Source: https://www.schluender.info/aktuelles/praxis_aktuell/architekt_muss_vorplanung_anderer_architekten_nicht_prufen_12_4_2018
Timestamp: 2018-07-17 09:33:16
Document Index: 357575154

Matched Legal Cases: ['§ 412', '§ 73', '§ 3', '§ 3', '§ 7', '§ 7']

Als .pdf Da­tei la­den (47 KB)
architekt_muss_vorplanung_anderer_architekten_nicht_prufen_12_4_2018.pdf
Architekt muss Vorplanung anderer Architekten nicht prüfen
Oberlandesgericht Hamm, Urteil vom 31.1.2018 — Aktenzeichen: 12 U 23/17
Nach einem Wechsel des Architekten in der Leistungsphase 3 gehört es nicht zu den Aufgaben eines Nachplaners, die getroffene Systementscheidung in Frage zu stellen und die Planung erneut vorzunehmen. Der nachfolgend beauftragte Architekt muss die Vorplanung nicht ohne Anhaltspunkte auf ihre Richtigkeit prüfen.
1. Nach einem Wechsel des Architekten in der Leistungsphase 3 gehört es nicht zu den Aufgaben eines Nachplaners, die getroffene Systementscheidung in Frage zu stellen und die Planung erneut vorzunehmen.
2. Der nachfolgend beauftragte Architekt muss die Vorplanung nicht ohne Anhaltspunkte auf ihre Richtigkeit prüfen.
Die Klägerin nimmt die Beklagte auf Schadensersatz aufgrund mangelhafter Planungsleistung in Anspruch. Die Klägerin realisierte als Projektgesellschaft ein vielgeschossiges Bürohochhaus, welches auf einem denkmalgeschützten Luftschutzbunker in runder Bauform aus dem Jahre 1943 errichtet wurde. Die Klägerin beauftragte zunächst das Ingenieurbüro Dr. H mit der Planung der Gebäudetechnik. Das Ingenieurbüro erstellte im Rahmen der Entwurfsplanung einen TGA-Erläuterungsbericht. Dieser sah eine unterstützende Lüftungsanlage vor, da die Möglichkeit zur jederzeitigen Fensterlüftung nicht gegeben war. Die lufttechnischen Funktionen der Anlage wurden in dem Erläuterungsbericht im Einzelnen beschrieben. Die Klägerin war mit der Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro H unzufrieden und beauftragte mit Ingenieurvertrag vom 12.03.2009 die Beklagte mit der Erbringung von Ingenieurleistungen nach den Leistungsphasen 3-9 für die technische Ausrüstung — Heizungs-, Lüftungs-, Sanitärtechnik. Im Vertrag heißt es: "… LP 3 Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung) vorliegende Planung überarbeiten…“
Der Beklagten wurde die Entwurfsplanung, nicht aber die Vorplanung des Ingenieurbüros H zur Verfügung gestellt. Im Entwurf waren neben dem TGA-Erläuterungsbericht weitere sogenannte Informationslisten enthalten, die bereits detaillierte Aussagen zu der geplanten Technik machten. Diese Informationslisten beinhalteten Angaben zur Steuerung und Regelung der technischen Anlagen. Zur lufttechnischen Versorgung wurden keine Befeuchtungsmöglichkeiten vorgesehen.
Die Grundleistungen der Leistungsphase eins und zwei sollten nicht, die der Leistungsphase drei sollten mit 7,5 v.H. vergütet werden.
