Source: http://docplayer.pl/1130187-Centrum-leczniczo-rehabilitacyjne-i-medycyny-pracy-sp-z-o-o-iso-9001-2008-www-attis-com-pl-zawiadomienie.html
Timestamp: 2017-04-30 17:15:46+00:00
Document Index: 76934988

Matched Legal Cases: ['art. 38', 'art. 38', 'art. 38', 'art. 38', 'art. 1', 'art.2', 'art. 86', 'art. 38', 'art. 38', 'art. 26', 'art. 22', 'art. 26', 'art. 22', 'art. 39', 'art. 4', 'art. 39']

1 CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 FZP/Zp-22/Rb/5/14 Warszawa, dn r. Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie W postępowaniu przetargowym pn. Systemu Sygnalizacji Pożaru w szpitalu Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS SP. z o.o. w Warszawie ul. Górczewska 89 (nr ref. sprawy: FZP/ZP-22/Rb/5/14) wpłynęły zapytania w związku z powyższym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuje że: Zestaw I Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował Zezwoleniem Państwowej Agencji Atomistyki na obród, instalację i obsługę izotopowych czujek dymu wydane na podstawie 4 Prawa atomowego. W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w zakresie demontażu i utylizacji czujek jonizacyjnych dymu korzystał z usług podwykonawcy dysponującego stosownym zezwoleniem? W przypadku odpowiedzi pozytywnej, czy możliwe jest przedstawienie przedmiotowego dokumentu przy podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą? Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, zgodnie z modyfikacją SIWZ oraz ujednoliconym projektem umowy z zapisami dotyczącymi podwykonawcy. Zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na obród, instalację i obsługę izotopowych czujek dymu wydane na podstawie 4 Prawa atomowego należy dołączyć w formie kopii do złożonej oferty. Zwracamy się z prośbą o podanie szacunkowej wartości zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody. Zestaw II Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących treści SIWZ: W projekcie wykonawczym projektant zaznaczył iż: Istnieje możliwość zastosowania innego systemu spełniającego wymagania Zamawiającego oraz spełniającego wszystkie obowiązujące przepisami wymogi i posiadającego niezbędne certyfikaty i dopuszczenia. Czujniki płaskie dymu FAP 520 można zastąpić innymi czujnikami optycznymi dymu (nie koniecznie płaskimi) Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Regon: ; NIP ; KRS: XII Wydział Gospodarczy KRS w Warszawie; Kapitał zakładowy zł wpłacony w całości. Siedziba spółki: WARSZAWA, ul. Górczewska 89, Oddziały: ul. Grochowska 278, ul. Pawińskiego 2, ul. Śliska 5, ul. Nowogrodzka 62 A. Recepcja: (+ 48) ; sekretariat (+48) ; fax. (+48) ; strona: ; poczta: Medycyna Pracy, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Specjaliści, Stomatologia, Diagnostyka Medyczna i Laboratoryjna, Szpital Opieki Krótkoterminowej, Chirurgia Jednego Dnia, Psychologia Pracy, Rehabilitacja.2 Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie systemu Firmy Schrack Sonet Integral IP MX, który to system obsługuje czujki wykrywające wszystkie pożary testowe od TF-1 do TF- 9. Zamawiający uzyska większe spektrum wykrycia różnych pożarów. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie systemu Firmy Schrack Sonet Integral IP MX z czujkami o szerszym spektrum działania pod warunkiem, że wszystkie zastosowane w systemie sygnalizacji pożaru urządzenia posiadać certyfikaty dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydane przez Unię Europejską lub Centrum-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Warszawy. Jeżeli zamawiający nie wyraża zgody, prosimy o wskazanie jaki inny system może spełnić wymagania Zamawiającego i według jakich kryteriów? Wykonawca wyraża zgodę na zastosowanie równoważnego systemu. Centrala zastosowana w projekcie musi być centralą adresowalną wyposażoną w zasilanie awaryjne i drukarkę zdarzeń oraz pakiet umożliwiający wysterowanie sygnału do PSP (bez UTA). Cechować się modułową konstrukcją nadającą się do rozbudowy. System powinien umożliwiać łatwe dopasowanie do zmieniających się wymagań (np. w przyszłości dołożenie dodatkowych czujek lub innych urządzeń). Wszystkie zastosowane urządzenia w systemie sygnalizacji pożaru muszą posiadać certyfikaty dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydane przez Unię Europejską lub Centrum-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Warszawy. Zestaw III W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do przetargu, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania Pozycja nr 15 przedmiaru obejmuje: Montaż czujek pożarowych - Optyczna dymu FAP-O 520, biała szt. 30 Proszę o informację czy jest obowiązek zastosowania czujek płaskich czy można zamienić je na standardowe? Czujki płaskie dymu FAP-O 520 mogą zostać zastąpione standardowymi czujkami. Proszę o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie systemu równoważnego do systemu BOSCH. Jeżeli tak to jakie parametry będą porównywane. Czy Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty karty katalogowe równoważnego systemu? Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie równoważnego systemu. Centrala zastosowana w projekcie musi być centralą adresowalną, wyposażoną w zasilanie awaryjne i drukarkę zdarzeń oraz pakiet umożliwiający wysterowanie sygnału do PSP (bez UTA). Cechować się modułową konstrukcją nadającą się do rozbudowy. System FZP/Zp-22/Rb/5/14 23 powinien umożliwiać łatwe dopasowanie do zmieniających się wymagań (np. w przyszłości dołożenie dodatkowych czujek lub innych urządzeń). Wszystkie zastosowane urządzenia w systemie sygnalizacji pożaru muszą posiadać certyfikaty dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydane przez Unię Europejską lub Centrum-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Warszawy. Zamawiający zgodnie z Rozdz. X, pkt 16 SIWZ, wymaga dołączenia do oferty oświadczenia, potwierdzającego że zastosowane do budowy elementy instalacji oraz urządzenia posiadają certyfikaty dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, wydane przez Unię Europejską lub Centrum-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k. Warszawy. Pytanie 3 W pozycji 21 przedmiaru jest montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - Sygnalizator akustyczny SA-K7 +puszka typu PIP-1A. Ww. sygnalizator nie posiada aktualnego świadectwa dopuszczenia i nie mogą być stosowane w systemach pożarowych. Proszę o zmianę ich. Zamawiający dopuszcza każdy inny sygnalizator optyczno-akustyczny posiadający aktualne dopuszczenia. Ze względu na możliwość zastosowania innych systemów dopuszcza się również inne rozwiązania dotyczące sygnalizacji akustyczno-optycznej. Pytanie 4 We wzorze umowy jest napisane, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 1% całkowitej ceny netto za każdy dzień zwłoki wykonania przedmiotu umowy. Jest to rażąco wysoka wartość kar. Standardowe zapisy umów mówią o wartościach 5-10 razy mniejszych. Proszę o zmianę zapisu umowy na: 14 W razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 1. 0,1% całkowitej ceny netto określonej w 10 wykonania przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy, licząc od następnego dnia po upływie terminu zakończenia robót określonego w 2, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru; 2. 0,1% całkowitej ceny netto określonej w 10 wykonania przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, do dnia pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru; 3. 10% całkowitej ceny netto określonej w 10 wykonania przedmiotu umowy w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy lub rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. 5% całkowitej ceny netto określonej w 10 wykonania przedmiotu umowy w razie naruszenia postanowień niniejszej umowy poprzez podzlecanie prac bez pisemnej zgody Zamawiającego. 5. 0,1% całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w 10, w razie naruszenia przez Wykonawcę innych istotnych obowiązków określonych w Umowie za każdy przypadek takiego naruszenia. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ. FZP/Zp-22/Rb/5/14 34 Pytanie 5 W 4 pkt. 4g we wzorze umowy jest napisane: Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane wyłącznie za uprzednią pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego albo, jako zmiany wprowadzone przez ubezpieczyciela w ramach zmian ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych danego ryzyka, o czym Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego w terminie 7 dni przed wejściem w życie nowych postanowień tych ogólnych warunków umów ubezpieczeniowych, przy czym jeżeli taka zmiana zagraża uprawnieniom Zamawiającego ma on prawo żądać dokonania zmiany ubezpieczyciela Wnioskujemy o usunięcie tego punktu. Zamawiający nie ma podstaw do nakładania na Wykonawcę obowiązku uzyskiwania jego akceptacji dot. każdej zmiany zakresu ubezpieczenia. Zamawiający wyraża zgodę, wykreśla 4 pkt 4 g ze wzoru umowy. Zestaw IV Uprzejmie prosimy o odpowiedź na następujące pytania: Na podstawie jakiego standardu został zaprojektowany remont istniejących instalacji oddymiania grawitacyjnego Zamawiający rezygnuje z remontu oddymiania w przedmiotowym zamówieniu. W jaki sposób ma zostać zrealizowane dopowietrzenie klatek schodowych? Brak odpowietrzenia spowoduje wadliwe działanie całego systemu oddymiania Zamawiający rezygnuje z remontu oddymiania w przedmiotowym zamówieniu. Pytanie 3 Czy remont instalacji oddymiania ma na celu dostosowanie do aktualnych przepisów? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. dla budynku wysokiego, jakim niewątpliwie jest obiekt będący przedmiotem przetargu, rozdział 4 paragraf 246 punkt 2 klatki schodowe powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające ich zadymieniu. Zastosowane w obiekcie grawitacyjne oddymianie klatek schodowych (urządzenie służące do usuwania dymu) nie spełnia wymogów ww. przepisów. Dostosowanie do obowiązujących przepisów wiąże się z dodatkowymi kosztami związanymi z wykonaniem nowego projektu, uzgodnieniem z rzeczoznawcą ds. pożarowych. Zamawiający rezygnuje z remontu oddymiania w przedmiotowym zamówieniu. Pytanie 4 Uprzejmie prosimy o przedstawienie dokumentu dopuszczającego zastosowanie grawitacyjnego systemu oddymiania klatek schodowych w obiekcie CLRiMP ATTIS w Warszawie FZP/Zp-22/Rb/5/14 45 Zamawiający rezygnuje z remontu oddymiania w przedmiotowym zamówieniu. Zestaw V Zwracamy się z prośbą o odpowiedzi na poniższe pytania: Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wypełnionego kosztorysu robót w wersji uproszczonej? Tak, Zamawiający wymaga wypełnionego kosztorysu w wersji uproszczonej. Czy Zamawiający uzna za właściwy dokument tzn.,,zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, instalację i obsługę izotopowych czujek dymu złożone przez inny Podmiot niż Wykonawca. Potwierdzone pisemnym zobowiązaniem tego Podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (powyższe zezwolenie) na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia? Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie 3 Czy Zamawiający udostępni dokumentację powykonawczą lub kontakt do Wykonawcy 28szt. drzwi zamontowanych na granicy stref pożarowych? Zamawiający udostępni dokumentację powykonawczą na montaż drzwi oraz kontakty do firm wykonawczych. Powyższa dokumentacja na obecnym etapie zamówienia dostępna jest do przejrzenia, w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu (tel ). Zestaw VI Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. art. 38 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH zadajemy Państwu pytanie dotyczące przetargu na Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w szpitalu Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS SP. z o.o. w Warszawie ul. Górczewska 89 nr ref. sprawy: FZP/ ZP-22/Rb/5/14. W pozycji 35 kosztorysu jest "Montaż akumulatora bezobsługowego 12V 40Ah" obmiar - 6 szt. W pozycji materiałowej jest 12szt/1szt co daje w sumie 72 akumulatory. Czy nie zaszła pomyłka co do krotności na sztukę? Do każdej centrali sterowania przewidziano 2 szt. akumulatorów. Central sterowania zaprojektowano 36. Ze względu na możliwość zastosowania innych systemów niż użyty w projekcie zamawiający dopuszcza inne, zgodne z przepisami rozwiązania zasilenia central sterowania. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie innych central które sterują kilkoma elementami na piętrze. Zestaw VII FZP/Zp-22/Rb/5/14 56 Po przeanalizowaniu SIWZ Wykonawca na mocy art. 38 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 roku, zwraca się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytanie: Na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. art. 1 pkt. 1 oraz art.2 pkt. 1 proszę o podanie budżetu, jaki Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie w/w zadania. Na mocy art. 86 pkt. 3 ustawy pzp Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Po odbytej wizji lokalnej stwierdziliśmy, że na poziomie parteru (od osi 16 w prawo), I piętrze (od osi 16 w prawo) oraz całym II piętrze nie ma sufitu podwieszanego na korytarzu, a zostały przewidziane czujki do przestrzeni międzystropowej. Prosimy zatem o zweryfikowanie ilości czujek oraz wskaźników zadziałania. Proszę dokonać wyceny zgodnej z projektem i kosztorysem. W przypadku gdy na piętrach brak fragmentów sufitu podwieszanego w stosunku do rysunków projektowych, czujniki należy zainstalować na suficie naturalnym lub innym miejscu uzgodnionym z zamawiającym na etapie wykonawczym (zmiany należy uwzględnić w projekcie powykonawczym). Pytanie 3 Prosimy o potwierdzenie konieczności dostawy i montażu wyniesionej klawiatury do centrali, ponieważ na rysunkach nie jest wskazana jej lokalizacja. Zamawiający rezygnuje z klawiatury wyniesionej. Proszę tym samym o pominięcie w kosztorysie ślepym pozycji 37. Pytanie 4 W przypadku konieczności montażu wyniesionej klawiatury prosimy o wskazanie jej lokalizacji. Zamawiający rezygnuje z klawiatury wyniesionej. Proszę tym samym o pominięcie w kosztorysie ślepym pozycji 37. Pytanie 5 Odnosząc się do 13 pkt 6 wzoru umowy prosimy o jego doprecyzowanie i zapisanie, że okres gwarancji liczony jest ponownie jedynie dla uszkodzonych elementów systemu, które zostały wymienione na nowe. Zamawiający zmienia treść 13 pkt 6, nadając mu nowe brzmienie: 6. W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji na podzespoły i elementy wymienione liczony jest ponownie począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia ich usunięcia. Wykaz prac (elementów) objętych FZP/Zp-22/Rb/5/14 67 nową gwarancją zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu. Pytanie 6 Odnosząc się do poniższego zapisu (SIWZ strona 33): W zakresie wyposażenie drzwi w urządzenia do sterowania tymi drzwiami: Wyposażenie 28 szt. drzwi przeciwpożarowych znajdujących się na granicach stref w urządzenia do sterowania tymi drzwiami i zintegrowanie ich z nowym system sygnalizacji pożaru. W celu umożliwienia sterowania drzwiami przeciwpożarowymi konieczne jest oprócz modułu kontrolno sterującego wymagane jest zamontowanie na drzwiach elektrotrzymaczy wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich działania np. zasilacz. Montaż elementów na drzwiach przeciwpożarowych musi być uzgodniony z producentem drzwi, tak by nie straciły one swojej funkcji i atestów. Prace związane z wyposażeniem drzwi przeciwpożarowych w urządzenia do sterowania, ich uruchomienie oraz przekazanie pełnej dokumentacji powykonawczej muszą zakończyć się w terminie do 15 maja 2014 roku. Prosimy o potwierdzenie, że uzgodnienie z producentem drzwi (o którym mowa powyżej) zostało już dokonane przez projektanta na etapie projektowania, ponieważ wskazane są już konkretne rozwiązania i typy urządzeń przewidzianych do montażu. Uzgodnienia z producentem drzwi mają dotyczyć technologii montażu elektrotrzymaczy na drzwiach (użyte materiały do montażu, sposób montażu np. odpowiednie rozwiercenie otworów, uszczelnienie rozwiertów itp.). Siłowniki na drzwiach przeciwpożarowych są zainstalowane. Użyte elektrotrzymacze mogą być zastąpione innymi np. w przypadku zastosowania innych systemów i innych rozwiązań (zgodnych z obowiązującymi przepisami). Zestaw VIII W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do w/w przetargu, zgodnie z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: Centralka pożarowa zgodnie z projektem technicznym ma być zlokalizowana w portierni budynku. Gdzie ma być zlokalizowana dodatkowa klawiatura systemowa w polskiej wersji językowej? Zamawiający rezygnuje z klawiatury wyniesionej. Tym samym proszę pominąć w kosztorysie ślepym pozycję 37. Prosimy o wyjaśnienie pozycji 35 ślepego kosztorysu w zakresie ilości i zastosowania 72 szt. Akumulatorów. Do każdej centrali sterowania przewidziano 2 szt. akumulatorów. Central sterowania zaprojektowano 36. Ze względu na możliwość zastosowania innych systemów niż użyty w projekcie dopuszczone są inne zgodne z przepisami rozwiązania zasilenia central FZP/Zp-22/Rb/5/14 78 sterowania. Dopuszczone jest również zastosowanie innych central które sterują kilkoma elementami na piętrze. Pytanie 3 Prosimy o wyjaśnienie Projektanta, dlaczego w projekcie systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie szpitalnym nie uwzględniono instalacji UTA przekazującej sygnał alarmu pożarowego do jednostki PSP. Czy zamawiający dopuszcza brak UTA? Obiekty szpitalne muszą mieć zainstalowane system sygnalizacji Podłączenie do systemu monitoringu, a tym samym dostarczenie urządzenia transmisji alarmu nie wchodzi w zakres zamówienia. Takie podłączenie zostanie dokonane w terminie późniejszym a dostawca usługi wyłoniony w innym postępowaniu