Source: http://docplayer.cz/6794186-Kanalizacni-rad-stokove-site-obce-chynava.html
Timestamp: 2018-10-18 23:28:24+00:00
Document Index: 17192155

Matched Legal Cases: ['zákona č.274', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'zákona č.20', 'zákona č. 274', 'zákona č. 274', 'čl. 28', 'čl. 5', 'čl. 5', 'čl. 6', 'čl. 6', 'čl. 7', 'čl. 6', 'čl. 7']

Kanalizační řád stokové sítě obce Chyňava - PDF
Download "Kanalizační řád stokové sítě obce Chyňava"
1 stokové sítě obce Chyňava Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Mostníkovská Beroun
2 Obsah 1 TITULNÍ LIST ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU VYBRANÉ POVINNOSTI PRO DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU POPIS ÚZEMÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY ODPADNÍ VODY TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE HYDROLOGICKÉ ÚDAJE ZÁKLADNÍ SITUAČNÍ ÚDAJE O KANALIZACI ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD KAPACITA A LIMITY VYPOUŠTĚNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ POŽADAVKY VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU NA MNOŽSTVÍ A JAKOST VYPOUŠTĚNÉ VODY Z ČOV CHYŇAVA SOUČASNÉ VÝKONOVÉ PARAMETRY ČOV BILANCE ČOV ZA ROK 2003: ÚDAJE O RECIPIENTU SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH A HAVÁRIÍCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH KONTROLA ODPADNÍCH VOD U SLEDOVANÝCH ODBĚRATELŮ VÝČET A INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH POVINNOSTI PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD KONTROLNÍ VZORKY PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ODBĚRŮ A ROZBORŮ ODPADNÍCH VOD SANKCE KONTROLA DODRŽOVÁNÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH KANALIZAČNÍM ŘÁDEM AKTUALIZACE A REVIZE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU
3 1 Titulní list Název obce a příslušné stokové sítě: Obec Chyňava Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě(podle vyhlášky č.428/2001 Sb.) Stoková sít : IČME Vlastník /1 VaK Beroun /1 Obec Chyňava Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (podle vyhl. 428/2001 Sb.) Čistírna odpadních vod IČME Vlastník /1 VaK Beroun Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Chyňava, zakončené čistírnou odpadních vod v obci Chyňava. Vlastník kanalizace : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Obec Chyňava Identifikační číslo : Sídlo : Mostníkovská 255, Beroun, Provozovatel kanalizace : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Identifikační číslo : Sídlo : Mostníkovská 255, Beroun, Zpracovatel provozního řádu : Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Datum zpracování : leden
4 Záznamy o platnosti kanalizačního řádu: Kanalizační řád byl schválen podle 14 zákona č.274/2001 Sb., rozhodnutím místně příslušného vodoprávního úřadu.. č.j 2418/04/ŽP-VOD/Li ze dne Za provozovatele.. Razítko a podpis schvalujícího úřadu Razítko a podpis provozovatele 4
5 2 Úvodní ustanovení kanalizačního řádu Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami zejména zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a zákonem č. 20/2004 Sb. o vodách a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávního povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Základní právní normy určující existenci, předmět a vztahy plynoucí z kanalizačního řádu: - zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zejména 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35) - zákon č. 20/2004 Sb., o vodách (zejména 16) - vyhláška č. 428/2001 Sb., ( 9, 14, 24, 25, 25, 26) a jejich eventuální novely 2.1 Vybrané povinnosti pro dodržování kanalizačního řádu a) Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. odběratel) v rozporu s kanalizačním řádem je zakázáno ( 10 zákona č. 274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle 33, 34, 35 zákona č. 274/2001 Sb.) b) Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí pozemků, staveb nebo zařízení bez souhlasu provozovatele kanalizace c) Nově smí vlastník nebo provozovatel kanalizace připojit na tuto kanalizaci pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní vody nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do veřejné kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je odběratel povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat d) Vlastník kanalizace je povinen podle 25 vyhlášky 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní li se podmínky za kterých byl schválen e) Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem kanalizace a odběratelem f) Provozovatel kanalizace shromažduje podklady pro revize kanalizačního řádu tak, aby tento dokument vyjadřoval aktuální provozní, technickou a právní situaci g) Další povinnost vyplývající z textu kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách. 5