Die Klägerin hat behauptet, die Beklagte habe die Ingenieurleistungen, insbesondere die Planungsleistung mangelhaft erbracht. In dem Objekt würden die Mindestraumluftfeuchtigkeitswerte nicht erreicht. Die Luftfeuchtigkeit betrage unter 25 %, bei Außentemperaturen unter 0° sogar unter 20 %. Den anerkannten Regeln der Technik entsprächen jedoch Luftfeuchtigkeitswerte von mindestens 30 %. Die geringe Luftfeuchte führe dazu, dass die in den Räumlichkeiten beschäftigten Personen sowie Besucher über Atemluftprobleme und trockene Schleimhäute etc. klagten. Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, die Beklagte hätte im Rahmen der ihr obliegenden Planungen sicherstellen müssen, dass die notwendigen Luftfeuchtigkeitswerte eingehalten werden, um gesundheitliche Probleme zu vermeiden. Die Beklagte hätte sie umfassend zu den Raumluftverhältnissen, den Behaglichkeitsanforderungen und damit auch zur Raumluftfeuchte beraten müssen.Für die Beseitigung der Mängel wäre der Einbau eines Luftbefeuchtungssystems notwendig. Die Kosten für den nachträglichen Einbau einer Befeuchtungsanlage beliefen sich auf 258.000 Euro. Wäre eine solche Befeuchtungsanlage von vornherein geplant worden, so wären lediglich Kosten von 148.000 Euro entstanden. In Höhe der Differenz, also i.H.v. 110.000 Euro sei ihr ein Schaden entstanden.
Die Beklagte hat behauptet, die Lüftungsanlage entspräche den anerkannten Regeln der Technik. Es könne allenfalls an extremen Wintertagen, an denen die Temperaturen deutlich unter -8° Celsius fallen, dazu kommen, dass subjektiv empfindliche Menschen meinen, Beeinträchtigungen zu empfinden. Allerdings halte sich dies im Rahmen der DIN-Vorschriften, welche Abweichungen auch unter 25 % r.F. zulassen. Mittels Steuerung der Lüftungsanlage könnte dann der Luftwechsel abgesenkt werden, um eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit zu erreichen.
Sie hat die Ansicht vertreten, für etwaige Planungsmängel des Ingenieurbüros H nicht verantwortlich zu sein. Sie sei nicht verpflichtet gewesen, die Entwurfsplanung neu aufzustellen. Sie habe die vorliegende Entwurfsplanung und die Kostenermittlung lediglich miteinander abgleichen sollen. Die Entscheidung, ob eine mechanische Befeuchtung vorzusehen ist, sei bei der Grundlagenermittlung zu klären gewesen.
Mit Urteil vom 26.01.2017 hat das Landgericht die Klage abgewiesen. Zur Begründung wird ausgeführt, dass keine Mängel in der Planungsleistung der Beklagten vorliegen. Das eingeholte Sachverständigengutachten sei unergiebig. Nach den Ausführungen des Sachverständigen seien etwaige Fehler der Planung nicht der Beklagten, sondern allenfalls der Streitverkündeten — dem Ingenieurbüro H — anzulasten. Die im Rahmen der Leistungsphase 3 seitens der Beklagten geschuldete Überarbeitung dieser Planungsleistung gehe nicht so weit, dass die Beklagte die vom Vorplaner getroffene Entscheidung, eine Befeuchtungsanlage nicht vorzusehen, grundlegend hätte infrage stellen müssen.
Gegen das Urteil wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung. Eine Auslegung des Vertrages ergebe, dass die Beklagte verpflichtet gewesen sei, die gesamte Leistungsphase 3 komplett zu überarbeiten. Das Landgericht habe die Vertragsauslegung dem Sachverständigen überlassen und keine eigene Bewertung vorgenommen. Ferner verkenne der Sachverständige, dass die DIN-Normen eine Mindestraumluftfeuchte von 25 % r.F. statuieren. Der Sachverständige habe die zwingenden Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung übersehen. Der Länderausschuss für Arbeitssicherheit und Technik habe unter LV 16 Ziffer 2 Grenz- und Richtwerte unter Bezugnahme auf DIN EN 13779 mit minimal 30 % r.F. angegeben. Das Landgericht habe gemäß § 412 Abs.1 ZPO aufgrund der Mängel des Gutachtens ein neues Gutachten einholen müssen.
Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil. Zutreffend habe das Landgericht festgestellt, dass sie iRd Leistungsphase 3 keine Überprüfung schuldete, ob eine Befeuchtungsanlage vorzusehen war. Die Parteien seien übereinstimmend der Auffassung gewesen, dass die Beklagte die vorliegende Entwurfsplanung und die Kostenermittlung miteinander abgleicht. Fehler der Vorplanung seien für sie nicht erkennbar gewesen.