przetargowym. Pytanie 4 Czy cena ryczałtowa ma być określona na podstawie ślepego kosztorysu? Czy kosztorys ma być załącznikiem do oferty? Obowiązuje ryczałtowa cena za zamówienie, sporządzona na podstawie ślepego kosztorysu i projektu. Kosztorys w wersji uproszczonej ma być załącznikiem do oferty. Pytanie 5 W 1 pkt 2c projektu umowy zapisany jest wymóg wykonania przedmiotu umowy zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym. Prosimy o przedstawienie programu funkcjonalno użytkowego Zamawiający zmienia treść 1 pkt 3c, nadając mu nowe brzmienie: c) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót Pytanie 6 W 1 pkt 2e projektu umowy zapisany jest wymóg wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Prosimy zatem o przedstawienie dokumentacji projektowej systemu sygnalizacjo pożaru opracowanej zgodnie z wytycznymi wspomnianego rozporządzenia oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów przywołanego jako podstawa opracowania projektu technicznego a w szczególności 5.1 ust. 11 ustawy. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 2003 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów jest nieaktualne. Obecnie obowiązujące to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010 roku. W rozporządzeniach odwołanym, jak i obowiązującym nie występuje 5.1 ust. 11 w związku z powyższym Zamawiający nie może merytorycznie odnieść się do pytania. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że projekt systemu sygnalizacji pożaru nie jest projektem budowlanym i w związku z powyższym nie wymaga pozwolenia na budowę. FZP/Zp-22/Rb/5/14 89 Projekt musi być uzgodniony jedynie z rzeczoznawcą ds. p.poż. co zostało uczynione. Uzgodniony projekt w wersji papierowej do wglądu u Zamawiającego w dziale zamówień publicznych. Pytanie 7 Prosimy o przedstawienie uzgodnień dokonanych na etapie realizacji projektu wykonawczego systemu p.poż. Projekt uzgodniony z rzeczoznawcą ds. p.poż., do wglądu u zamawiającego w dziale zamówień publicznych. Pytanie 8 Umowa określa jednorazową płatność za wykonanie systemu. Czym podyktowany jest termin 60 dni określony w 11 pkt. 5 projektu umowy? Taki sposób rozliczenia powoduje konieczność kredytowania inwestycji przez okres prawie pół roku. Czy wobec posiadania przez Zamawiającego środków na realizację zamówienia można dopuścić rozliczenia częściowe zgodne z udokumentowanym postępem prac? Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia częściowego. Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 4 do SIWZ, projektu umowy w zakresie 11 pkt 5 w następujący sposób: 5. Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w Fakturze VAT w terminie 45 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Pytanie 9 W 13 pkt. 5 jest mowa o usuwaniu stwierdzonych wad. Proszę wyjaśnić kto i na jakiej podstawie i w jakich terminach będzie określał rodzaj powstałych wad? Jak będą traktowane wady urządzeń na które upłynęła gwarancja? Wady stwierdza Zamawiający (użytkownik) na podstawie nieprawidłowego działania lub braku działania systemu sygnalizacji podczas całodobowego użytkowania centrali. Wady i usterki będą zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu przez Zamawiającego. Wady stwierdzone w okresie gwarancji. 0 W 13 pkt. 4 określone są terminy reakcji na awarię systemu. Awaria systemu jest uszkodzeniem podlegającym gwarancji. Terminy gwarancyjne określone przepisami stanowią o 14 dniowym terminie usunięcia usterki. Użytkowanie systemu pożarowego obwarowane jest obowiązkiem zawarcia umowy konserwacyjnej na serwis systemu. Ekipa serwisowa podejmuje interwencję w wymaganych przez Państwa terminach. Czy będzie zawarta umowa na wykonywanie czynności konserwacyjnych systemu? W 13 pkt. 4 jest podany czas na podjęcie naprawy. Zamawiający oczekuje od Gwaranta w okresie trwania gwarancji takiego czasu podjęcia działania, niezależnie od tego czy będzie podpisana umowa serwisowa (konserwacyjna). FZP/Zp-22/Rb/5/14 910 1 W 14 traktującym o karach umownych są enigmatyczne sformułowania upoważniające Zamawiającego do jednostronnego nałożenia kary umownej. Prosimy zatem o wyjaśnienie co oznaczają kreślenia: Przyczyna leżąca po stronie wykonawcy, naruszenie innych istotnych obowiązków oraz dokonanie stosownych zmian w umowie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 2 W 14 pkt. 2 prosimy o dokonanie zmiany zapisu z Strony zastrzegają na Zamawiający zastrzega ponieważ jest to jednostronny paragraf umowy upoważniający do nakładania kar umownych wyłącznie Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ 3 W 15 prosimy o wykreślenie pkt. 4a ponieważ przy jednorazowej płatności po zakończonej realizacji zamówienia nie jest możliwe rozwiązanie umowy przez Wykonawcę ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający nie wyraża zgody, podtrzymuje zapisy SIWZ 4 Prosimy o wyjaśnienie i zapisanie w umowie na jakiej podstawie Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenie umowy określone w 15 pkt. 5 Pytanie bezzasadne, 15 pkt. 5 nie mówi o wypowiedzeniu umowy tylko o zabezpieczeniu robót. 5 W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest zobowiązanie do wykonania dokumentacji powykonawczej. Jeżeli nie nastąpią zmiany lokalizacji urządzeń, wystarcza na istniejącej dokumentacji zapisać, że instalacja wykonana została bez zmian. Co Zamawiający rozumie przez zapis dokumentacja powykonawcza? Dokumentacja powykonawcza winna zawierać wszystkie powstałe w czasie realizacji zmiany względem zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej (jeżeli nie nastąpią zmiany lokalizacji urządzeń, wystarczy na istniejącej dokumentacji zapisać, że instalacja wykonana została bez zmian), scenariusz pożarowy, matrycę sterowań oraz wszystkie konieczne i wymagane przepisami testy urządzeń, systemów, przewodów, atesty na zastosowane materiały, itp. Dokumentacja ma zawierać również dokumenty dotyczące demontażu starego systemu a zwłaszcza ilości zdemontowanych czujek jonizacyjnych, informacji nt. przez kogo zdemontowane (firma, posiadane uprawnienia do tego typu prac), gdzie zutylizowane. Dokumentacja powykonawcza ma zawierać oświadczenie wykonawcy i Kierownika Robót o zgodności wykonanych robót z dokumentacją FZP/Zp-22/Rb/5/14 1011 powykonawczą oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi. W ramach dokumentacji powykonawczej, wykonawca zobowiązany będzie przekazać instrukcję obsługi i użytkowania centrali przeciwpożarowej wraz z instrukcją postępowania na wypadek różnych alarmów. 