'un gaz donné par rapport à un kilogramme de CO 2. 4 Les HFC constituent le groupe le plus courant des gaz à effet de serre fluorés. Ils sont utilisés dans divers secteurs et applications et notamment en tant que fluides frigorigènes dans les équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompe à chaleur ; ils servent également d agents gonflants pour les mousses, de produits d extinction, d agents propulseurs dans les aérosols et de solvants. Les PFC sont généralement utilisés dans l électronique (pour le nettoyage par plasma des galettes de silicium) ainsi que dans les industries pharmaceutique et cosmétique (extraction de produits naturels tels que les nutraceutiques et les arômes) ; toutefois, ils servent aussi dans une moindre mesure pour la réfrigération comme substituts aux CFC souvent en les mélangeant à d autres gaz. Par le passé, les PFC ont servi de produits d extinction ; ils sont encore employés dans d anciens systèmes de protection contre l incendie. Le SF 6 est essentiellement utilisé comme gaz isolant et pour éteindre l arc électrique de commutation des appareillages de connexion à haute tension ; ils servent également de gaz de couverture dans le cadre de la production de magnésium et d aluminium. L'annexe II de la présente brochure propose un aperçu des substances relevant du règlement sur les gaz à effet de serre fluorés, dont leur potentiel de réchauffement planétaire ainsi que des applications typiques. Potentiel de réchauffement de la planète (PRP) Indice décrivant les caractéristique radiatives de gaz à effet de serre bien mélangés, représentant l effet combiné des divers moments auxquels ces gaz restent dans l atmosphère ainsi que leur efficacité relative en matière d absorption du rayonnement infrarouge sortant. Cet indice donne l approximation de l effet de réchauffement dans le temps d une masse unitaire d un gaz à effet de serre donné dans l atmosphère, par rapport à celui du dioxyde de carbone. (Source : Troisième rapport d évaluation du GIEC) 3 4 Les substances appauvrissant la couche d'ozone sont des substances détruisant la couche d ozone de la Terre. Elles contiennent en général du chlore ou du brome. Ces substances sont réglementées dans le cadre du règlement (CE) n 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Les valeurs des PRP sur cent ans figurant à l'annexe II sont celles publiées dans le troisième rapport d'évaluation adopté par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Elles varient entre 97 pour le fluorométhane (HFC-41) et pour l'hexafluorure de soufre. 38 2.3 Informations générales sur la réglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés Le règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés vise globalement à réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés, par le biais de toute une série de mesures ou d initiatives prises tout au long de leur cycle de vie. Compte-rendu annuel des données sur la production, les exportations et les importations de gaz à effet de serre fluorés (art. 6) Importateur de gaz à effet de serre fluorés Exportateur de gaz à effet de serre fluorés Producteur de gaz à effet de serre fluorés Utilisateur de gaz à effet de serre fluorés Usages spécifiques interdits (art. 8) Qui est concerné? Importateur de produits et d équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés Mise sur le marché de produits et équipements spécifiques interdite (art. 9) Fabricant de produits et d équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés Étiquetage de produits et d équipements avant leur mise sur le marché (art. 7) Exploitant de systèmes/équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés Personnel technique et entreprises Prévention des fuites de certains équipements. Réparation de la fuite détectée au plus tôt (art. 3 (1)) Installation, maintenance ou entretien, y compris la réparation de fuites dans certains systèmes et équipements par un personnel et des entreprises certifiés (art. 5) Récupération des gaz à effet de serre fluorés pendant la maintenance ou l entretien, et avant l élimination finale des produits et équipements (art. 4) Certains équipements soumis à des contrôles d étanchéité réguliers par du personnel certifié (art. 3 (2)) Tenue de registres adéquats pour certains équipements (art. 3 (6)) Installation de systèmes de détection des fuites dans certaines applications (art. 3 (3)) Figure 2 Aperçu des principaux protagonistes visés par le règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés et les exigences connexes 49 Les exigences de la réglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés concernent : - les producteurs, les importateurs et les exportateurs de ces gaz ; - les fabricants et importateurs mettant sur le marché européen certains produits et équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés ; - les utilisateurs de SF 6 pour le moulage sous pression du magnésium et pour le remplissage des pneumatiques ; - les exploitants de certains équipements et systèmes contenant des gaz à effet de serre fluorés ; - le personnel technique et les entreprises impliqués dans ces certaines activités recourant à des équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés. Comme déjà décrit plus haut, les gaz à effet de serre fluorés sont employés dans plusieurs domaines d application. Le règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés stipule les obligations spécifiques qui incombent aux exploitants des types d équipement suivants: - les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur; - les systèmes fixes de protection contre l'incendie et les extincteurs ; - les appareillages de connexion à haute tension : - les équipements contenant des solvants ; La réglementation relative aux gaz à effet de serre fluorés couvre également d autres produits et équipements, dont les équipements mobiles, contenant des gaz à effet de serre fluorés. 510 3 À qui s adresse cette brochure? La présente brochure porte sur les exigences définies par le règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés que doivent respecter les exploitants de systèmes fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, contenant des gaz à effet de serre fluorés en guise de fluides frigorigènes. Dès lors, il convient dans un premier temps de déterminer qui est visé par les exigences pertinentes du règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés et donc la présente brochure. 3.1 Quels sont les types d équipement visés? Un équipement fixe est défini comme étant un équipement qui n'est normalement pas en mouvement lors de son fonctionnement. Les équipements de réfrigération et de climatisation équipant des modes de transport ne sont par conséquent pas pris en compte. Les équipements fixes sont utilisés dans diverses configurations et dans tous les types de bâtiment, dont des foyers, des bureaux, des supermarchés, des magasins de vente au détail, des usines, des usines de transformation, des chambres froides, des restaurants, des bars, des hôpitaux et des écoles. Circuit de réfrigération Les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur recourent au même processus thermodynamique et sont chargés avec les mêmes fluides frigorigènes. Pour produire un refroidissement et un réchauffement, il existe des systèmes directs et indirects : un système direct est caractérisé par un circuit contenant le fluide frigorigène. L échange thermique se produit lorsqu un refroidissement ou un réchauffement est requis. Un système indirect comporte deux circuits ; un premier échange thermique a lieu entre les liquides des circuits primaire et secondaire et un second échange thermique a lieu lorsque qu un refroidissement ou un réchauffement est requis. Le premier circuit contient le fluide frigorigène. Le circuit dans lequel le fluide frigorigène circule inclut le compresseur, le condenseur, le détendeur thermostatique et l'évaporateur. Équipement de réfrigération L équipement de réfrigération est conçu pour refroidir des produits ou des espaces de stockage à une température inférieure à la