Das Oberlandesgericht wies die Berufung der Klägerin zurück. .
Das Oberlandesgericht hat ausgeführt, die Berufung der Beklagten sei zulässig, jedoch unbegründet.
Die Klägerin hat gegen die Beklagte keinen Anspruch auf Schadensersatz. Es liegen weder Planungs- noch ein Überwachungsfehler der Beklagten vor. Der Architekt schuldet eine funktionstaugliche, den vertraglichen Vorgaben entsprechende Planung. Im Ingenieurvertrag ist ausgeführt, dass das Vertragsobjekt nach Fertigstellung als Büro- und Verwaltungsgebäude genutzt werden soll. Die Ingenieurleistungen seien auf diesen Vertragszweck auszurichten. Damit ist die Funktionstauglichkeit auf eine Nutzbarkeit als Bürogebäude vertraglich festgelegt. Dies bedeutet, dass die Räume so beschaffen sein müssen, dass ein Aufenthalt darin während der regelmäßigen Arbeitszeit keine Gesundheitsgefährdung verursachen darf.
Ein (eigener) Planungsfehler der Beklagten ist nicht gegeben, da es nicht zu den Pflichten der Beklagten gehört hat, eine Befeuchtungsanlage zu planen. Die Beklagte war verpflichtet, die vorliegende Planung des Ingenieurbüros H zu überarbeiten. Die in den Leistungsbildern des § 73 Abs.3 HOAI genannten Leistungen sind zu vertraglichen Leistungspflichten gemacht worden.
Eine Überarbeitung der vorhandenen Planung kann nicht bedeuten, dass die Beklagte die Leistungen der Leistungsphasen eins und zwei erneut erbringen musste. Auch für die Leistungsphase drei bedurfte es keiner Neuplanung.
Die Frage, ob eine Befeuchtungsanlage einzubauen ist, ist eine konzeptionelle Frage. Die Systementscheidung, nämlich dass eine Lüftungsanlage ohne Befeuchtung eingebaut werden sollte, war bereits durch das Ingenieurbüro H getroffen worden. Diese Entscheidung erfolgte in den Leistungsphasen eins und zwei. Insbesondere die Leistungsphase zwei beinhaltet die Festlegung des für die jeweiligen Bereiche der Technischen Ausrüstung in Betracht kommenden Systems, samt Untersuchung alternativer Lösungsmöglichkeiten und überschlägiger Auslegung der wichtigsten Systeme und Anlagenteile. Die Bewertung der alternativen Lösungen erfolgt auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten und ist mit dem Bauherrn zu erörtern.
In der Leistungsphase drei erfolgen dann ein Durcharbeiten des Planungskonzepts und das Festlegen aller Systeme und Anlagenteile. Dabei war auf die Ergebnisse der vorangegangenen konzeptionellen Entscheidung zurückzugreifen. Eine in der Leistungsphase drei vorzunehmende Überprüfung der bisherigen Planungen kann daher nur bedeuten, dass das vorhandene Konzept zu realisieren und zu überprüfen ist, ob das bisher auch richtig geschehen ist.
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Planung bereits weit vorangeschritten und verfeinert war. In dem TGA-Erläuterungsbericht war bereits eine ausführliche Beschreibung aller Eigenschaften der geplanten RLT-Anlage enthalten. Darüber hinaus existierten bereits Informationslisten, die Angaben zur Steuerung und Regelung der technischen Anlagen enthielten. Damit war die Basis vorgegeben, auf der die weiteren Leistungen der Beklagten aufzubauen hatten. Da durch die Beklagte keine Neuplanung geschuldet war, gehörte es nicht zu den vertragsgemäßen Pflichten der Beklagten, Planungsleistungen in Bezug auf das „Ob“ einer Befeuchtungsanlage zu erbringen.
Eine Verantwortlichkeit der Beklagten für einen etwaigen Planungsfehler des Ingenieurbüros H besteht ebenfalls nicht.
Die Planung des Ingenieurbüros H hat keine verbindlichen Vorgaben für einen Grenzwert einer Mindestraumluftfeuchte im Sinne einer anerkannten Regel der Technik missachtet. Unter auszugsweisem Abdruck der Texte der damals gültigen DIN EN 13779 und DIN SPEC 13779 führt der Sachverständige nachvollziehbar aus, dass eine Befeuchtung der Raumluft regelmäßig nicht erforderlich ist. Gleichermaßen enthält die DIN EN 15251 keine Normierung hinsichtlich einer Mindestraumluftfeuchte. Wortlaut wie auch Systematik sprechen gegen die seitens der Klägerin vorgenommene Auslegung. Dabei verkennt der Senat nicht, dass die rechtliche Auslegung der Norm Aufgabe des Gerichts und nicht des Sachverständigen ist. Abschnitt 6.4 bestimmt, dass üblicherweise die Raumluft nicht befeuchtet zu werden braucht. Dies behandelt die Frage „ob“ zu befeuchten ist. Im Folgenden wird dann beschrieben, „wie“ eine Befeuchtung zu erfolgen hat, wenn eine Befeuchtungsanlage eingesetzt wird. Der letzte Satz im Abschnitt 6.4 stellt klar, dass die in Tabelle B.6 empfohlenen Auslegungswerte für die Dimensionierung einer Befeuchtungsanlage gelten. Auch unter dem Punkt B.3 wird nochmals erwähnt, dass üblicherweise eine Befeuchtung nur in besonderen Gebäuden wie Museen, Gesundheitseinrichtungen usw. erforderlich ist.
Eine eigenständige Regelung statuiert nicht die von der Klägerin zitierte LV 16 des Länderausschusses für Arbeitsschutz- und Sicherheitstechnik (LASI). Die LV 16 behandelt Kenngrößen zur Beurteilung raumklimatischer Grundparameter. Im Vorwort wird erläutert, dass der Leitfaden die zur Zeit gültigen Richtwerte für die Klimagrundparameter aus Normen und anderen Quellen zusammen stellt. „Mit ihr soll eine Lücke in der verfügbaren Literatur geschlossen werden. Jeder, der den Arbeitsschutz betreffende Messungen bewerten muss, weiß, wie viel Zeit die Suche nach einem Richtwert kosten kann.“ Daraus ergibt sich, dass die LV 16 keine eigenen Regeln aufstellt, sondern nur vorhandene Regeln zusammenstellt. Deshalb wird dort auch auf die DIN EN 13779 verwiesen. Ebenso wie der funktionale Leistungsbegriff legt auch die Arbeitsstättenverordnung fest, dass ein Bürogebäude nur dann mangelfrei ist, wenn für die Nutzer ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft zur Verfügung steht. Gemäß § 3 Abs.1 ArbStättV hat der Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen. Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat er Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten nach den Vorschriften der Verordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen. In einem Anhang „Anforderungen und Maßnahmen für Arbeitsstätten nach § 3 Abs.1“ finden sich unter Punkt 3.6 Anforderungen bzgl. der Lüftung. Dort wird bestimmt, dass in Arbeitsräumen unter Berücksichtigung des spezifischen Nutzungszwecks, der Arbeitsverfahren, der physischen Belastungen und der Anzahl der Beschäftigen sowie der sonstigen anwesenden Personen während der Nutzungsdauer ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft vorhanden sein muss. Gemäß § 7 Abs.1 ArbStättV wird beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein Ausschuss für Arbeitsstätten gebildet. Die Aufgaben des Ausschusses sind in § 7 Abs.3 ArbStättV geregelt. Danach obliegt es dem Ausschuss, dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene entsprechende Regeln und sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten in Arbeitsstätten zu ermitteln sowie Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie die Anforderungen der Verordnung erfüllt werden können, sowie Empfehlungen für weitere Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten auszuarbeiten. Dieser Ausschuss für Arbeitsstätten erarbeitet Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR). Nach einer Veröffentlichung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt treten diese in Kraft. Unter ASR A.3.6 sind solche Regelungen hinsichtlich der Lüftung enthalten. Dort findet sich die vom Sachverständigen zitierte und auszugsweise abgedruckte Regelung zur Feuchtelast.