6 W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest zobowiązanie do wykonania matrycy sterowań i scenariusza pożarowego. Większość opracowań dotyczących obrony pożarowej do wykonania scenariusza pożarowego zobowiązuje projektanta we współpracy z rzeczoznawcą ds. p.poż. Wykonawca systemu sygnalizacji alarmu może powykonawczo wykonać scenariusz obrony pożarowej jedynie w zakresie algorytmu pracy już istniejących i zainstalowanych urządzeń przeciwpożarowych w przypadku pożaru w poszczególnych strefach pożarowych. Matryca sterowań jest również związana ze strefami pożarowymi. Czy takie rozwiązanie jest dla Zamawiającego wystarczające? Jeżeli nie. To czy Zamawiający dopuszcza wydzielenie z niniejszego postępowania wykonanie scenariusza pożarowego i zlecenie takiego opracowania specjalistycznej jednostce? Zamawiający nie dopuszcza wydzielenia z postępowania wykonania scenariusza pożarowego. Wykonawca ma wykonać scenariusz pożarowy dotyczący systemu sygnalizacji pożaru tzn. algorytm pracy wszystkich sterowalnych (wymienionych w w systemie urządzeń i do tego matrycę sterowań. 7 W związku z koniecznością właściwego zaprogramowania systemu prosimy o zobowiązanie projektanta systemu sygnalizacji pożaru aby doprecyzował projekt w punkcie 4 zatytułowanym programowanie instalacji w zakresie: podziału systemu na strefy, opisanie tych stref i zaznaczenie na rysunkach granic stref niezależnie od ich nazewnictwa. Z załączonego do dokumentacji przetargowej projektu wynika, że sygnalizatory alarmowe mogą być załączane piętrami. Prosimy projektanta o doprecyzowanie czy załączanie sygnalizatorów pokrywa się ze strefami pożarowymi? Jeśli nie, to proszę podać w jaki sposób sygnalizatory zostały przydzielone do poszczególnych stref? Przed przystąpieniem do programowania projektant doprecyzuje projekt w punkcie 4 zatytułowanym programowanie instalacji. Projekt przewiduje załączanie się sygnalizatorów piętrami. Na piętrach znajdują się oddziały szpitalne, pomimo że oddziały podzielone są na dwie strefy pożarowe stanowią jedną całość i powiadomienie ma następować w obydwu strefach pożarowych na piętrze. Wyjątkiem jest piętro I i II gdzie nie ma wspólnych oddziałów jednak zostało utrzymane wspólne załączanie się sygnalizatorów piętrowo. Projektant dopuszcza inne rozwiązania sygnalizacji akustycznej po konsultacji z nim na etapie wykonawstwa. Zestaw IX Zwracamy się z prośbą o: FZP/Zp-22/Rb/5/14 1112 Udostępnienie ekspertyzy dotyczącej poprawy bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie CLRiMP ATTIS, o której wspomniano w załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający udostępni Ekspertyzę w wersji papierowej, do zapoznania, w siedzibie Zamawiającego. Powyższa dokumentacja do przejrzenia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel ). Podanie typu, wymiarów okien w celu weryfikacji, typów siłowników KA 34/700 Zamawiający rezygnuje z remontu oddymiania w przedmiotowym zamówieniu. Pytanie 3 Potwierdzenie, że okna nie podlegają wymianie Okna nie podlegają wymianie. Zamawiający rezygnuje z remontu oddymiania w przedmiotowym zamówieniu. Pytanie 4 Otrzymanie planów instalacji istniejącej SAP Na obecnym etapie przetargu, Zamawiający udostępni plany istniejącej instalacji SAP w wersji papierowej, jedynie do zapoznania się w siedzibie zamawiającego. Powyższa dokumentacja do przejrzenia po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel ). Pytanie 5 Potwierdzenie ilości sterowników jedno-bramowych równą 28 szt. 28 szt. sterowników jednobramowych. Zestaw X zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na niżej zadane pytanie dotyczące przetargu na Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w szpitalu Leczniczo- Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS SP. z o.o. w Warszawie ul. Górczewska 89. Nr referencyjny sprawy FZP/ZP-22/Rb/5/14. W dokumentacji zaprojektowany panel centrali SAP jest dotykowy. Czy jest dopuszczany panel z przyciskami? Tak, panel z przyciskami i zwykłym ekranem wyświetlającym informacje w języku polskim jest dopuszczony. FZP/Zp-22/Rb/5/14 1213 Zestaw XI W projekcie wykonawczym instalacji sygnalizacji pożaru pkt 2 ppkt 1 Centrala sygnalizacji pożaru jest zapis" centrala jest wyposażona w pamięć zdarzeń, drukarkę oraz przyjazny i prosty w obsłudze interface z ekranem dotykowym w j. polskim" Czy zamawiający dopuszcza centrale ssp tylko w wykonaniu z ekranem dotykowym czy tez może być zwykły ekran wyświetlający info w j. polskim? Panel z przyciskami i zwykłym ekranem wyświetlającym informacje w języku polskim jest dopuszczony. W kosztorysie ślepym pozycja 17,18,19 wskazuje iż ilość detektorów aktywnych wskazuje na zastosowanie systemu redundantnego. W kosztorysie ślepym pozycja 37 zawarto klawiatura wyniesiona FMR sztuk 1,Czy klawiatura wyniesiona będzie montowana przy centrali SSP jako drugi kontroler celem spełnienia redundancji systemu czy tez kontroler będzie znacznie oddalony od centrali co skutkuje dołożeniem kontrolera MPC 3000 i zmianą ilości w kosztorysie ślepym w pozycji 33 sztuk 1 na sztuk 2 Zamawiający rezygnuje z klawiatury wyniesionej. Tym samym proszę pominąć w kosztorysie ślepym pozycję 37. System redundantny jest wymagany. Dotyczy to central które nie mają takiego systemu wbudowanego. System