Source: https://ors-recycling.de/informationen.php
Timestamp: 2020-04-06 01:40:12
Document Index: 159254639

Matched Legal Cases: ['§ 4', '§ 26', '§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 5', '§ 5']

Informationen für die Öffentlichkeit :: Firmengruppe Otto - Rüdiger Schulze • Holz- und Baustoffrecycling GmbH & Co. KG Neuendorf
Containerpreise Umkreis Teschendorf
Bekanntmachung Berichtsjahr 2019
Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Emissionen der Anlage zur thermischen Verwertung fester Abfälle der Firma Otto- Rüdiger Schulze Holz- und Baustoffrecycling GmbH & Co. KG, Betriebsteil Rietz-Neuendorf, Birkenweg 3.
Emissionsgrenzwerte, Emissionen und Verbrennungsbedingungen
Die Firma Otto- Rüdiger Schulze Holz- und Baustoffrecycling GmbH & Co. KG betreibt am Standort in 15848 Rietz-Neuendorf OT Wilmersdorf Birkenweg 3 eine Anlage zur thermischen Verwertung fester Abfälle. Die Anlage ist genehmigungsbedürftig nach § 4 BImSchG i.V. mit Ziffer 8.1.1 des Anhanges der 4. BImSchV.
Die Anlage fällt unter den Anwendungsbereich der 17. BImSchV und unterliegt den hierin enthaltenen Anforderungen hinsichtlich der kontinuierlichen und diskontinuierlichen Ermittlung und Überwachung der Emissionen im Betrieb der Anlage.
Gemäß NB 5.36 möchten wir hiermit die Öffentlichkeit über die Beurteilung der Messungen von Emissionen und die Verbrennungsbedingungen unterrichten.
Betreiber: Otto-Rüdiger Schulze Holz- und Baustoffrecycling GmbH & Co. KG
Schleuener Weg 1, 16775 Löwenberger Land OT Neuendorf
Anlage: Anlage zur thermischen Verwertung von Abfällen durch Verbrennen nach Ziffer 8.1.1 des Anhanges der 4. BImSchV Birkenweg 3, 15848 Rietz-Neuendorf OT Wilmersdorf
Berichtszeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019
Genehmigungsbescheid: Landesumweltamt Brandenburg Nr. 018.00.00101 vom 27.12.2001
Temperatur NBZ min. 850 °C. Verweilzeit 2 s, kontinuierlich überwacht
Sauerstoffgehalt NBZ min. 6 Vol.% kontinuierlich überwacht
(NBZ- Nachbrennzone)
Einhaltung der Emissionsbegrenzung
Die Verfügbarkeit der kontinuierlichen Messeinrichtungen soll entsprechend vorliegender Richtlinien bei mindestens 90 % liegen. Diese Vorgabe wurde bei allen Messgeräten (97-99 %) eingehalten.
Ordnungsgemäßer Einbau der Messgeräte wurde durch eine nach § 26 BImSchG zugelassene Messstelle mit Protokoll vom 15.11.2004 bestätigt.
Aktuelle Funktionsprüfung und Kalibrierung: 14.05.2019 bis 16.05.2019
Grenzwert Halbstunden-
mittelwert (Hm)
Grenzwert Tages-
mittelwert (Tm)
mittlerer Emissionswert
HCl 60 mg/m³ 10 mg/m³ 4,98 mg/ m³ 0
SO2 200 mg/m³ 50 mg/m³ 14,88 mg/m³ 0
CO 100 mg/m³ 50 mg/m³ 24,82 mg/m³ 0
NOx 400 mg/m³ 200 mg/m³ 167,55 mg/m³ 0
Hg 50 µg/m³ 30 µg/m³ 1,76 µg/m³ 0
C ges. 20 mg/m³ 10 mg/m³ 1,84 mg/m³ 0
Staub 30 mg/m³ 10 mg/m³ 0,28 mg/m³ 0
NH3 15 mg/m³ 10 mg/m³ 0,02 mg/m³ 0
Nachweismessung
Fluor als HF § 5 Abs. 1
Nr. 1 d) 1 mg/m³ 0,71 mg/m³
Dioxine/Furane/PCB § 5 Abs. 1
Nr. 4 0,1 ng/m³ 0,0014 ng/m³
Thallium § 5 Abs. 1
Nr. 3 a) 0,05 mg/m³ 0,0007 mg/m³
Antimon bis
Zinn § 5 Abs. 1
Nr. 3 b) 0,5 mg/m³ 0,32 mg/m³
Arsen bis Chrom § 5 Abs. 1
Nr. 3 c) 0,05 mg/m³ 0,005 mg/m³
Einhaltung der Verbrennungstemperatur
Mindesttemperatur NBZ: 850 °C
Jahresmittelwert: 1094,70 °C
Wie aus der Aufstellung ersichtlich, wurden über den Jahreszeitraum 2019 die Emissionswerte und die Verbrennungsbedingungen sicher eingehalten.
Einsichtnahme in Protokolle und Berichte sind in der Zeit vom 01.04.- 30.04.2020 zwischen 9.00 Uhr und 15.00 Uhr nach Terminvereinbarung am Standort möglich.
< Zertifikate |
| AGB >
Besucher : 162980