6 2.2 Cíle kanalizačního řádu Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě obce Chyňava tak, aby zejména: a) byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu b) nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů c) bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu, tak aby bylo možno ho zemědělsky využívat (dle požadavků platné legislativy) d) byla přesně a jednoznačně určena místa napojení vnitřní areálové kanalizace významných producentů průmyslových odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu e) odpadní vody byly odváděny plynule, hospodárně a bezpečně f) byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě g) snížit množství balastních vod h) ochránit vodní toky před znečištěním obecně závadnými látkami, nebezpečnými a zvlášť nebezpečnými látkami, které by se mohly dostat do toku oddělovači deště i) zajistit nepřekračování projektovaných hodnot znečištění na přítoku na čistírnu odpadních vod 3 Popis území 3.1 Charakteristika lokality Obec Chyňava má v současné době obyvatel, z toho obyvatel je napojeno na kanalizaci a tyto vody jsou dále odvedeny na ČOV Chyňava. Napojení činí 73%. 3.2 Odpadní vody Veškeré množství odpadních vod je produkováno obyvatelstvem a drobnými službami. Průmyslové odpadní vody nejsou v lokalitě Chyňava produkovány a není ani výhled na napojení průmyslových odpadních vod. 6
7 4 Technický popis stokové sítě 4.1 Popis a hydrotechnické údaje Stoková sít v obci je budována od roku 1971 a vybudována jako jednotná kanalizace s odlehčením do Chyňavského potoka při ředění splašků 1:6. Odkanalizování obce je dvěma kmenovými sběrači A,B, které vedou po obou stranách Chyňavského potoka. Na stoce A byly vybudovány dešťové oddělovače V1A a V2A, na stoce B V1B a V2B. Za dešťovými oddělovači V2A a V2B jsou odpadní vody vedeny kapacitním potrubím do společné šachty na stoce A a odvedeny na ČOV. Celková délka stokové sítě je 6,8 km a je na ní napojeno celkem 482 domovních přípojek. 4.2 Hydrologické údaje Průměrný srážkový úhrn je 534 mm/rok. 4.3 Základní situační údaje o kanalizaci Příloha č. 2 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci. 5 Údaje o čistírně odpadních vod Na ČOV Chyňava jsou odpadní vody čištěny mechanicko biologickým procesem pracujícím na principu dlouhodobé aktivace s denitrifikací a oddělenou stabilizací kalu. Na přítoku jsou samočistící česle, poté voda prochází lapačem písku a odtud do oběhové aktivační nádrže a dosazovací nádrže. Před odtokem z komplexní jednotky je vyčištěná odpadní voda ještě jednou důkladně provzdušněna a nasycena rozpuštěným kyslíkem pomocí tzv. prstencového skoku. Kal z kalového prostoru dosazovací nádrže se odsává kontinuálně pomocí systému přepadů a mamutek. Poté jde kal do zahušťovací nádrže, a na aerobní dostabilizací. Stabilizovaný kal je odčerpáván periodicky do uskladňovací nádrže. Vodoprávní povolení bylo vydáno: dne č.j. vod 482,516/ Ba vydal OU Beroun, referát ZP 7
8 5.1 Kapacita a limity vypouštěného znečištění Základní projektové kapacitní parametry: Q 24 12,5 m 3 /h 3,5 l/s Q max 37,5 m 3 / hod 10,5 l/s Kvalita OV na přítoku do aktivace kg/den BSK 5 90 Ekvivalentní počet obyvatel Požadavky vodoprávního úřadu na množství a jakost vypouštěné vody z ČOV Chyňava Referát životního prostředí stanovil rozhodnutím pod č.j. vod 482,516/ Ba ze dne tyto limity množství a jakosti zbytkového znečištění vypouštěných odpadních vod. Povolené hodnoty jsou následující: průtok Q d Q max Q dešt. m 3 /den 3,85 l/s, 332 m 3 /den 8,45 l/s 23,1 l/s Ukazatel jakosti prům.(mg/l) max. (mg/l) t/rok BSK ,4 NL ,4 5.3 Současné výkonové parametry ČOV V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno fyzických, v pbci trvale bydlících obyvatel. Současné znečištění na přítoku do čistírny reprezentuje 525 ekvivalentních obyvatel. 5.4 Bilance ČOV za rok 2003: Množství vyčištěných odpadních vod: m 3 /rok BSK 5 CHSK Cr NL P celk. CN anorg. N NH 4 Přítok (t/rok) 11,5 26,4 9,7 0,56 3,6 3,4 Odtok (t/rok) 0,65 3,4 0,96 0,34 1,9 0,89 účinnost 94,3 87,1 90,1 39,3 47,2 73,8 Přítok (mg/l) 163,2 374,8 137,7 7,9 51,1 48,3 Odtok (mg/l) 9,2 48,3 13,6 4, ,6 8