BOSCH go nie posiada wówczas do ślepego kosztorysu należy dodać następujące pozycje: 1. Kontroler główny centrali z kolorowym ekranem dotykowym - szt Szyna przyłączeniowa krótka PRS-0002-C - szt Szyna przyłączeniowa długa PRD-0004-A - szt Duża rama montażowa FBH 0000 A - szt Zestaw kabli do połączenia z dodatkowym kontrolerem centrali CRP 0000 A - szt Obudowa modułowej centrali sygnalizacji pożaru na 6 modułów do instalacji na ramie montażowej CPH 0006 A - szt Moduł kontrolera akumulatorów BCM-0000-B - szt Zasilacz uniwersalny UPS 2416 A - szt. 1 Pytanie 3 Według SIWZ potrzebne jest "zezwolenie PAA za obrót, instalację i obsługę izotopowych czujek dymu wydane na podstawie paragrafu 4 Prawa atomowego." Czy wykonawca musi wykazać firmę posiadającą ww. zezwolenie jako podwykonawcę, czy wystarczy tylko oddanie do dyspozycji wykonawcy oraz okazanie ww. zezwolenia? Jeżeli nie to proszę o wyszczególnienie jakie dokumenty należy przedłożyć. Zamawiający pozostawia dowolność Wykonawcy wykazania potwierdzenia, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia. FZP/Zp-22/Rb/5/14 1314 Zestaw XII W związku z przetargiem nieograniczonym zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający uzna za warunek spełniony gdy Wykonawca w zakresie demontażu i utylizacji starych urządzeń Systemy Sygnalizacji Pożaru posłuży się firmą podwykonawczą, która posiadać będzie zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, instalację i obsługę izotopowych czujek wydane na podstawie a Prawa atomowego? Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, zgodnie z modyfikacją SIWZ oraz ujednoliconym projektem umowy z zapisami dotyczącymi podwykonawcy. Ponadto Zamawiający na mocy art. 38 ust 4, 4 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób: 1. Zamawiający rezygnuje z remontu oddymiania tym samym anuluje zapis w SIWZ w załączniku nr 3 do umowy pn. "specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót" w pkt. "2.1 Uwarunkowania wykonania i odbioru" ppkt. "w zakresie oddymiania na klatkach schodowych". Zostają również anulowane pozycje ze ślepego kosztorysu od nr 47 do 51 dotyczące instalacji oddymiania. W projekcie wykonawczym w folderze rzuty anulowane zostają pliki dotyczące oddymiania tj. "7_pietro_oddymianie.dwg" oraz " "7_pietro_oddymianie.pdf" Tym samym pozostają aktualne 2 element kontrolno sterujące umieszczone na rzucie 6 piętra i dotyczące sterowania centralami oddymiania. Jeden element (na pierwszej klatce) zostanie podłączony do istniejącej centrali oddymiania drugi (na drugiej klatce) pozostanie bez podłączenia przygotowany do podłączenia po zainstalowaniu nowego systemu odymiania. 2. Dodając Rozdział XXVI w brzmieniu: Rozdział XXVI Wymagania w zakresie podwykonawców a) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zamawiający żąda, wskazania przez Wykonawcę w ofercie ( Formularz oferty ) część zamówienia której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom lub podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy. b) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania FZP/Zp-22/Rb/5/14 1415 spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. c) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli zamawiający określa takie wymagania Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje; 3. Zamawiający zamienia również zapisy w załączniku nr 4 do SIWZ projekcie umowy. W związku z powyższym Zamawiający załącza na swojej stronie internetowej ujednolicony projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Zamawiający równocześnie dopisuje w ogłoszeniu w Rozdz. III.6) INNE DOKUMENTY oraz w SIWZ w Rozdz. IX pkt1 ppkt 3) Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej. Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w SIWZ oraz załącznikach. Zatwierdził: Prokurent Andrzej Wiśniewski Sprawę prowadzi: Edyta Grzeszek-Siek Tel. (22) e-mil: FZP/Zp-22/Rb/5/14 15 Pokazać jeszcze
Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym Bardziej szczegółowo SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl Bardziej szczegółowo Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...
Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, Bardziej szczegółowo OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiot zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą
Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Bardziej szczegółowo Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia
Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy Bardziej szczegółowo Bełchatów, dn r. Wyjaśnienia do SIWZ
Bełchatów, dn. 30.12.2010 r. Wyjaśnienia do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych prowadzonych w ramach Bardziej szczegółowo Prezesa - Krzysztofa Jarosza. a Firma, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez
Umowy nr /2013 W dniu... w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod nr Bardziej szczegółowo Nr sprawy: ZP Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013
Nr sprawy: ZP.271.58.2013 Załącznik nr 12 Umowa nr ZP/.../2013 W dniu.. pomiędzy Miastem Suwałki, 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1, NIP: 844-215-51-52, Regon: 790671030, zwaną dalej w skrócie Zamawiającym, Bardziej szczegółowo Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11
Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE Bardziej szczegółowo Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl
UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA Bardziej szczegółowo WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH
P R O J E K T ZAŁĄCZNIK NR 2 U M O W A N R D P S Z P 3 2 0 0 / 7 / 2 0 0 8 W SPRAWIE: WYKONANIE INSTALACJI SYSTEMU PRZECIWPOŻAROWEGO W PAWILONIE A I B DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W BISKUPICACH Zawarta w dniu Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ Bardziej szczegółowo Propozycje dotyczące podwykonawstwa.