température ambiante. Cela inclut les réfrigérateurs et les congélateurs domestiques, les vitrines de crèmes glacées, les entrepôts réfrigérés, les chambres froides ainsi que les usines de refroidissement industriel. Les équipements de réfrigération peuvent être utilisés dans plusieurs applications : de l utilisation domestique aux usages industriels en passant par la vente au détail. Les dimensions dans le cadre de ces diverses applications vont des réfrigérateurs do mestiques à un seul compartiment aux grandes chambres froides avec des charges de gaz à effet de serre fluorés allant de moins de 0,1 kg (réfrigération domestique) à plusieurs milliers de kg (réfrigération industrielle). Équipement de climatisation 6 L équipement de climatisation sert essentiellement à refroidir et/ou maintenir la température des pièces ou bâtiments à un certain niveau. Les dimensions de l équipement vont de petites unités (par exemple des systèmes enfichables mobiles) à des équipe-11 ments fixes imposants servant à refroidir des bâtiments complets tels que des bureaux ou des hôpitaux. Les équipements de climatisation sont employés dans les secteurs résidentiel, commercial, public et industriel. En fonction de l agencement, les appareils individuels de conditionnement d'air (tous les composants essentiels sont intégrés dans un seul boîtier) peuvent être différenciés des «conditionneur d'air à deux blocs» (les composants essentiels du processus de refroidissement / réchauffement sont intégrés dans plusieurs boîtiers). Les bâtiments, les magasins ou les hôpitaux disposent en général de systèmes différents tels que de petits conditionneurs d'air à deux blocs ou des systèmes centraux imposants, recourant souvent à un système secondaire d eau fraîche. La charge de fluide frigorigène de l équipement de climatisation va de moins de 0,5 kg à plus de 100 kg pour les installations industrielles importantes. Pompes à chaleur Les pompes à chaleur sont des dispositifs utilisant un circuit de réfrigération afin d'extraire l énergie d une source de chaleur ambiante ou résiduelle et générer de la chaleur utile. Par ailleurs, il existe des systèmes réversibles dotés d une fonction de refroidissement et de chauffage. Les pompes à chaleur fixes sont utilisées dans des maisons ainsi que dans les secteurs commercial et industriel à des fins de chauffage et de refroidissement, pour la production des eaux de traitement, la récupération de chaleur ainsi que d'autres applications. Les pompes à chaleur sont en général des systèmes hermétiquement scellés comportant une charge de fluide frigorigène allant de moins de 0,5 kg pour les pompes à chaleur à eau chaude à près de 100 kg pour les pompes à chaleur industrielles. 3.2 Comment identifier les fluides frigorigènes couverts par la réglementation? La règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés couvre les équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés répertoriés dans l'annexe II ainsi que les préparations (appelés en général «mélanges») contenant des gaz à effet de serre fluorés dans leurs circuits de réfrigération. Principaux types de fluides frigorigènes La nomenclature reconnue dans l industrie 5 est souvent utilisée pour les fluides frigorigènes, en général désignés par un numéro «R» (abréviation de «réfrigérant») (ex. : R- 134a pour HFC-134a). Des désignations commerciales spécifiques sont également utilisées. En Europe, les hydrocarbures (non couverts par le règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés) tels que le R-600a (isobutane) et le R-290 (propane), sont des fluides frigorigènes courants dans des réfrigérateurs et des congélateurs domestiques ainsi que dans des petits équipements de réfrigération pour la vente au détail (par ex. des armoires de branchement). Toutefois, plusieurs unités contenant des gaz à effet de serre fluorés (en général R-134a) sont également utilisées. 5 D'après la norme ISO 817 712 Dans des équipements de réfrigération plus importants comme ceux employés dans des supermarchés (par ex. : armoire vitrée au point de vente avec des systèmes de réfrigération centraux), des gaz à effet de serre fluorés tels que le R-134a (HFC) et le R-404A (mélange de HFC) sont largement utilisés comme fluides frigorigènes. Exception faite des gaz à effet de serre fluorés, d autres types de fluides frigorigènes tels que les HCHC 6, le R-744 (CO 2 ), le R-600a (isobutane), le R-290 (propane), le R-1270 (propylène) et le R- 717 (NH 3 ) sont également utilisés pour la réfrigération de marchandises. Ces fluides frigorigènes ne sont pas couverts par le règlement relatif aux gaz à effets de serre fluorés. Pour l équipement de climatisation, les gaz frigorigènes à effet de serre fluorés (ex. : R- 410A ou R-407C, tous deux des mélanges de HFC) sont très répandus. À part les HFC, les HCFC tels que le R-22 sont encore utilisés dans les équipements plus anciens. D autres types de fluides frigorigènes tels que le R-744 (CO 2 ), le R-600a (isobutane), le R-290 (propane), le R-1270 (propylène) et le R-717 (NH 3 ) sont de plus en plus utilisés. Des gaz à effet de serre fluorés tels que le R-134a (HFC) et le R-407C (un mélange de HFC), sont essentiellement utilisés dans des pompes à chaleur, alors que d autres fluides frigorigènes, tels que le R-744 (CO 2 ), le R-600a (isobutane), le R-290 (propane), le R-1270 (propylène) et le R-717 (NH 3 ) sont de plus en plus employés. Le tableau suivant propose une liste non exhaustive des substances utilisées en guise de fluides Type frigorigènes. Fluides frigorigènes courants Fluides frigorigènes moins courants Couverts par le règlement rela f aux gaz à effet de serre fluorés HFC fluides purs R-134a R-23, R-32, R-125, R-143a Mélanges contenant des HFC R-403 (A,B), R-404A, R-407C, R-408A, R-410A, R-413A, R-417A, R- 419A, R-507A R-401 (A,B,C), R-402 (A,B), R-405A, R-407 (A,B,D), R-411B, R-416A, R-422 (A,D), R-423A, R-508A Autres fluides frigorigènes non couverts par le règlement rela f aux gaz à effet de serre fluorés mais par le règlement sur les SAO. 7 HCFC liquides purs R-22 R-123, R-124 HCFC - mélanges R-406A, R-409 (A,B) CFC liquides purs et mélanges R-11, R-12, R-502 R-13 Autres fluides frigorigènes non couverts par le règlement rela f aux gaz à effet de serre fluorés ni par le règlement sur les SAO Alterna ves R-717 (ammoniac), R-290 (propane), R-600a (isobutane), R (propylène) et mélanges d hydrocarbures (HC). R-744 (CO 2 ) Tableau 1 Fluides frigorigènes typiquement utilisés dans les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur 6 7 substances appauvrissant la couche d'ozone, reglées par le Règlement (CE) n 2037/200 Règlement (CE) n 2037/2000 813 Comment identifier le type de fluide frigorigène contenu dans l équipement? Le plus simple pour déterminer le type de fluide frigorigène est de consulter l étiquette de l équipement. Les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, mis sur le marché européen depuis le 1er avril 2008, doivent être munis d une étiquette comportant l inscription suivante «contient des gaz à effet de serre fluorés relevant du protocole de Kyoto» 8 et renseignant le type ainsi que la quantité de gaz à effet de serre fluorés. La section 7 donne un exemple d étiquette de ce type. Dans bien des cas, les informations utiles sont également proposées sur les équipements qui ont déjà été mis sur le marché. Lorsque l étiquette ne comporte aucune information pertinente, le manuel ou les spécifications techniques de l équipement doivent renseigner le type de fluide frigorigène contenu dans l équipement. Le fournisseur, le fabricant ou une entreprise et le personnel chargé de la maintenance ou de l entretien de cet équipement peuvent également être invités à fournir les informations pertinentes. Comment déterminer si un mélange de fluides frigorigènes (préparation) est couvert par la réglementation? Outre des substances pures, des préparations (mélanges) contenant des gaz à effet de serre fluorés sont également utilisés. Les préparations visées par le règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés sont définies comme des mélanges : - de deux substances ou plus dont l une au moins est un gaz à effet de serre fluoré ; et - pour lequel le PRP total n'est pas inférieur à 150. Pour le premier critère, l annexe II contient une liste des gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement. Les exploitants doivent consulter cette liste pour vérifier si l un des composants du mélange y figure. Pour le calcul du PRP total de la préparation, exception faite du PRP des gaz à effet de serre fluorés, le PRP des autres composants effectuant la même fonction (fluide frigorigène) doit être pris en compte. Afin de déterminer le PRP des gaz autres que ceux à effet de serre fluorés dans les préparations, il convient de se baser sur les valeurs publiées dans la première évaluation du GIEC 9. Le PRP total d'une préparation est une moyenne pondérée, dérivée de la somme de la fraction de masse de chacune des substances multipliée par son PRP. Σ [(Substance X % x PRP) + (Substance Y % x PRP) + (Substance N % x PRP)] où % est le facteur de pondération avec une tolérance de poids de +/ Les dispositions relatives à l étiquetage sont stipulées dans le règlement (CE) n 1494/2007 Climate Change, The IPCC Scientific Assessment, J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (éd.), Cambridge University Press, Cambridge (UK),14 Exemple 1 R-415B 25 % HFC-22 (PRP 1 500), 75 % HFC-152a (PRP 120). Σ [(25 % x 1 500) + (75 % x 120)] PRP total = 465 Prépara on couverte par le règlement rela f aux gaz à effet de serre fluorés (PRP 150) Exemple 2 R-410A 50 % HFC-32 (PRP 550), 50 % HFC-125 (PRP 3 400) Σ [(50 % x 550) + (50 % x 3 400)] PRP total = Prépara on couverte par le règlement rela f aux gaz à effet de serre fluorés (PRP 150) Table 2 Examples of how to calculate the GWP of preparations 3.3 Qui est l exploitant de l équipement? Le règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés stipule que l exploitant de l équipement est responsable du respect de la législation. L exploitant est défini comme «la personne physique ou morale exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements et des systèmes». Dans le cadre de cette définition, le propriétaire de l équipement contenant des gaz à effet de serre fluorés n est pas systématiquement l exploitant de l équipement. Le «pouvoir réel sur le fonctionnement technique» d un équipement ou d un système impliquerait en principe l un des éléments suivants : - un accès libre au système, lequel implique la possibilité de superviser ses composants et leur fonctionnement ainsi que de donner accès à des tiers ; - le contrôle du fonctionnement et du bon état de marche au quotidien (ex. : prendre la décision de l allumer et de l éteindre) ; - le pouvoir (notamment financier) de décider de procéder à des modifications techniques (par ex. : remplacement d un composant, installation d un détecteur de fuites permanent), à la modification de quantités de gaz à effet de serre fluorés contenues dans l équipement ou le système, et d effectuer des vérifications (ex. contrôles d étanchéité) ou des réparations. En général, l exploitant d un petit équipement commercial ou domestique est un individu, habituellement le propriétaire de l équipement, alors que pour les applications industrielles et commerciales, l exploitant est souvent une personne morale (traditionnellement une entreprise) chargée de donner des instructions à des employés sur le fonctionnement technique au quotidien de l équipement. Parfois, en particulier en présence de grandes installations, la maintenance et l entretien sont souvent confiés à des entreprises de services. Dans ces cas, l exploitant est déterminé sur la base de dispositions contractuelles ou pratiques entre les parties. Bien que la propriété ne soit pas un critère permettant d identifier «l exploitant», les États membres peuvent souvent, dans des situations particulières définies, décider que le propriétaire assume les obligations de l'exploitant même si le propriétaire n a pas de pouvoir réel sur le fonctionnement technique du système ou de l équipement. Les conditions spécifiques aux États membres en matière de mise en œuvre doivent donc être prises en compte.! 1015 4 Quelles sont les obligations de l exploitant? En fonction de la charge contenue dans l application, certaines obligations doivent être honorées. L arbre décisionnel suivant regroupe les applications dans les catégories 10 A à E et le Tableau 3 résume les obligations spécifiques à chaque catégorie. Charge contenue dans l application CATÉGORIE de charge des gaz à effet de serre fluorés 3 kg? Non E Oui Comment identifier des systèmes hermétiquement scellés? (voir chapitre 4.2) 6 kg? Non Système hermétiquement scellé? Oui D Oui Non 30 kg? Non C Oui 300 kg? Non B Oui A Figure 3 Arbre décisionnel pour l identification de la marche à suivre. 10 Par souci de facilité, cette brochure utilise des catégories de charge des gaz à effet de serre fluorés. Elles ne sont pas définies en tant que telles dans le règlement. 1116 Obligations de l exploitant Catégorie de charge des gaz à effet de serre fluorés Installation 11, entretien ou réparation de l équipement par un personnel et des entreprises certifiés, art. 5(3) 12 A ( 300 kg) B ( 30 kg et < 300 kg) C ( 3 kg et < 30 kg ; hermétique ment scellés 6 kg et < 30 kg) D (hermétique ment scellés 3 kg et < 6 kg) E (< 3 kg) Prévention des fuites et réparation des fuites détectées dans les meilleurs délais, art. 3(1) 12 Tableau 3 Contrôles d étanchéité réguliers par un personnel certifié, art. 3(2) 12 Installation d un système de détection des fuites qui doit être contrôlé au moins tous les 12 mois, art.3(3). 12 Données à conserver, art. 3 (6) 12 Récupération des gaz à effet de serre fluorés avant l'élimination finale et, le cas échéant, pendant l entretien et la maintenance par un personnel certifié, art. 4 (1), (4) 12 Aperçu des obligations de l exploitant en fonction de la charge de gaz à effet de serre fluorés de l application La différence entre les exigences des catégories B et C tient à la fréquence des contrôles d étanchéité (cf. Tableau 5). 4.1 Comment déterminer la charge de gaz à effet de serre fluorés d une application? Dans le cadre de l identification d une application, le critère principal utilisé par la Commission est la structure technique (circuit frigorifique) et non l'emplacement ou la fonction. Une application doit être interprétée comme étant un ensemble de composants et de tuyaux constituant une structure continue à travers laquelle s écoulent les gaz à effet de serre fluorés. Si une molécule de gaz à effet de serre fluoré s écoule à travers la structure en passant d un emplacement à un autre, cela signifie que ces deux emplacements font partie d une seule application. S agissant des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, cela signifie que même en cas d utilisation de deux circuits de réfrigération déconnectés (à savoir dépourvus d un moyen temporaire ou permanent quelconque de connecter un circuit frigorifique à l autre) aux mêmes fins (par ex. : pour maintenir une basse température dans une chambre froide ou un entrepôt), ces systèmes sont considérés comme deux applications séparées. 11 Dans la mesure du possible, cela ne s applique pas aux systèmes enfichables par ex. 12 Règlement (CE) n 842/17 Exemple Un site comporte 5 refroidisseurs d eau, contenant chacun 100 kg de gaz frigorigènes à effet de serre fluorés. Ils sont interconnectés du côté de l eau refroidie mais leurs circuits frigorifiques ne le sont pas. Bien que la charge totale de fluide frigorigène soit de 500 kg, chaque refroidisseur est considéré comme une application séparée puisque leurs circuits frigorifiques ne sont pas interconnectés. Les exigences liées à la catégorie B de charge de gaz à effet de serre fluorés (équipements 30 et < 300 kg) doivent être satisfaites pour chaque refroidisseur. Il n'est pas obligatoire d installer un système fixe de détection des fuites (obligatoire pour la catégorie A de charge de gaz à effet de serre fluorés 300 kg). Tableau 4 Exemple de calcul de la charge de gaz à effet de serre fluorés d une application Afin de déterminer la charge de gaz à effet de serre fluorés, l exploitant doit vérifier l étiquette (voir également la section 7) ainsi que le manuel ou les spécifications techniques de l équipement. Lorsque la charge des gaz à effet de serre fluorés n'est pas indiquée dans les spécifications techniques du fabricant ou sur l'étiquette, mais peut relever des catégories A, B ou C, le personnel certifié doit la déterminer (voir section 6). En cas de doute, l exploitant doit contacter le fournisseur de l équipement, le fabricant ou l entreprise de services. Règle pratique En général, les petites applications de réfrigération hermétiquement scellées dotées d une fiche «domestique» se situent en dessous de la limite de 6 Kg en ce qui concerne la charge de gaz à effet de serre fluorés. La plupart des réfrigérateurs et congélateurs domestiques (exception faite de systèmes très anciens) relèvent de cette catégorie. Ainsi, un réfrigérateur domestique classique contient en général près de 0,1 kg de fluide frigorigène. Les applications de réfrigération utilisées dans de petits magasins (tels que les glacières, les refroidisseurs de bouteilles, les conservateurs pour produits congelés ou réfrigérés), dans des pubs et des restaurants (ex. : refroidisseurs de boissons ou glacières connectées), dans les bureaux (distributeurs) et dans d autres types de bâtiment contenant en général de 0,05 à 0,25 kg de fluide frigorigène. Les systèmes de climatisation domestiques en deux parties contiennent en général 0,5 à 4 kg de fluide frigorigène (en moyenne de 0,31 à 0,34 kg par kw de capacité de refroidissement). Les pompes à chaleur servant uniquement à préparer de l eau chaude comportent des charges de gaz à effet fluorés inférieures à 3 kg. Dans une petite pompe à chaleur (dans le secteur domestique avec une charge de fluide frigorigène de 6 kg maximum), le fluide frigorigène est traditionnellement contenu dans un circuit hermétiquement scellé. Les pompes à chaleur industrielles comportent habituellement des charges de gaz à effet fluorés supérieures à 30 kg. 1318 4.2 Comment identifier les systèmes hermétiquement scellés? Les systèmes hermétiquement scellés peuvent être soumis à des exigences moins strictes pour autant que la mention «système hermétiquement scellé» figure sur l étiquette de l équipement (cf. également section 7). Un «système hermétiquement scellé» désigne un système dans lequel toutes les parties contenant du fluide frigorigène sont rendues hermétiques par soudure, brasage ou une technique similaire entraînant un assemblage permanent, ce dernier pouvant comporter des valves recouvertes et des orifices de sortie recouverts qui permettent une réparation ou une élimination dans les règles et présentent un taux de fuite testé inférieur à 3 grammes par an sous une pression d'au moins un quart de la pression maximale admise Article 2 du règlement (CE) n 842/19 5 Quelles sont les tâches qui incombent à l exploitant? Compte tenu des informations fournies dans la section précédente, il doit être possible d établir un lien entre des applications et les différentes catégories de charge de gaz à effet de serre fluorés ainsi que les exigences résultantes (cf. Tableau 3 à la section 4).! Il convient de prendre en compte les exigences nationales spécifiques, en particulier pour des applications contenant moins de 3kg de charge de gaz à effet de serre fluorés (ou < 6kg pour les systèmes hermétiquement scellés étiquetés en tant que tels), éventuellement applicables. Dans la présente section, les exigences spécifiques stipulées dans le règlement relatif aux gaz à effet de serre fluorés applicables aux diverses catégories de charge sont décrites en détail. Afin d indiquer les catégories concernées, les symboles suivants sont utilisés: Exemples: A B C D E A B C D E Applicable à toutes les catégories de charge de gaz à effet de serre fluorés Uniquement applicable à la catégorie A de charge de gaz à effet de serre fluorés ( 300kg) 5.1 Garantir une installation, un entretien ou une réparation adéquate de l équipement A B C D E Dans le cadre du règlement relatif aux gaz à effets de serre fluorés On entend par «installation» «entretien ou réparation» englobe l assemblage d au moins deux pièces d équipement ou de circuits contenant ou conçus pour contenir des gaz frigorigènes à effet de serre fluorés, destiné à permettre le montage d un système sur le lieu même de son utilisation future, y compris l opération au cours de laquelle les conduites de fluide frigorigène d un système sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, qu il faille ou non charger le système après l assemblage. Toutes les activités, hormis la récupération et les contrôles d étanchéité, qui nécessitent d accéder aux circuits contenant ou destinés à contenir des gaz à effet de serre fluorés. Cela consiste en particulier : à approvisionner le système en gaz à effet de serre fluorés à ôter une ou plusieurs pièces du circuit ou de l équipement à réassembler au moins deux pièces d équipement ou de circuits à remédier aux fuites Installation and maintenance or servicing of equipment should be carried out by personnel and companies holding an appropriate certificate (voir section 6). 1520 A B C D E 5.2 Prévention et réparation des fuites Tous les exploitants d équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, indépendamment de la quantité de fluide frigorigène contenue, doivent : - prévenir les fuites et - réparer dans les meilleurs délais les fuites éventuelles détectées en prenant toutes les mesures qui sont techniquement réalisables et qui n entraînent pas de coûts disproportionnés Contrôle d étanchéité Si un système de détection des fuites approprié et en état de fonctionnement a été installé, la fréquence des contrôles d étanchéité sera réduite de moitié mais jamais à > 12 mois (cf. section 5.4). certifié (cf. section 6) Contrôles d étanchéité type Les systèmes en état de fonctionnement ou mis hors service temporairement contenant 3 kg ou plus (6 kg ou plus pour les systèmes hermétiquement scellés étiquetés comme tels) de gaz frigorigènes à effet de serre fluorés doivent être contrôlés à intervalles réguliers afin de détecter la présence éventuelle de fuites. L exploitant de l application est tenu de veiller à ce que ce contrôle soit effectué par du personnel Catégorie de charge des gaz à effet de serre fluorés Fréquence minimale des contrôles d'étanchéité En l'absence d'un système de détection des fuites approprié et en parfait état de marche A ( 300 kg) B ( 30 kg et < 300 kg) A B C D E C ( 3 kg et < 30k g ; 6 kg et < 30 kg hermétiquement scellés) tous les 3 mois (*) tous les 6 mois tous les 12 mois En présence d un système de détection des fuites approprié et en état de fonctionnement tous les 6 mois tous les 12 mois tous les 12 mois (*) L'installation d'un système de détection des fuites qui, en cas de détection, alerte l'exploitant est obligatoire pour les applications contenant une charge de 300 kg ou plus. Tableau 5 Aperçu de la fréquence minimale des contrôles d'étanchéité Contrôles consécutifs à une réparation En cas de détection d une fuite, l exploitant doit veiller à procéder à la réparation aussi rapidement que possible par du personnel certifié pour cette opération spécifique (cf. section 6). Par ailleurs, l exploitant est tenu de veiller à ce qu un test d étanchéité avec de l azote libre d oxygène ou un gaz de séchage approprié pour tester la pression soit effectué, le cas échéant, selon l avis du personnel certifié. Le test doit être suivi d une évacuation du gaz de séchage utilisé pour le test de pression, d une recharge du fluide frigorigène et d un nouveau test d étanchéité. 16 Montrer encore
CIRCULAIRE N 2983 DU 18/01/2010 Objet : Utilisation des fluides frigorigènes dans les installations de réfrigération A l'attention de(s) : Pour information : Monsieur l'administrateur général de l'administration Plus en détail DIRECTIVE 2006/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
L 161/12 FR Journal officiel de l'union européenne 14.6.2006 DIRECTIVE 2006/40/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 mai 2006 concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des Plus en détail Réglementation européenne prise en application du Protocole de Montréal
Réglementation européenne prise en application du Protocole de Montréal Clarisse DURAND Chargée de mission Substances appauvrissant la couche d'ozone - Gaz à effet de serre fluorés Bureau des Substances Plus en détail PREPARATION AU TEST POUR L OBTENTION DU CERTIFICAT D APTITUDE- FLUIDES FRIGORIGENES
PREPARATION AU TEST POUR L OBTENTION DU CERTIFICAT D APTITUDE- FLUIDES FRIGORIGENES Durée : 6 jours Public : Plombiers, Electriciens, Chauffagistes Pré-requis : avoir suivi une formation climatisation Plus en détail LE NOUVEAU RÈGLEMENT F-Gaz. Promouvoir l efficacité énergétique et une gestion responsable des fluides frigorigènes
Promouvoir l efficacité énergétique et une gestion responsable des fluides frigorigènes Heating and cooling is your life and our mission LE NOUVEAU RÈGLEMENT F-Gaz Introduction L EPEE (European Partnership Plus en détail entourer les catégories E q u i p e m e n t c o n c e r n é Lieu d'implantation : Charge initiale : Kg
FICHE D'INTERVENTION sur CIRCUIT de FROID, CLIMATISATION, POMPE A CHALEUR (fixe) CONTENANT des CFC HCFC ou HFC à conserver 5 ans par l'opérateur et le détenteur suivant le Code de l'environnement articles Plus en détail Les devoirs du Détenteur d équipements
P o u r u n e u t i l i s a t i o n r e s p o n s a b l e d e s f l u i d e s f r i g o r i g è n e s AFCE - Association loi 1901, créée en 1995 : Groupement des industriels et utilisateurs du Froid et Plus en détail L 92/28 Journal officiel de l Union européenne 3.4.2008
L 92/28 Journal officiel de l Union européenne 3.4.2008 RÈGLEMENT (CE) N o 308/2008 DE LA COMMISSION du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE) n o 842/2006 du Parlement européen et du Plus en détail Guide du bon contrôle de fuite
Projet ZERO émissions et fuite de fluide frigorigène Guide du bon contrôle de fuite Traduit et adapté à la France par l www.afce.asso.fr Page 0 Guide du bon contrôle de fuite L Institut de Réfrigération Plus en détail Systèmes R-22 : à quels fluides frigorigènes les convertir? Serge FRANÇOIS*
TE HNIQUE Systèmes R-22 : à quels fluides frigorigènes les convertir? Serge FRANÇOIS* Le R-22, fluide frigorigène de type HCFC, sera interdit dans les installations neuves dès 2010. Dans l'existant, les Plus en détail Système d énergie solaire et de gain énergétique
Système d énergie solaire et de gain énergétique Pour satisfaire vos besoins en eau chaude sanitaire, chauffage et chauffage de piscine, Enerfrance vous présente Néo[E]nergy : un système utilisant une Plus en détail CONFINEMENT D UNE GROSSE INSTALLATION
CONFINEMENT D UNE GROSSE INSTALLATION Olivier ROBERT Responsable Qualité, Sécurité, Environnement de la société ENERTHERM Vice Président de CLIMAFORT Plan de la présentation : Introduction : L utilisation Plus en détail Conseils pratiques Comment monter son installation REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Guide du monteur
Un équipement en question : la climatisation automobile LES TRANSPORTS la climatisation en question La climatisation automobile, grand luxe il y a encore peu de temps, devient presque banale pour tous Plus en détail Bilan GES réglementaire d Eovi Mutuelle en France. Olivier Laguitton
Bilan GES réglementaire d Eovi Mutuelle en France Olivier Laguitton Saint Etienne, le 18 février 2013 Contenu de la présentation Le contexte du développement durable Passage en revue de la législation Plus en détail Synthèse sur les réglementations et permis relatifs à l installation et à l exploitation de pompes à chaleur en Région wallonne
Synthèse sur les réglementations et permis relatifs à l installation et à l exploitation de pompes à chaleur en Région wallonne Version 1 28 mai 2009 Synthèse sur les réglementations et permis relatifs Plus en détail BILAN GES 2012 Centre Hospitalier Louis Giorgi
BILAN GES 2012 Centre Hospitalier Louis Giorgi Réalisé le 25 Mars 2013 SOMMAIRE 1 INTRODUCTION 3 1.1 SYNTHESE DU BILAN GES DU CENTRE HOSPITALIER 3 1.2 ORGANISATION DU DOCUMENT 3 1.3 GLOSSAIRE 3 2 CONTEXTE Plus en détail BILAN GAZ A EFFET DE SERRE THALES S.A. Réf : DENV/CG/sbs/12/171//COU Page 1
BILAN GAZ A EFFET DE SERRE THALES S.A Réf : DENV/CG/sbs/12/171//COU Page 1 SOMMAIRE 1. INTRODUCTION... 3 2. PRESENTATION DE THALES SA... 3 2.1. Informations relatives à la personne morale... 3 2.2. Personne Plus en détail Rapport d évaluation EMPREINTE CARBONE COMPARATIVE D UNE SOLUTION CONSTRUCTIVE BOIS + + + + + COMMANDITAIRE : SYBOIS Groupe Millet Industrie
EMPREINTE CARBONE COMPARATIVE D UNE SOLUTION CONSTRUCTIVE BOIS Rapport d évaluation + + + + + ACV et Evaluation environnementale Outils logiciels R&D Transfert de compétences Eco-conception Eco-communication Plus en détail RÈGLEMENTS. Journal officiel de l Union européenne L 286/1. (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire)
31.10.2009 Journal officiel de l Union européenne L 286/1 I (Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire) RÈGLEMENTS RÈGLEMENT (CE) N o 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN Plus en détail Baccalauréat STI2D et STL SPCL Epreuve de sciences physiques Corrigé Session septembre 2014 Métropole. 01/10/2014 www.udppc.asso.fr.
Baccalauréat STI2D et STL SPCL Epreuve de sciences physiques Corrigé Session septembre 2014 Métropole 01/10/2014 www.udppc.asso.fr Page 1 sur 11 ÉTUDE DE L EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE DE QUELQUES DISPOSITIFS Plus en détail Pompes à Chaleur et Gaz Réfrigérants en Suisse - Synthèse
Pompes à Chaleur et Gaz Réfrigérants en Suisse - Synthèse 1. Introduction... 2 2. Caractéristiques générales des PAC... 2 2.1. Principe de fonctionnement... 2 2.2. Cycle de fonctionnement... 2 2.3. Eléments Plus en détail Bilan GES Entreprise. Bilan d émissions de Gaz à effet de serre
Bilan GES Entreprise Bilan d émissions de Gaz à effet de serre Conformément à l article 75 de la loi n 2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l environnement (ENE) Restitution pour Plus en détail Aide à l'application Chauffage et production d'eau chaude sanitaire Edition décembre 2007
Aide à l'application Chauffage et production d'eau chaude sanitaire 1. But et objet Une série d'aides à l'application a été créée afin de faciliter la mise en œuvre des législations cantonales en matière Plus en détail Bilan des émissions de gaz à effet de serre
Bilan des émissions de gaz à effet de serre SOMMAIRE 1 Contexte réglementaire 3 2 Description de la personne morale 4 3 Année de reporting de l exercice et l année de référence 6 4 Emissions directes de Plus en détail ÉCOCONCEPTION ET ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE
ÉCOCONCEPTION ET ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE 2 1 LE CONTEXTE LES OBJECTIFS DES DIRECTIVES ÉCOCONCEPTION ET ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE Protéger l environnement (1), sécuriser l approvisionnement énergétique (2) Plus en détail Economiser sur les groupes de froid
Economiser sur les groupes de froid Mise à jour le 24/07/2009 La conservation de denrées alimentaires requiert une production de froid importante et constante, ce qui demande une grande quantité d énergie. Plus en détail Pompe à chaleur Air-Eau. Confort et économies
2.0. Ballon de stockage : Capacité : L Lien vers la documentation technique : http:// Retrouver les caractéristiques techniques complètes (performances énergétiques et niveau d isolation, recommandation Plus en détail PLAN: Les puis canadiens. Les pompes à chaleur. Les capteurs solaires et ballon d eau chaude. Plancher, plafond, et mur chauffant.
PLAN: Les puis canadiens. Les pompes à chaleur. Les capteurs solaires et ballon d eau chaude. Les panneaux photovoltaïques. Plancher, plafond, et mur chauffant. Les puits canadiens: sert à la fois de chauffage Plus en détail La terre comme source de chaleur: des solutions fiables.
ÉNERGIES RENOUVELABLES La terre comme source de chaleur: des solutions fiables. Pompes À chaleur SAUMURE eau pompes à chaleur eau eau Source d énergie inépuisable et efficace Rendement élevé et constant Plus en détail Réduction progressive de la consommation de HFC dans l UE Évaluation des implications pour le secteur RAC RAPPORT FINAL
Réduction progressive de la consommation de HFC dans l UE Évaluation des implications pour le secteur RAC RAPPORT FINAL Version 11 Septembre 2012 Réduction progressive de la consommation de HFC dans l Plus en détail 4 ème PHYSIQUE-CHIMIE TRIMESTRE 1. Sylvie LAMY Agrégée de Mathématiques Diplômée de l École Polytechnique. PROGRAMME 2008 (v2.4)
PHYSIQUE-CHIMIE 4 ème TRIMESTRE 1 PROGRAMME 2008 (v2.4) Sylvie LAMY Agrégée de Mathématiques Diplômée de l École Polytechnique Les Cours Pi e-mail : lescourspi@cours-pi.com site : http://www.cours-pi.com Plus en détail T.Flow Activ Modulo. Notice de Montage. Ballons de stockage d eau chaude sanitaire B200_T.Flow Activ Modulo et B300_T.Flow Activ Modulo. www.aldes.
Notice de Montage T.Flow Activ Modulo Ballons de stockage d eau chaude sanitaire B200_T.Flow Activ Modulo et B300_T.Flow Activ Modulo 11023718/A - RCS 956 506 828 - Imprimé en France/Printed in France Plus en détail REPÈRE DE FORMATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L UTILISATION DES FLUIDES FRIGORIGÈNES ATTESTATION D APTITUDE
REPÈRE DE FORMATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS À L UTILISATION DES FLUIDES FRIGORIGÈNES ATTESTATION D APTITUDE 1 SOMMAIRE 1)- CHAMP DE L ÉTUDE 2)- EVOLUTION DE LA LEGISLATION 3) CATEGORIES D ATTESTATIONS Plus en détail Optimisation du fonctionnement de la chaudière et de l open buffer
Optimisation du fonctionnement de la chaudière et de l open buffer E. BRAJEUL D. LESOURD, A. GRISEY (Ctifl) T. BEAUSSE (Gaz de France) Serres horticoles et énergie, quel avenir? 30 et 31 janvier 2008 1 Plus en détail Critères MPE de l UE pour la robinetterie sanitaire
Critères MPE de l UE pour la robinetterie sanitaire Les marchés publics écologiques (MPE) constituent un instrument non contraignant. Le présent document récapitule les critères MPE de l UE mis au point Plus en détail Régulation du varimat WR I.7.3. Description du système
Description du système En cas de combinaison de systèmes de chauffage par le sol et par radiateurs, les températures nécessaires pour le chauffage par le sol sont généralement plus faibles que celles nécessaires Plus en détail Préparateur solaire d eau chaude sanitaire 200 SSL. Notice d utilisation 300028223-001-03
FR Préparateur solaire d eau chaude sanitaire 200 SSL Notice d utilisation 300028223-001-03 Sommaire 1 Consignes de sécurité et recommandations...4 1.1 Consignes de sécurité...4 1.2 Recommandations...4 Plus en détail ALFÉA HYBRID DUO FIOUL BAS NOX
ALFÉA HYBRID BAS NOX POMPE À CHALEUR HYBRIDE AVEC APPOINT FIOUL INTÉGRÉ HAUTE TEMPÉRATURE 80 C DÉPART D EAU JUSQU À 60 C EN THERMODYNAMIQUE SOLUTION RÉNOVATION EN REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE FAITES CONNAISSANCE Plus en détail VOUS AVEZ CHOISI D INSTALLER UNE CLIMATISATION PERFORMANTE ET ECONOME EN ENERGIE
VOUS AVEZ CHOISI D INSTALLER UNE CLIMATISATION PERFORMANTE ET ECONOME EN ENERGIE. CE BON CHOIX VOUS PERMETTRA D OBTENIR UN CONFORT CONSTANT, SUR LA DUREE ET A MOINDRE COUT,TOUT EN PARTICIPANT A LA PRESERVATION Plus en détail Aide à l'application Preuve du besoin de réfrigération et/ou d humidification de l air Edition mai 2003
CONFERENCE DES SERVICES CANTONAUX DE L'ENERGIE KONFERENZ KANTONALER ENERGIEFACHSTELLEN Aide à l'application Preuve du besoin de réfrigération et/ou d humidification de l air 1. Contexte Une série d'aides Plus en détail Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES)
Bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES) BEGES TABLE DES MATIÈRES 1- INTRODUCTION 2 1-1 - OBJET 2 1-2 - LE CADRE REGLEMENTAIRE 2 1-3 - CONTENU DU RAPPORT 3 1-4 - DEFINITIONS 3 2- BILAN DES EMISSIONS Plus en détail 12.1. ACE 20 A0KN001N A0KN002N (avec kit pour véhicules hybrides et électriques)
12.1. ACE 20 A0KN001N A0KN002N (avec kit pour véhicules hybrides et électriques) Du fait des nouvelles normes de protection d'environnement et d une réduction globale des coûts de fabrication, les systèmes Plus en détail Propriétaire Ville de Fort Saskatchewan, Alberta Année de construction 2004 Superficie totale (empreinte au sol) 10 220 m 2 (110 000 pi 2 )
Profil de projet d innovation technologique en réfrigération PARB PROGRAMME D ACTION EN RÉFRIGÉRATION POUR LES BÂTIMENTS Centre multiloisirs Dow Centennial Centre (Alberta) CONSTRUCTION NEUVE Sommaire Plus en détail Bilan des émissions de gaz à effet de serre de la société Fromageries BEL SA
Bilan des émissions de gaz à effet de serre de la société Fromageries BEL SA 1. Description de la société Fromageries Bel SA : Code NAF : 1051C Code SIREN : 542.088.067, les numéros SIRET associés sont Plus en détail filtration d eau de qualité supérieure et solutions de distribution
filtration d eau de qualité supérieure et solutions de distribution Votre eau doit traverser quelle distance? 238 milliards de litres d eau embouteillée sont consommés globalement annuellement. (source: Plus en détail Bilan GES Entreprise. Bilan d émissions de Gaz à effet de serre
Bilan GES Entreprise Bilan d émissions de Gaz à effet de serre Conformément à l article 75 de la loi n 2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l environnement (ENE) Restitution pour Plus en détail Bilan des émissions de gaz à effet de serre 2010-2011
Bilan des émissions de gaz à effet de serre 21-211 Méthode Bilan Carbone - Rapport final - février 212 II. DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE Page 6 Sommaire I. CONTEXTE III. ANNÉE DE REPORTING ET ANNÉE Plus en détail Yutampo La solution 100 % énergie renouvelable
Chauffe-eau thermodynamique pour le résidentiel Yutampo La solution 100 % énergie renouvelable MAISONS INDIVIDUELLES NEUVES OU À RÉNOVER YUTAMPO u Idéal pour l eau chaude sanitaire Meilleur chauffe-eau Plus en détail Les différents éléments d un CESI
Les différents éléments d un CESI 1. Capteur Solaires 1.1. Introduction Un capteur solaire thermique est un dispositif qui transforme le rayonnement solaire en énergie thermique. Les caractéristiques générales Plus en détail Guide du monteur Thermostats
Refrigeration and Air Conditioning Controls Guide du monteur R E F R I G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Contenu Page Montage... 3 Thermostat KP avec sonde d ambiance... 4 Thermostat Plus en détail Production d eau chaude sanitaire thermodynamique, que dois-je savoir?
COURS-RESSOURCES Production d eau chaude sanitaire thermodynamique, que Objectifs : / 1 A. Les besoins en eau chaude sanitaire La production d'eau chaude est consommatrice en énergie. Dans les pays occidentaux, Plus en détail NOTIONS FONDAMENTALES SUR LES ENERGIES
CHAPITRE 1 NOTIONS FONDAMENTALES SUR LES ENERGIES 1 suite Chapitre 1 : NOTIONS FONDAMENTALES SUR LES ENERGIES 1.1 Généralités 1.2 L'énergie dans le monde 1.2.1 Qu'est-ce que l'énergie? 1.2.2 Aperçu sur Plus en détail Module de fonction. SM10 Module solaire pour EMS. Instructions de service 6 720 801 042 (2012/02) FR
Module de fonction SM10 Module solaire pour EMS Instructions de service FR Sommaire 1 Sécurité.......................................3 1.1 Remarque...................................3 1.2 Utilisation conforme.............................3 Plus en détail Chaudières et chaufferies fioul basse température. Olio 1500, 2500, 3500, 4500, 7000
Olio 1500, 2500, 3500, 4500, 7000 Chaudières et chaufferies fioul basse température 2 Chaudières et chaufferies fioul basse température Olio 1500 F. La qualité et la robustesse au meilleur prix. Les chaudières Plus en détail Données administratives. Rue : Rue d'ougrée N : 211 Boîte : 011 CP : 4031 Localité : Angleur Type de bâtiment :
CP : 4031 Localité : Angleur Type de bâtiment : Appartement Permis de bâtir/d urbanisme/unique obtenu le : Numéro de référence du permis : Construction : avant 1971 ou inconnu Version du protocole: 17/07/2013 Plus en détail SERVICES INDUSTRIELS. Bienvenue
Bienvenue Directive G1 Directives SIN Le gaz à Nyon Rénovation But de la présentation : La «nouvelle»g1 Les changements principaux, (non exhaustifs) Donner des pistes pour appliquer ces nouvelles prescriptions Plus en détail Bilan d émissions de GES Centre Hospitalier Villefranche de Rouergue (12)
Bilan d émissions de GES Centre Hospitalier Villefranche de Rouergue (12) Application du décret du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre. Format de restitution conforme Plus en détail Variantes du cycle à compression de vapeur
Variantes du cycle à compression de vapeur Froid indirect : circuit à frigoporteur Cycle mono étagé et alimentation par regorgement Cycle bi-étagé en cascade Froid direct et froid indirect Froid direct Plus en détail Mode d emploi. régulateur différentiel pour des systèmes solaires thermiques
Mode d emploi régulateur différentiel pour des systèmes solaires thermiques 1 Conseils de sécurité 2 2 Principe de foncionnement 2 3 Affichage et commandes d operation 3 4 Préréglages 4 5 Réglage des paraètres Plus en détail Le chauffe-eau à pompe à chaleur: fiche technique à l intention des installateurs
Le chauffe-eau à pompe à chaleur: fiche technique à l intention des installateurs 1. Bases 1.1. Fonctionnement du chauffe-eau à pompe à chaleur (CEPAC) Comme son nom l indique, un chauffe-eau pompe à chaleur Plus en détail 1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT ARRÊTÉ
1 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT NOR : SOCU 00611881A ARRÊTÉ relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à Plus en détail BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DU PÔLE PETROCHIMIQUE DE BERRE
BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE DU PÔLE PETROCHIMIQUE DE BERRE 1 - DESCRIPTION DE LA PERSONNE MORALE CONCERNEE Description donnée sur la base de l année de référence 2011 Raison sociale : Compagnie Plus en détail Super chauffage. MFZ-KJ / MUFZ-KJ L énergie est notre avenir, économisons-la!
Console Hyper Heating Super chauffage 1 MFZ-KJ / MUFZ-KJ L énergie est notre avenir, économisons-la! 1 Performance énergétique La pompe à chaleur Air/Air MFZ-KJ est constituée d un groupe extérieur et Plus en détail Bilan des émissions de gaz à effet de serre : Hypothèses et Résultats
Bilan des émissions de gaz à effet de serre : Hypothèses et Résultats Année de référence : 2011 Alpha Santé Document {auxilia} Novembre 2012 SOMMAIRE 1. Contexte et objectif du rapport 3 2. Méthodologie Plus en détail Chaudière à gaz à condensation UltraGas
Chaudière à gaz à condensation UltraGas Une technique de condensation au gaz avec l alufer breveté D une grande efficacité, combustion propre et facile à entretenir. 1 UltraGas (15-2000D) Vos avantages Plus en détail Programme-cadre et détail du programme des examens relatifs aux modules des cours de technologie, théorie professionnelle
Profil des compétences professionnelles Programme-cadre et détail du programme des examens relatifs aux modules des cours de technologie, théorie professionnelle Organisation pratique Détail du programme Plus en détail >> Compacte et légère >> Installation rapide et simple >> Maintenance aisée. << project.dedietrich-thermique.fr >> Le Confort Durable PMC-X
SOLAIRE BOIS POMPES À CHALEUR CONDENSATION FIOUL/GAZ PMC-X CHAUDIÈRE MURALE GAZ À CONDENSATION MICRO-ACCUMULÉE PROJECT L essentiel de la condensation >> Compacte et légère >> Installation rapide et simple Plus en détail La nouvelle directive G 1. quoi de neuf?
La nouvelle directive G 1 quoi de neuf? La Chaux-de-Fonds le 6.3.13 S.Reymond 1 Chapitre 2.4.1 2 Chapitre 3 3 Chapitre 3 définitions et rappels légaux et normatifs Le chapitre 3 contient les définitions Plus en détail Fiches Techniques Bâtiment
Fiches Techniques Bâtiment Bâti Comment faire des économies? Aide Les déperditions par le bâti comptent jusqu à 50% de la consommation énergétique des bâtiments. La performance énergétique est donc une Plus en détail Manuel de l utilisateur Dispositif d utilisation hivernale DUH À utiliser uniquement avec le modèle GSWH-1
Manuel de l utilisateur Dispositif d utilisation hivernale DUH À utiliser uniquement avec le modèle GSWH-1 Aide à protéger le chauffe-eau GSWH-1 contre les dommages causes par les températures hivernales. Plus en détail Indicateurs Normes Codes de conduite. Françoise Berthoud Grenoble, 12 juin 2012
Indicateurs Normes Codes de conduite Françoise Berthoud Grenoble, 12 juin 2012 Pas de normes globales.. Mais 2 initiatives importantes Recenser les Normes concevoir un document (2013) (Coordination Group Plus en détail La coordination des soins de santé en Europe
La coordination des soins de santé en Europe Droits des personnes assurées et des membres de leur famille selon les règlements (CE) n 883/2004 et (CE) n 987/2009 La coordination des soins de santé en Plus en détail REFERENTIEL EMPLOI ACTIVITES COMPETENCES DU TITRE PROFESSIONNEL. Monteur(se) Dépanneur(se) Frigoriste. Niveau V
9.5. PRODUCTION D EAU CHAUDE sanitaire Les équipements doivent être dimensionnés au plus juste en fonction du projet et une étude de faisabilité doit être réalisée pour les bâtiments collectifs d habitation Plus en détail Traitement d air humide
Nos priorités en location Traitement d air humide Sélection du matériel Performants et fiables pour l industrie, le tertiaire et les particuliers, HDAS vous propose une large gamme de déshydrateurs et Plus en détail RECOMENDATIONS AUX DISTRIBUTEURS POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE DU CHEMTANE 2
RECOMENDATIONS AUX DISTRIBUTEURS POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE DU CHEMTANE 2 TRANSPORT: Classement du produit pour le transporteur Le classement du produit Chemtane 2 pour le transporteur est le suivant: Plus en détail La chaleur du bien être à tarif réduit
La chaleur du bien être à tarif réduit Appareils de chauffage électrique à accumulation de chaleur Description Utilisation Installation Modèles: 3700, 4700, 5700, 6700 3800, 4800, 5800 3600, 4600, 5600, Plus en détail Evaluation des émissions
Evaluation des émissions de gaz à effet de serre générées par les activités de la Bourse de l Immobilier 28 Avenue thiers 33100 BORDEAUX Tél : 05 57 77 17 77 - Fax : 05 56 40 58 63 www.bourse-immobilier.fr Plus en détail GVS C 28-1HN / GVM C 26-1HN / GVM C 30-1HN 6 720 610 956-00.2O. Notice d emploi Chaudière gaz à condensation
GVS C 28-1HN / GVM C 26-1HN / GVM C 30-1HN 6 720 610 956-00.2O Notice d emploi Chaudière gaz à condensation Modèles et brevets déposés Réf. : OSW Table des matières Table des matières Mesures de sécurité Plus en détail Vannes à 2 ou 3 voies, PN16
4 847 Vannes 2 voies VVP47.-0.25 à VVP47.20-4.0 Vannes 3 voies VXP47.-0.25 à VXP47.20-4.0 Vannes 3 voies avec Té de bipasse VMP47.-0.25 à VMP47.15-2.5 Vannes à 2 ou 3 voies, PN16 VMP47... VVP47... VXP47... Plus en détail Données administratives. Rue : Rue Bois du Foyau N : 6 Boîte : CP : 1440 Localité : Braine-le-Château Type de bâtiment :
CP : 1440 Localité : Braine-le-Château Type de bâtiment : Maison unifamiliale Permis de bâtir/d urbanisme/unique obtenu le : 24/06/1992 Numéro de référence du permis : 92/39 Construction : 1993 Version Plus en détail SYSTEMES MODULAIRES POMPE A CHALEUR SOLAIRE THERMIQUE GEOTHERMIE CHAUFFAGE
Notre partenaire constructeur Créez votre configuration technique en ligne et recevez automatiquement votre devis! SYSTEMES MODULAIRES POMPE A CHALEUR SOLAIRE THERMIQUE GEOTHERMIE CHAUFFAGE Configuration Plus en détail Type 0400. Operating Instructions. Bedienungsanleitung Manuel d utilisation. 2/2-way solenoid valve 2/2-Wege-Magnetventil Électrovanne 2/2 voies
Type 0400 2/2-way solenoid valve 2/2-Wege-Magnetventil Électrovanne 2/2 voies Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Sommaire 1 Le manuel d utilisation...22 2 Utilisation conforme...23 Plus en détail XXVII ème rencontre du Sausseron Nesles la vallée le 14-11-09. Les énergies renouvelables : mythes et réalités
Ludovic THIEBAUX ludovic@elan-herblay.fr XXVII ème rencontre du Sausseron Nesles la vallée le 14-11-09 Les énergies renouvelables : mythes et réalités L impact sur l environnement COMBUSTIBLE Émissions Plus en détail DESCRIPTION DES DOCUMENTS TECHNIQUES REQUIS
DESCRIPTION DES DOCUMENTS TECHNIQUES REQUIS Volet sur mesure - Nouveau bâtiment ÉnerCible Volume 1, numéro 1 Mars 2012 Liste des documents à transmettre Afin que nous puissions effectuer l analyse technique Plus en détail Fiche d application : Saisie des systèmes solaires thermiques
Fiche d application : Saisie des systèmes solaires thermiques Historique des versions : Date Contenu de la mise à jour Version 10 mars 2008 1 Préambule : Cette fiche d application présente les différents Plus en détail La relève de chaudière, une solution intermédiaire économique et fiable.
111 39 240 1812 906 La relève de chaudière, une solution intermédiaire économique et fiable. La relève de chaudière, qu est ce que c est? On parle de relève de chaudière lorsqu on installe une pompe à Plus en détail de l eau chaude pour toute l a famille, disponible à tout moment. Pompe à chaleur pour la production d Eau Chaude Sanitaire pompes á chaleur
de l eau chaude pour toute l a famille, disponible à tout moment. Pompe à chaleur pour la production d Eau Chaude Sanitaire pompes á chaleur Eau chaude et confort à votre portée! La meilleure façon de Plus en détail L énergie sous toutes ses formes : définitions
L énergie sous toutes ses formes : définitions primaire, énergie secondaire, utile ou finale. Quelles sont les formes et les déclinaisons de l énergie? D après le dictionnaire de l Académie française, Plus en détail QU EST-CE QU UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE?
QU EST-CE QU UN CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE? > Le chauffe-eau thermodynamique est un appareil de production d eau chaude sanitaire. Il se compose d une pompe à chaleur et d une cuve disposant d une isolation Plus en détail Une introduction aux chauffe-eau solaires domestiques
Une introduction aux chauffe-eau solaires domestiques Les objectifs d'apprentissage: Cet exposé vous informera au sujet de l utilisation de l énergie solaire afin de produire de l eau chaude domestique, Plus en détail Données administratives. Rue : Avenue Henri Wautier N : 9A Boîte : CP : 1480 Localité : Saintes(Tubize) Type de bâtiment :
CP : 1480 Localité : Saintes(Tubize) Type de bâtiment : Maison unifamiliale Permis de bâtir/d urbanisme/unique obtenu le : 27/05/2005 Numéro de référence du permis : PU 2005/067 Construction : 2006 Version Plus en détail Ballon tampon DUO-E avec ballon ECS immergé
Manuel d installation et d utilisation Ballon tampon DUO-E avec ballon ECS immergé 600/150-750/200-1000/220-1500/300 V 1.3 SOMMAIRE 1 Description du dispositif... 3 1.1 Série type... 3 1.2 Protection du Plus en détail BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Bilan Carbone Agence de Services et de Paiement Auvergne Bureau Veritas Service Maîtrise des Risques HSE 21-23 rue des Ardennes 75 936 PARIS cedex 19 Dossier n 2355095/8 BILAN DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET Plus en détail Opteon XP40. Manuel de conversion pour systèmes fixes. Conversion des systèmes chargés en R-404A/R-507 au fluide frigorigène. Opteon XP40 (R-449A)
Opteon XP40 Manuel de conversion pour systèmes fixes Conversion des systèmes chargés en R-404A/R-507 au fluide frigorigène Opteon XP40 (R-449A) Opteon XP40 2 Sommaire Introduction...4 Informations de sécurité Plus en détail Incitants relatifs à l installation de pompes à chaleur en Région wallonne
Incitants relatifs à l installation de pompes à chaleur en Région wallonne G. FALLON Energie Facteur 4 asbl - Chemin de Vieusart 175-1300 Wavre Tél: 010/23 70 00 - Site web: www.ef4.be email: ef4@ef4.be Plus en détail FORMATIONS. IDC PRO FORMATION 2012 Page 1 CENTRE DE FORMATION BÂTIMENT
2012 FORMATIONS CENTRE DE FORMATION BÂTIMENT Z.A du Libraire 24100 BERGERAC Tél. : 05 53 73 32 57 / Fax : 05 53 22 77 89 www.idcpro.fr Numéro RCS : 453 989 626 - SARL A CAPITAL DE 8000 EUROS - N TVA intracommunautaire Plus en détail Données administratives. Rue : Clos du Cheval Blanc N : 3 Boîte : 31 CP : 5590 Localité : Ciney Type de bâtiment :