Danach braucht die Raumluft üblicherweise nicht befeuchtet zu werden. Für den Fall, dass Beschwerden auftreten, ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu prüfen, ob und ggf. welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Allerdings muss ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft zur Verfügung stehen.
Ferner gibt es auch keine ungeschriebene anerkannte Regel der Technik, die vorschreibt, dass ein Bürogebäude im Falle des Einbaus einer Belüftungsanlage zusätzlich mit einer Befeuchtungsanlage auszustatten ist, um eine Mindestraumluftfeuchte sicherzustellen.
Ein nachfolgend beauftragter Architekt muss die Vorplanung nicht ohne Anhaltspunkte auf ihre Richtigkeit überprüfen. Es besteht eine Hinweispflicht, wenn der Nachplaner bei durchschnittlich zu erwartenden Kenntnissen eines Architekten den Fehler des vorher tätigen Kollegen bemerken musste bzw. wenn vermeidbare Fehler passieren. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor. Nach den überzeugenden Ausführungen des Sachverständigen S gab es bei der Planung eines neuen Bürogebäudes im streitgegenständlichen Zeitraum keine Pflicht, eine Befeuchtungsanlage einzubauen. Überwiegend würden Bürogebäude ohne Befeuchtungsanlage gebaut. Der Sachverständige hat betont, dass eine Befeuchtung viel schädlicher sein könne als zu trockene Luft. Insbesondere bestehe die Gefahr der Entstehung und Verbreitung von Bakterien durch die Befeuchtung. Es könne zur Bildung von Legionellen kommen.
Die Ausführungen des Sachverständigen sind widerspruchsfrei und in sich schlüssig. Der Sachverständige geht von zutreffenden Anknüpfungstatsachen aus, indem er seine Feststellungen auf die in den Ortsterminen gewonnenen Erkenntnisse, die ihm überlassenen Planungsunterlagen sowie die einschlägige Fachliteratur stützt. Plausibel erläutert er, dass in Bürogebäuden aufgrund der bestehenden Nachteile einer Befeuchtung in einer Vielzahl von Fällen bewusst auf eine Befeuchtung der Raumluft verzichtet wird. Nur in besonderen Gebäuden wie etwa Krankenhäusern sei eine Befeuchtung vorzusehen. Diese Erläuterungen des Sachverständigen stehen in Einklang mit den Wertungen der DIN 15251, die Befeuchtungsanlagen nur in besonderen Gebäuden wie Museen, Gesundheitseinrichtungen usw. vorschreibt.
Zwar geht die von der Klägerin eingeholte privatgutachterliche Stellungnahme des Ingenieurs G davon aus, dass das Auftreten der geringen relativen Luftfeuchtewerte bei winterlichen Temperaturen für die Beklagte erkennbar gewesen sei. Dies steht der vorliegenden Wertung jedoch nicht entgegen. Zum einen ist nicht erkennbar, ob die Stellungnahme den Kenntnisstand der Wissenschaft in den Jahren 2009 und 2010 zugrunde legt. Zum anderen geht die privatgutachterliche Stellungnahme nicht darauf ein, dass der Einbau einer Befeuchtungsanlage auch Nachteile mit sich bringen konnte, mit der Folge, dass es einer sorgfältigen Abwägung unter Beteiligung des Bauherrn bedurfte, ob ein Einbau im konkreten Objekt erfolgen sollte.
Für die Beklagte war nicht erkennbar, dass über die Frage des Einbaus einer Befeuchtungsanlage bei der vorgesehenen Lüftungsanlage seitens des Vorplaners mit der Bauherrin nicht gesprochen worden war. Allein aus dem Umstand, dass ein Wechsel des Planers stattgefunden hat, konnte die Beklagte diese Erkenntnis nicht gewinnen. Die allgemeine Behauptung der Klägerin, dass so gut wie keine Kommunikation mit dem Ingenieurbüro H stattgefunden habe, genügt hierfür nicht, zumal nicht einmal vorgetragen wurde, dass die Beklagte über diesen Umstand informiert worden ist.
Sie befinden sich hier» Aktuelles » Praxis Aktuell » Architekt muss Vorplanung anderer Architekten nicht prüfen