9 Limity vypouštěného znečištění dané rozhodnutím vodoprávního úřadu nejsou překračovány. 5.5 Údaje o recipientu Vyčištěné odpadní vody z čistírny odpadních vod jsou vypouštěny do Chyňavského potoka. Název recipientu : Chyňavský potok Kategorie podle vyhlášky č. 470/2001 Sb. : není významný tok Číslo hydrologického profilu : Identifikační číslo vypouštěných odpadních vod: Říční km : 3,4 Q 355 : 65 l/s Správce toku : povodí Vltavy 6 Seznam látek, které nejsou odpadními vodami Do kanalizace nesmí podle zákona č.20/2004 Sb., o vodách vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami. A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné: 1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí 2. Organofosforové sloučeniny 3. Organocínové sloučeniny 4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem 5. Rtuť a její sloučeniny 6. Kadmium a jeho sloučeniny 7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu 8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout kde dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod. 9. Kyanidy B. Nebezpečné látky 1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny: - zinek, měď, nikl, chrom, olovo, selen, arzen, antimon, molybden, titan, cín, baryum, berylium, bor, uran, vanad, kobalt, thalium, telur, stříbro 2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek 3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách 9
10 4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky 5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementární fosfor 6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu 7. Fluoridy 8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany 9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty. Dále: 1. látky radioaktivní 2. látky infekční a karcinogenní 3. jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy 4. hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi 5. biologicky nerozložitelné tenzidy 6. zeminy 7. neutralizační kaly 8. zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod 9. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění odpadních vod na ČOV 10. látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky 11. jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě 12. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou 7 Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v níže uvedené tabulce s výjimkou producentů odpadních vod uvedených v tomto kanalizačním řádu. ukazatel symbol Maximální koncentrační limit (mg/l v 2 hodinovém (směsném) vzorku základní ukazatele Reakce vody ph 6-9 Teplota 0 C 40 Biologická spotřeba BSK kyslíku Chemická spotřeba CHSK Cr
11 kyslíku dusík amoniakální N-NH 4 10 dusík celkový N celk 50 Fosfor celkový P celk 3 Rozpuštěné látky RL 600 Nerozpuštěné látky NL 150 Rozpuštěné anorganické RAS 1200 soli Anionty Sírany 2- SO Fluoridy F - 2,4 Kyanidy veškeré CN - 0,2 Nepolární NEL 3 extrahovatelné látky Extrahovatelné látky EL 50 Fenoly jednosytné FN 1 1 tenzidy Aniontové tenzidy PAL A 5 Halogeny Adsorbovatelné organicky halogeny vázané AOX 0,05 kovy Arzen As 0,05 Kadmium Cd 0,01 Chrom celkový Cr celk. 0,1 Chrom šestimocný Cr 0,05 Kobalt Co 0,01 Měd Cu 0,1 Molybden Mo 0,01 Rtut Hg 0,01 Nikl Ni 0,1 Olovo Pb 0,1 Selen Se 0,01 Zinek Zn 1,0 ostatní Salmonella sp. Negativní nález Ukazatel Salmonella sp. platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení. 11
12 Uvedené koncentrační limity se ve smyslu 25 odst.g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod. Zjistí li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz 10 zákona č. 274/2001 Sb. a 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.) Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle zákona č. 274/2001 Sb. 8 Měření množství odpadních vod Objemový přítok do čistírny odpadních vod je zjišťován z přímého měření z údajů měřidla průtoků, umístěného na odtoku z ČOV. Jedná se o ultrazvukový průtokoměr. 9 Opatření při poruchách a haváriích a mimořádných událostech Za havarijní situaci je nutno považovat : a) vniknutí látek uvedených v kapitole č.6 Seznam látek, které nejsou odpadními vodami, tohoto kanalizačního řádu do kanalizace, b) havárie na stavební nebo strojní části stokové sítě, c) ucpávky na veřejných stokách nebo kanalizačních přípojkách, d) překročení limitů kanalizačního řádu, které má za následek závažné ohrožení jakosti povrchových vod, e) ohrožení zaměstnanců stokové sítě, f) ohrožení provozu čistírny, g) omezení kapacity stokového systému a následného vzdouvání hladiny odpadních vod na terén. Ten, kdo způsobí, nebo zjistí havárii, je povinen tuto situaci neprodleně nahlásit na dispečink , nebo nepřetržitá služba. V případě, že dojde k mimořádné události na kanalizaci, která způsobila nebo může způsobit, závažné zhoršení jakosti povrchových či podzemních vod, je nutné tuto situaci neprodleně nahlásit také na: instituce tel.číslo kontaktní osoba ČIŽP - Oddělení Ing.Kolovratová 12
13 ochrany vod Oblastní vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, s.p. (závod Berounka) Plzeň Operační středisko HZS Beroun , , , , Krajský úřad RNDr.Jaroslav Obermajer Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální). Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů zejména provozního řádu kanalizace podle vyhlášky č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodovodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel postupuje podle ustanovení 40 a 41 zákona 20/2004 Sb., podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Vždy informuje příslušný vodoprávní úřad, Českou inspekci životního prostředí, vlastníka kanalizace případně Český rybářský svaz. Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy, nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil. V případě, že nelze opatření k nápravě uložit řeší tento případ vodoprávní úřad či Česka inspekce životního prostředí dle zákona 20/2004 Sb. 10 Kontrola odpadních vod u sledovaných odběratelů 10.1 Výčet a informace o sledovaných producentech V obci Chyňava se nenachází žádný významný průmyslový znečišťovatel. 13
14 10.2 Povinnosti producentů odpadních vod Producenti odpadních vod jsou povinni organizovat svoji činnost tak, aby byl dodržován tento kanalizační řád, zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, platná vodohospodářská rozhodnutí a další předpisy vztahující se k odvádění a čištění odpadních vod. Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypouštěných odpadních vod a řádně provozovat předčisticí zařízení, včetně lapačů tuku (u kuchyní a restaurací), lapačů olejů a ropných látek (autoopravny, garáže, mytí vozidel, parkoviště). Pro překročení limitů tohoto KŘ je průkazný prostý (bodový) vzorek. Směsný vzorek by měl být navržen tak, aby bylo rovnoměrně podchyceno znečištění v průběhu dne, popř. pracovní doby nebo směny. Způsob odběru vzorků je součástí vodoprávního rozhodnutí nebo smluvního vztahu mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizací. Kontrola a sledování nejsou nutné pokud, jsou vypouštěny pouze splaškové vody. Další povinnosti producenta odpadních vod a podmínky pro jejich vypouštění jsou zakotveny ve smlouvě mezi producentem a provozovatelem veřejné kanalizace. Každá změna technologie ve výrobě ovlivňující kvalitu a množství odpadních vod musí být projednána s provozovatelem kanalizace. Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být vylévány do kanalizace. Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy. Platnou smlouvu k likvidace olejů a doklady o likvidaci předloží provozovatel kuchyňských a restauračních provozů na vyžádání oprávněným zaměstnancům Vaku Beroun, a.s.včetně 3 roky zpět vedené evidence ohledně likvidace vzniklého odpadu (doklady o platbách za likvidaci odpadu) Likvidace odpadu i jiného může být předmětem kontroly(oleje, chemikálie, pevné předměty). Povinnost instalovat odlučovače tuků, jako ochrany kanalizační sítě, pro odvádění odpadních vod z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem smažených jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při jejichž výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuků živočišného původu, určí vodoprávní úřad na návrh Vaku Beroun, a.s po posouzení charakteru, množství a jakosti odpadních vod nebo technických možností kanalizačního systému v dané lokalitě. Vývoz kalů z komunálních čistíren odpadních vod a odpadních vod ze žump fekálními vozy a jejich následné vypouštění do kanalizační sítě je zvláštní druh likvidace odpadních vod, která je povolena pouze na místech k tomuto účelu vyhrazených, technicky upravených a na základě platné smlouvy uzavřené 14
15 mezi Vakem Beroun,a.s. a vývozcem. Vypouštění se však netýká látek, které nejsou odpadními vodami. Stávající stomatologické soupravy je nezbytné vybavit separátory amalgámu nejpozději do Nezbytné je, aby odlučovač suspendovaných částic amalgámu pracoval s účinností min. 95 %. Stomatologické soupravy, které jsou vybaveny odlučovačem, ale jejich odlučovač pracuje s účinností nižší než 95 %, ale vyšší než 70 %, je nutné vybavit účinnějším odlučovačem nejpozději do Nově instalované stomatologické soupravy musí být separátorem s účinností vyšší než 95%vybaveny při jejich osazení. Producenti s individuálně stanovenými limity a vývozci žump a obsahu jímek fekálními vozy hradí Vaku Beroun,a.s. příplatek za likvidaci nadměrného znečištění odpadních vod dle smluvních podmínek Kontrolní vzorky Producenti průmyslových odpadních vod jsou povinni znát a sledovat množství a kvalitu svých odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace. Četnost sledování je dána rozhodnutím vodohospodářského orgánu nebo případně může být dohodnuta s provozovatelem kanalizace. Výsledky rozborů zasílá producent průběžně provozovateli kanalizace pro kontrolu a porovnání vlastního sledování provozovatelem kanalizace. Provozovatel kanalizace má právo odběru kontrolních vzorků. O jejich odběru informuje producenta, kterému na vyžádání předá departážní vzorek. Nezajišťuje-li rozbor vzorků provozovatel kanalizací, musí být vzorky analyzovány v laboratoři, která je akreditovaná. Každý producent odpadních vod je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům VaKu Beroun, a.s. přístup do areálu a objektů za účelem kontroly a odběru vzorků vypouštěných odpadních vod. Na požádání je povinen předložit situační plán domovního odvodnění, dle skutečného provedení, včetně informací o umístění a typu předčistících zařízení, vodoprávní povolení k vypouštění. Provozovatel kanalizace ve smyslu 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty. Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou 2 hodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. 15
16 Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdelší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů, úměrných průtoku. O typu vzorku rozhodne provozovatel nebo vodoprávní úřad podle charakteru produkce odpadní vody. Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin : A. Odběratelé pravidelně sledovaní B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 4 x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky : Podmínky : Uvedený 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut. Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod. Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný. Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j / k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování. 16
17 11 Sankce V případě, že : dojde k překročení limitů daných kanalizačním řádem, bude zjištěno vniknutí látek do kanalizace, které nejsou odpadními vodami ( kapitola č.6 Seznam látek, které nejsou odpadními vodami) nebo dojde k porušení ostatních povinností vyplývajících z Kanalizačního řádu. vystavuje se producent nebezpečí postihu : - ze strany vodoprávního úřadu, kdy mu bude vyměřena pokuta podle vodního zákona, případně podle zákona o vodovodech a kanalizacích, - ze strany vlastníka vodovodů a kanalizací, na základě smluvních ujednání o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu, - ze strany provozovatele vodovodů a kanalizací, jako náhrady vzniklé ztráty provozovatele na základě smluvních ujednání o odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu. 12 Kontrola dodržování podmínek stanovených kanalizačním řádem Kontrolu dodržování kanalizačního řád provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu v návaznosti na každý kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad. 13 Aktualizace a revize kanalizačního řádu Aktualizace kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí vlastník kanalizace nebo provozovatel podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revize, které jsou podkladem pro případné aktualizace, provádí provozovatel kanalizace průběžně, nejdéle však vždy po 5 letech od schválení kanalizačního řádu. Provozovatel informuje o výsledcích těchto revizí vlastníka kanalizace a vodoprávní úřad. 17
18 Příloha č.1: Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění odpadních vod (metodiky jsou shodné s vyhláškou k vodnímu zákonu č. 20/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k poplatkům za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) Upozornění : tento materiál je průběžně aktualizován, některé informace jsou uveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a ve Věstníku Ministerstva životního prostředí. Přehled metodik ke dni vydání kanalizačního řádu, seznamy technických norem. Ukazatel znečištění Označení normy Název normy Měsíc a rok vydání CHSK Cr TNV Jakost vod Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr ) RAS ČSN čl. 5 Jakost vod Stanovení rozpuštěných látek čl. 5 Gravimetrické stanovení zbytku po žíhání NL ČSN EN 872 ( ) Jakost vod Stanovení nerozpuštěných látek Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken P c ČSN EN 1189 ( ) čl. 6 a 7 TNV ČSN EN ISO ( ) Jakost vod Stanovení fosforu Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným čl. 6 Stanovení celkového fosforu po oxidaci peroxodisíranem a čl. 7 Stanovení celkového fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a sírovou Jakost vod Stanovení fosforu po rozkladu kyselinou dusičnou a chloristou (pro stanovení ve znečištěných vodách) Jakost vod Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií
19 N-NH 4 + N anorg - N-NO 2 - N-NO 3 s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES) ČSN ISO 5664 (75 Jakost vod Stanovení ) amonných iontů Odměrná metoda po destilaci Jakost vod Stanovení ČSN ISO (75 amonných iontů Část 1.: 7451) Manuální spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení amonných iontů Část 2.: ČSN ISO (75 Automatizovaná 7451) spektrometrická metoda Jakost vod Stanovení amoniakálního dusíku průtokovou analýzou (CFA a ČSN EN ISO (75 FIA) 7454) a spektrofotometrickou detekcí Jakost vod Stanovení amonných iontů potenciometrická metoda ČSN ISO 6778 ( ) (N-NH + 4 )+(N-NO - 2 )+(N- NO - 3 ) ČSN EN (75 Jakost vod Stanovení ) dusitanů Molekulárně absorpční spektrometrická metoda ČSN EN ISO (75 Jakost vod Stanovení 7456) dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou ČSN EN ISO detekcí ( ) Jakost vod stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů v odpadních vodách ČSN ISO (75 Jakost vod Stanovení
20 7453) ČSN ISO ( ) ČSN EN ISO ( ) ČSN EN ISO ( ) AOX ČSN EN 1485 ( ) Hg ČSN EN 1483 ( ) TNV ČSN EN ( ) Cd ČSN EN ISO 5961 ( ) ČSN EN ISO ( ) dusičnanů Část 2.: Spektrofotometrická destilační metoda s 4 fluorfenolem Jakost vod Stanovení dusičnanů Část 3.: Spektrofotometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou Jakost vod Stanovení dusitanového dusíku a dusičnanového dusíku a sumy obou průtokovou analýzou (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí Jakost vod stanovení rozpuštěných aniontů metodou kapalinové chromatografie iontů Část 2: Stanovení bromidů, chloridů, dusičnanů, dusitanů, ortofosforečnanů a síranů vyodpadních vodách Jakost vod Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) Jakost vod Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií Jakost vod Stanovení 33 prvků atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP AES) Podrobnosti k uvedeným normám : a) u stanovení fosforu ČSN EN 1189 ( ) je postup upřesněn odkazem na příslušné články této normy. Použití postupů s mírnějšími účinky mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 6 nebo podle ČSN ISO
21 je podmíněno prokázáním shody s účinnějšími způsoby mineralizace vzorku podle ČSN EN 1189 čl. 7 nebo podle TNV , b) u stanovení CHSK Cr podle TNV lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační, c) u stanovení amonných iontů je titrační metoda podle ČSN ISO 5664 vhodná pro vyšší koncentrace, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO ( ) nebo automatizovaná podle ČSN ISO ( ) je vhodná pro nižší koncentrace. Před spektrofotometrickým stanovením podle ČSN ISO , ČSN ISO a ČSN EN ISO ve znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací a ředěním vzorku, se oddělí amoniakální dusík od matrice destilací podle ČSN ISO 5664, d) u stanovení dusitanového dusíku se vzorek před stanovením podle ČSN EN ISO se vzorek navíc filtruje membránou 0,45 mikrometrů. Tuto úpravu, vhodnou k zabránění změn vzorku v důsledku mikrobiální činnosti, lze užít i v kombinaci s postupy podle ČSN EN a ČSN EN ISO 13395, e) u stanovení dusičnanového dusíku jsou postupy podle ČSN ISO , ČSN EN ISO a ČSN EN ISO jsou vhodné pro méně znečištěné odpadní vody. V silně znečištěných vodách, v nichž nelze rušivé vlivy snížit filtrací, ředěním nebo čiřením vzorku, se stanoví dusičnanový dusík postupem podle ČSN ISO , který zahrnuje oddělení dusičnanového dusíku od matrice destilací, f) u stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 ( ) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (dále jen AAS ) a to plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací a bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací pro stanovení nízkých koncentrací kadmia. 21
22 Příloha č.2 Základní situační údaje o kanalizaci 22