1 Materiał szkoleniowy/ćwiczenia cz. 1 z dnia 20.02.2014 r - www.pzp.pl Dodatkowe zapisy w siwz: Propozycje dotyczące podwykonawstwa. 1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której Bardziej szczegółowo PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.63.46.2016 Zielona Góra, 25 października 2016 r. RISS 3361543 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania Bardziej szczegółowo Załącznik nr 9 do SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: WZÓR UMOWY Umowa nr... Centralnym Ośrodkiem Sportu Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Giżycku (11-500) przy ulicy Moniuszki 22, posiadającym numery: Bardziej szczegółowo II. Cena i warunki płatności
Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:
UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora Bardziej szczegółowo Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:
załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46, Bardziej szczegółowo U M O W A nr ---/2016
zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym Bardziej szczegółowo znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:
znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów Bardziej szczegółowo WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Bojszowy, dn. 19.05.2014r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę budynku gminnego przedszkola i żłobka oraz rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola w Bojszowach przy Bardziej szczegółowo Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu Bardziej szczegółowo EUREKA TECHNOLOGY PARK
Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ
WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, Bardziej szczegółowo Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w centrum biurowym Kaskada przy Al. Jana Pawła II 12 w Warszawie.
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WYMIANA INSTALACJI SAP 1. Opis techniczny 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu alarmu pożarowego (SAP) w centrum biurowym Kaskada przy Bardziej szczegółowo zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez:
Załącznik nr 2 UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr... zawarta w dniu 2008r. w Lublinie, pomiędzy Gimnazjum nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie ul. Poturzyńska 2 20-853 Lublin, reprezentowaną przez: 1... zwaną Bardziej szczegółowo PYTANIA I ODPOWIEDZI
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Bardziej szczegółowo Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:
Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON Bardziej szczegółowo Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...
Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do Bardziej szczegółowo UMOWA. W dniu r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, Międzychód reprezentowanym przez :
Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA W dniu..2016 r. w Zamyślinie pomiędzy: Domem Pomocy Społecznej Piłka Zamyślin, 64 400 Międzychód reprezentowanym przez : Dyrektora Mieczysławę Pakuła Pięta Główną Księgową Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY. UMOWA NR: PLRz/./ZRZ
Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia.. r. w Jasionce pomiędzy : WZÓR UMOWY UMOWA NR: PLRz/./ZRZ PORTEM LOTNICZYM RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 NIP :... KRS :......, kapitał zakładowy w wysokości Bardziej szczegółowo Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii
Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole Bardziej szczegółowo UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...
Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP Bardziej szczegółowo DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy:
UMOWA DLA CZĘŚCI III zawarta w Chojnicach dnia roku pomiędzy: 1. Powiatem Chojnickim, 89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56, NIP 555-19-17-808, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Chojnickiego w imieniu, Bardziej szczegółowo Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:
Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048 Bardziej szczegółowo UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy
Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy
oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:...... Bardziej szczegółowo Tarnowskie Góry, 2006-10-25. wg rozdzielnika
Tarnowskie Góry, 2006-10-25 wg rozdzielnika Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie instalacji przeciwpożarowego systemu alarmowego służącego do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Warszawa: Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru w szpitalu Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego Bardziej szczegółowo 5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III )
ZAŁĄCZNIK NR I FORMULARZ OFERTY (pieczęć Wykonawcy) 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres Wykonawcy... Numer telefonu... Numer faksu... REGON NIP... Internet:... e-mail:... 3. Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.
Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym Bardziej szczegółowo Wykonanie prac remontowych w budynku Starostwa Powiatowego w Oławie UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR)
Załącznik Nr 2 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (WZÓR) w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Starostwem Powiatowym w Oławie z siedzibą przy ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. Marka Szponara Bardziej szczegółowo CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl. Zawiadomienie
CENTRUM LECZNICZO-REHABILITACYJNE I MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O. ISO 9001:2008 www.attis.com.pl FZP/Zp-22/Rb/28/13 www.attis.com.pl Warszawa, dn. 30.10.2013r. Do zainteresowanych Zawiadomienie W postępowaniu Bardziej szczegółowo UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.
Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły Bardziej szczegółowo Do wiadomości Wykonawców
ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj. Bardziej szczegółowo CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:
Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany Bardziej szczegółowo UMOWA NR... zawarta w dniu...
UMOWA NR... zawarta w dniu... Wzór umowy Załącznik Nr 2 w rezultacie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego znak sprawy..., na podstawie art. 39. ustawy z dnia 29 stycznia Bardziej szczegółowo ... Przy kontrasygnacie.. Zwanym w treści umowy Zamawiającym a: ... z siedzibą... NIP... reprezentowanym przez: Zwanym w treści umowy Wykonawcą
Wzór umowy Umowa nr FZP.262.1..2016 Zawarta w dniu... roku w Płońsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku z siedzibą w Płońsku Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w Krakowie dnia...r. pomiędzy: Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych Bardziej szczegółowo AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO
Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który Bardziej szczegółowo Projekt umowy. Umowa IR -.. /2014. Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :
Załącznik Nr.. do SIWZ Projekt umowy Umowa IR -.. /2014 Zawarta w dniu. w Tarnowie pomiędzy Gminą Tarnów; z siedzibą 33-100 Tarnów ul. Krakowska 19 reprezentowaną przez :.. przy udziale.. zwanym dalej Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 2 do SIWZ (WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE. w dniu... roku w Oławie pomiędzy:
(WZÓR) UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Załącznik Nr 2 do SIWZ w dniu... roku w Oławie pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Oławie, ul. Kutrowskiego 31a, 55-200 Oława reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym Bardziej szczegółowo Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Bychawa, 06.07.2015 r. Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę Bardziej szczegółowo Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy
Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926 Bardziej szczegółowo Załącznik nr 4b do SIWZ
Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Bardziej szczegółowo W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:
Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym Bardziej szczegółowo Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr
Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr Zawartej w dniu.. roku pomiędzy Zakładem Poprawczym i Schroniskiem dla Nieletnich w Mrozach, ul. Leśna 8 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Pana Zenona Czyżewskiego Bardziej szczegółowo Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego
Umowa Nr... o pełnienie funkcji Inwestora zastępczego Załącznik nr 7 zawarta w dniu w Chybiu pomiędzy: Gminą Chybie z siedzibą ul. Bielska 78, 43-520 Chybie (NIP 548-261-43-34) zwaną dalej Zamawiającym, Bardziej szczegółowo Istotne postanowienia umowne (wzór)
Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą Bardziej szczegółowo Legionowo, dnia r. Informacja
Legionowo, dnia 28.06.2006 r. Informacja dotycząca Załącznika nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak III/2006 na Wymianę drewnianej stolarki okiennej na PCV w Ośrodku Pomocy Społecznej Bardziej szczegółowo P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:
Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez: Bardziej szczegółowo WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014
Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym Bardziej szczegółowo Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. Krosno, 20.11.2015 ul. Blich 2 38-400 Krosno NIP 6842607964
Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o. Krosno, 20.11.2015 ul. Blich 2 38-400 Krosno NIP 6842607964 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ SERWISOWANIA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ I. Przedmiot zapytania: wykonywanie Bardziej szczegółowo ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. Bardziej szczegółowo Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..
UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły Bardziej szczegółowo PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY
SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina Bardziej szczegółowo Umowa Nr RAP.272.28.2014
RAP.272.28.2014 załącznik nr 5 do SIWZ Umowa Nr RAP.272.28.2014 Zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54, Bardziej szczegółowo Umowa na roboty budowlane
1 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa na roboty budowlane W dniu r. w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Sokoła 13, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną Bardziej szczegółowo WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.
UMOWA nr.../2015 w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta w dniu..., pomiędzy Gminą Gryfów Śląski, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje: Burmistrz Bardziej szczegółowo Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:
Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię Bardziej szczegółowo istotne postanowienia umowy
załącznik nr 5 istotne postanowienia umowy W dniu w Żarach pomiędzy Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żarach wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Wydział Gospodarczy Bardziej szczegółowo L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014
Dziekan L.dz.: WETI /1723/2014 Gdańsk, dn. 30.04.2014 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu uniwersalnego radia programowalnego Bardziej szczegółowo Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY
Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK Bardziej szczegółowo UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w
UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną Bardziej szczegółowo UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR)
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR... (WZÓR) zawarta w dniu pomiędzy: Muzeum Archeologicznym w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wodna 27 - Pałac Górków, 61-781 Poznań, NIP 778-10-27-953, Regon: 000654977, reprezentowanym Bardziej szczegółowo UMOWA NR ZRB/KZB-G/7720/40/BZ/../2013
Nr sprawy: SIWZ ZRB/KZB-G/7720-40/2013 UMOWY Zał. Nr 4 do PROJEKT UMOWA NR ZRB/KZB-G/7720/40/BZ/../2013 zawarta dnia..2013r. w Warszawie pomiędzy: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., z siedzibą Bardziej szczegółowo UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym, Bardziej szczegółowo UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"
UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, Bardziej szczegółowo Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015
Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl Nowa Wieś Ełcka: Roboty budowlane polegające na wymianie urządzeń sygnalizacji Bardziej szczegółowo Umowa nr 2310/23/14. zwanym w umowie Wykonawcą o następującej treści:
Umowa nr 2310/23/14 zawarta w dniu r. w Bydgoszczy, pomiędzy: Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziałem Regionalnym w Bydgoszczy ul. Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz, NIP 526-00-13-054, reprezentowaną Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r
OGŁOSZENIE z dnia 3.07.2015r Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu ul. Szamarzewskiego 99 poszukuje Wykonawcy do realizacji zadania budowlanego, niepodlegającego Bardziej szczegółowo Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)
Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47, Bardziej szczegółowo WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...
WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al. Bardziej szczegółowo UMOWA nr ZP/PN/. /2011(wzór)
UMOWA nr ZP/PN/. /2011(wzór) zawarta w dniu r. w Jaworzu pomiędzy Beskidzkim Zespołem Leczniczo Rehabilitacyjnym Szpitalem Opieki Długoterminowej w Jaworzu 43-384 Jaworze ul. Słoneczna 83 KRS: 0000179093 Bardziej szczegółowo SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG Bardziej szczegółowo UMOWA Nr / Przedmiot umowy. Przedmiotem umowy jest zakup wraz z dostawą oraz uruchomieniem u Zamawiającego
Załącznik nr 5 UMOWA Nr /2016 zawarta w Radzyminie w dniu...2016r. pomiędzy: Centrum Medycznym im. Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Bardziej szczegółowo 1..., zwanym w treści umowy Zamawiającym
Umowa Nr /2014 Zawarta pomiędzy: z dnia. 2014 r. a 1......., zwanym w treści umowy Zamawiającym 2.......... zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą. o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest realizacja Bardziej szczegółowo Załącznik nr 5 do SIWZ
Załącznik nr 5 do SIWZ W Z Ó R U M O W Y zawarta w dniu...2015 roku w Katowicach pomiędzy: NIP:. REGON:.. reprezentowaną przez: zwaną dalej WYKONAWCĄ a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Bardziej szczegółowo UMOWA Nr.. - projekt-
Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę Bardziej szczegółowo Zawiadomienie. FZP/ZP-22/U/10/13 Warszawa, dn r. Do zainteresowanych
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ http://www.attis.com.pl/ FZP/ZP-22/U/10/13 Warszawa, dn. 11.04.2013 r. www.attis.com.pl Do zainteresowanych Zawiadomienie W postępowaniu przetargowym na Leasing Bardziej szczegółowo c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne
Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą: Bardziej szczegółowo Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.umed.lodz.pl
1 z 5 2015-11-20 14:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usk.umed.lodz.pl Łódź: Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) oraz Bardziej szczegółowo UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :
Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA NR. w dniu. w Lesznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Lesznie, mającym siedzibę przy ul. Strzeleckiej 7, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bardziej szczegółowo projekt Umowa nr. na..
Załącznik Nr 5 do zapytania ofertowego Nr 3/09.01.01/2015 projekt Umowa nr. na.. W dniu. 2015 r. w Urzędzie Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów, pomiędzy Gminą Oporów, NIP 775-24-07-021, REGON 611015804, Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres