Document: Điều 1 Quyết định 2079/QĐ-UBND 2021 đề án thiết kế mẫu điện chiếu sáng đường giao thông Vĩnh Phúc

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Vĩnh Phúc", "promulgation_date": "04/08/2021", "sign_number": "2079/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Khước", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Vĩnh Phúc", "promulgation_date": "04/08/2021", "sign_number": "2079/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Khước", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Vĩnh Phúc", "promulgation_date": "04/08/2021", "sign_number": "2079/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Khước", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Vĩnh Phúc", "promulgation_date": "04/08/2021", "sign_number": "2079/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Khước", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Vĩnh Phúc", "promulgation_date": "04/08/2021", "sign_number": "2079/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Khước", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 2079/QĐ-UBND 2021 đề án thiết kế mẫu điện chiếu sáng đường giao thông Vĩnh Phúc có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, thôn, liên thôn thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, gồm các nội dung sau:
1. Tên Đề án: Thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, thôn, liên thôn thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
2. Cơ quan tổ chức lập Đề án: Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Đơn vị tư vấn thiết kế lập Đề án: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng.
4. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.
5. Mục tiêu ban hành thiết kế mẫu.
- Việc ban hành thiết kế mẫu là căn cứ để các tổ chức, cá nhân có liên quan vận dụng hoặc áp dụng trong quá trình đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn đảm bảo tiêu chuẩn chiếu sáng, an toàn kỹ thuật, tiết kiệm và đồng bộ. Góp phần sớm hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu rên địa bàn tỉnh.
- Làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ các xã nông thôn xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trên địa bàn tỉnh.
- Phục vụ quản lý nhà nước trong công tác đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng giao thông nông thôn.
6. Đối tượng và phạm vi áp dụng:
Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.
7. Quy mô:
Quy mô thiết kế 03 mẫu hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn gồm:
- Mẫu số 1: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột thép liền cần.
- Mẫu số 2: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột bê tông ly tâm.
- Mẫu số 3: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được tận dụng trên cột điện 0,4Kv hiện có.
8. Giải pháp thiết kế mẫu:
8.1. Mẫu số 1: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột thép liền cần. Giải pháp kỹ thuật và sử dụng các loại vật tư thiết bị chủ yếu sau:
- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng bằng cột thép tròn côn liền cần đơn. Cáp được chôn ngầm trong đất (đi trong ống nhựa gân xoắn HDPE ø65/50), khoảng cách trung bình các cột từ 35m đến 40m.
- Cột đèn: Sử dụng cột thép mạ kẽm liền cần đơn cao 8m, dày 3,5mm (mạ kẽm nhúng nóng) độ vươn cần 1,5m.
- Bộ đèn: Sử dụng đèn Led có dải công suất từ 50W đến 80W, quang thông 1.001m/1W, nhiệt độ màu 5000K, IP66.
- Cáp điện: Cáp nguồn, cáp tủ chiếu sáng: Sử dụng cáp điện lực hạ thế đi ngầm Cu/PVC/DSTA/XLPE/PVC 0,6k/1kV 3x25+1x16mm2; cáp từ cột sang cột: Sử dụng cáp điện lực hạ thế đi ngầm Cu/PVC/DSTA/XLPE/PVC 0,6k/1kV 4x16mm2; dây lên đèn sử dụng dây đồng mềm: Cu/PVC/PVC 2x1,5 mm - 0,6/1kV.
- Điều khiển chiếu sáng: Buổi tối vận hành 100% số đèn (Mùa hè từ 18h30 đến 24h; Mùa đông từ 18h đến 24h); Đêm khuya: Vận hành 2/3 (hoặc 1/3) số đèn từ 24h đến sáng hôm sau.
- Hệ thống an toàn nối đất, điện trở nối đất yêu cầu RĐ ≤ 4Ω.
8.2. Mẫu số 2: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột bê tông ly tâm. Giải pháp kỹ thuật và sử dụng các loại vật tư thiết bị chủ yếu sau:
- Thiết kế điện chiếu sáng cột bê tông ly tâm. Cáp điện chiếu sáng đi trên không giữa các cột bê tông ly tâm xây dựng mới và được cố định bằng hệ thống phụ kiện phù hợp, khoảng cách trung bình các cột từ 35m đến 40m.
- Cột đèn: Sử dụng cột bê tông ly tâm NPC.I-8,5-190-4,3. Cột được sản xuất đảm bảo TCVN 5847:2016 .
- Bộ đèn: Sử dụng đèn Led có dải công suất từ 50W đến 80W quang thông 1.00lm/1W, nhiệt độ màu 5000K, IP66.
- Cần đèn: Sử dụng cần đèn làm bằng ống thép mạ kẽm nhúng nóng Ф60x3 cao 1,2m đến 1,8m; độ vươn cần tối đa 0,75m.
- Cáp điện: Cáp nguồn, cáp tủ chiếu sáng: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x35mm2; cáp từ cột sang cột: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x25mm2; dây lên đèn sử dụng dây đồng mềm: Cu/PVC2x1,5 mm- 0,6/1kV.
- Điều khiển chiếu sáng: Buổi tối vận hành 100% số đèn (Mùa hè từ 18h30 đến 24h; Mùa đông từ 18h đến 24h); Đêm khuya: Vận hành 2/3 (hoặc 1/3) số đèn từ 24h đến sáng hôm sau.
- Hệ thống an toàn nối đất, điện trở nối đất đảm bảo RĐ≤ 30Ω.
8.3. Mẫu số 3: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được tận dụng trên cột điện 0,4Kv hiện có. Giải pháp kỹ thuật và sử dụng các loại vật tư thiết bị chủ yếu sau:
- Thiết kế điện chiếu sáng trên cột điện 0,4Kv hiện có. Cáp điện chiếu sáng đi trên không giữa các cột điện tận dụng hiện có của lưới điện 0,4Kv và được cố định bằng hệ thống phụ kiện phù hợp, khoảng cách trung bình các cột từ 35m đến 40m.
- Cột đèn: Tận dụng lại cột điện hiện có của lưới điện hạ thế 0,4kV.
- Bộ đèn: Sử dụng đèn Led có dải công suất từ 50W đến 80W quang thông 1.00lm/1W, nhiệt độ màu 5000K, IP66.
- Cần đèn: Sử dụng cần đèn làm bằng ống thép mạ kẽm nhúng nóng Ф60x3 cao từ 1,2m đến 1,8m; độ vươn cần tối đa 0,75m.
- Cáp điện: Cáp nguồn, cáp tủ chiếu sáng: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x35mm2; cáp từ cột sang cột: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x25mm2; dây lên đèn sử dụng dây đồng mềm: Cu/PVC2x1,5 mm-0,6/1kV.
- Điều khiển chiếu sáng: Buổi tối vận hành 100% số đèn (Mùa hè từ 18h30 đến 24h; Mùa đông từ 18h đến 24h); Đêm khuya: Vận hành 2/3 (hoặc 1/3) số đèn từ 24h đến sáng hôm sau.
- Hệ thống an toàn nối đất, điện trở nối đất đảm bảo RĐ≤ 30Ω.
9. Giá trị dự toán mẫu:

TT

Loại mẫu hệ thống điện chiếu sáng

Đơn vị

Giá trị dự toán
(đồng)

I

Mẫu số 1:
Tổng chi phí xây dựng cho 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột thép liền cần

1Km

1.080.776.000

Trong đó:

1

Chi phí trực tiếp

848.180.062

- Chi phí vật liệu

712.182.124

- Chi phí nhân công

100.759.729

- Chi phí máy thi công

35.238.209

2

Chi phí gián tiếp

83.121.646

3

Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước

51.221.594

4

Chi phí VAT

98.252.330

II

Mẫu số 2:
Tổng chi phí xây dựng cho 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột bê tông ly tâm

1Km

616.064.000

Trong đó:

1

Chi phí trực tiếp

483.479.729

- Chi phí vật liệu

392.730.824

- Chi phí nhân công

49.720.054

- Chi phí máy thi công

41.028.851

2

Chi phí gián tiếp

47.381.014

3

Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước

29.197.341

4

Chi phí VAT

56.005.808

III

Mẫu số 3:

1Km

380.393.000

Tổng chi phí xây dựng cho 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được tận dụng trên cột điện 0,4Kv hiện có

Trong đó:

1

Chi phí trực tiếp

298.528.000

- Chi phí vật liệu

258.162.000

- Chi phí nhân công

12.461.000

- Chi phí máy thi công

27.905.000

2

Chi phí gián tiếp

29.256.000

3

Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước

18.028.000

4

Chi phí VAT

34.581.000

(Chi tiết có hồ sơ thiết kế mẫu do Sở Công thương sao gửi theo)
10. Một số nội dung lưu ý khi áp dụng hồ sơ thiết kế mẫu:
- Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng, các địa phương cần nghiên cứu, rà soát quy mô, đặc điểm địa hình, vị trí địa lý, tính chất đầu tư xây dựng công trình để lựa chọn thiết kế mẫu cho phù hợp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan, tiết kiệm chi phí.
- Các địa phương cần vận dụng một cách linh hoạt mẫu thiết kế trên cơ sở cân đối nguồn lực và các điều kiện cụ thể của từng địa phương. Mẫu thiết kế này là mẫu thiết kế chung, điển hình cho 01 km đường giao thông nông thôn.
- Dự toán chi phí xây dựng thiết kế mẫu được xây dựng cho trường hợp chung nhất. Tùy thuộc vào từng thời điểm, địa điểm xây dựng, đặc điểm công trình, các địa phương cần vận dụng, tính toán, đảm bảo tiết kiệm chi phí và phù hợp với thực tế.
- Nếu vận dụng thiết kế mẫu số 3 (tận dụng cột điện 0,4kV hiện có) thì trước khi triển khai đầu tư cần có sự thống nhất giữa địa phương và đơn vị quản lý lưới điện về phương án, giải pháp thi công, thỏa thuận công suất điểm đấu nối và công tác quản lý vận hành sau đầu tư cho hệ thống điện chiếu sáng để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Content:
Điều 1. Phê duyệt Đề án thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, thôn, liên thôn thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, gồm các nội dung sau:
1. Tên Đề án: Thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, thôn, liên thôn thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
2. Cơ quan tổ chức lập Đề án: Sở Công thương tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Đơn vị tư vấn thiết kế lập Đề án: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng.
4. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.
5. Mục tiêu ban hành thiết kế mẫu.
- Việc ban hành thiết kế mẫu là căn cứ để các tổ chức, cá nhân có liên quan vận dụng hoặc áp dụng trong quá trình đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn đảm bảo tiêu chuẩn chiếu sáng, an toàn kỹ thuật, tiết kiệm và đồng bộ. Góp phần sớm hoàn thành mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu rên địa bàn tỉnh.
- Làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh hỗ trợ các xã nông thôn xây dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trên địa bàn tỉnh.
- Phục vụ quản lý nhà nước trong công tác đầu tư xây dựng, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng giao thông nông thôn.
6. Đối tượng và phạm vi áp dụng:
Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh.
7. Quy mô:
Quy mô thiết kế 03 mẫu hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông nông thôn gồm:
- Mẫu số 1: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột thép liền cần.
- Mẫu số 2: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột bê tông ly tâm.
- Mẫu số 3: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được tận dụng trên cột điện 0,4Kv hiện có.
8. Giải pháp thiết kế mẫu:
8.1. Mẫu số 1: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột thép liền cần. Giải pháp kỹ thuật và sử dụng các loại vật tư thiết bị chủ yếu sau:
- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng bằng cột thép tròn côn liền cần đơn. Cáp được chôn ngầm trong đất (đi trong ống nhựa gân xoắn HDPE ø65/50), khoảng cách trung bình các cột từ 35m đến 40m.
- Cột đèn: Sử dụng cột thép mạ kẽm liền cần đơn cao 8m, dày 3,5mm (mạ kẽm nhúng nóng) độ vươn cần 1,5m.
- Bộ đèn: Sử dụng đèn Led có dải công suất từ 50W đến 80W, quang thông 1.001m/1W, nhiệt độ màu 5000K, IP66.
- Cáp điện: Cáp nguồn, cáp tủ chiếu sáng: Sử dụng cáp điện lực hạ thế đi ngầm Cu/PVC/DSTA/XLPE/PVC 0,6k/1kV 3x25+1x16mm2; cáp từ cột sang cột: Sử dụng cáp điện lực hạ thế đi ngầm Cu/PVC/DSTA/XLPE/PVC 0,6k/1kV 4x16mm2; dây lên đèn sử dụng dây đồng mềm: Cu/PVC/PVC 2x1,5 mm - 0,6/1kV.
- Điều khiển chiếu sáng: Buổi tối vận hành 100% số đèn (Mùa hè từ 18h30 đến 24h; Mùa đông từ 18h đến 24h); Đêm khuya: Vận hành 2/3 (hoặc 1/3) số đèn từ 24h đến sáng hôm sau.
- Hệ thống an toàn nối đất, điện trở nối đất yêu cầu RĐ ≤ 4Ω.
8.2. Mẫu số 2: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột bê tông ly tâm. Giải pháp kỹ thuật và sử dụng các loại vật tư thiết bị chủ yếu sau:
- Thiết kế điện chiếu sáng cột bê tông ly tâm. Cáp điện chiếu sáng đi trên không giữa các cột bê tông ly tâm xây dựng mới và được cố định bằng hệ thống phụ kiện phù hợp, khoảng cách trung bình các cột từ 35m đến 40m.
- Cột đèn: Sử dụng cột bê tông ly tâm NPC.I-8,5-190-4,3. Cột được sản xuất đảm bảo TCVN 5847:2016 .
- Bộ đèn: Sử dụng đèn Led có dải công suất từ 50W đến 80W quang thông 1.00lm/1W, nhiệt độ màu 5000K, IP66.
- Cần đèn: Sử dụng cần đèn làm bằng ống thép mạ kẽm nhúng nóng Ф60x3 cao 1,2m đến 1,8m; độ vươn cần tối đa 0,75m.
- Cáp điện: Cáp nguồn, cáp tủ chiếu sáng: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x35mm2; cáp từ cột sang cột: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x25mm2; dây lên đèn sử dụng dây đồng mềm: Cu/PVC2x1,5 mm- 0,6/1kV.
- Điều khiển chiếu sáng: Buổi tối vận hành 100% số đèn (Mùa hè từ 18h30 đến 24h; Mùa đông từ 18h đến 24h); Đêm khuya: Vận hành 2/3 (hoặc 1/3) số đèn từ 24h đến sáng hôm sau.
- Hệ thống an toàn nối đất, điện trở nối đất đảm bảo RĐ≤ 30Ω.
8.3. Mẫu số 3: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được tận dụng trên cột điện 0,4Kv hiện có. Giải pháp kỹ thuật và sử dụng các loại vật tư thiết bị chủ yếu sau:
- Thiết kế điện chiếu sáng trên cột điện 0,4Kv hiện có. Cáp điện chiếu sáng đi trên không giữa các cột điện tận dụng hiện có của lưới điện 0,4Kv và được cố định bằng hệ thống phụ kiện phù hợp, khoảng cách trung bình các cột từ 35m đến 40m.
- Cột đèn: Tận dụng lại cột điện hiện có của lưới điện hạ thế 0,4kV.
- Bộ đèn: Sử dụng đèn Led có dải công suất từ 50W đến 80W quang thông 1.00lm/1W, nhiệt độ màu 5000K, IP66.
- Cần đèn: Sử dụng cần đèn làm bằng ống thép mạ kẽm nhúng nóng Ф60x3 cao từ 1,2m đến 1,8m; độ vươn cần tối đa 0,75m.
- Cáp điện: Cáp nguồn, cáp tủ chiếu sáng: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x35mm2; cáp từ cột sang cột: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x25mm2; dây lên đèn sử dụng dây đồng mềm: Cu/PVC2x1,5 mm-0,6/1kV.
- Điều khiển chiếu sáng: Buổi tối vận hành 100% số đèn (Mùa hè từ 18h30 đến 24h; Mùa đông từ 18h đến 24h); Đêm khuya: Vận hành 2/3 (hoặc 1/3) số đèn từ 24h đến sáng hôm sau.
- Hệ thống an toàn nối đất, điện trở nối đất đảm bảo RĐ≤ 30Ω.
9. Giá trị dự toán mẫu:

TT

Loại mẫu hệ thống điện chiếu sáng

Đơn vị

Giá trị dự toán
(đồng)

I

Mẫu số 1:
Tổng chi phí xây dựng cho 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột thép liền cần

1Km

1.080.776.000

Trong đó:

1

Chi phí trực tiếp

848.180.062

- Chi phí vật liệu

712.182.124

- Chi phí nhân công

100.759.729

- Chi phí máy thi công

35.238.209

2

Chi phí gián tiếp

83.121.646

3

Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước

51.221.594

4

Chi phí VAT

98.252.330

II

Mẫu số 2:
Tổng chi phí xây dựng cho 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột bê tông ly tâm

1Km

616.064.000

Trong đó:

1

Chi phí trực tiếp

483.479.729

- Chi phí vật liệu

392.730.824

- Chi phí nhân công

49.720.054

- Chi phí máy thi công

41.028.851

2

Chi phí gián tiếp

47.381.014

3

Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước

29.197.341

4

Chi phí VAT

56.005.808

III

Mẫu số 3:

1Km

380.393.000

Tổng chi phí xây dựng cho 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được tận dụng trên cột điện 0,4Kv hiện có

Trong đó:

1

Chi phí trực tiếp

298.528.000

- Chi phí vật liệu

258.162.000

- Chi phí nhân công

12.461.000

- Chi phí máy thi công

27.905.000

2

Chi phí gián tiếp

29.256.000

3

Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước

18.028.000

4

Chi phí VAT

34.581.000

(Chi tiết có hồ sơ thiết kế mẫu do Sở Công thương sao gửi theo)
10. Một số nội dung lưu ý khi áp dụng hồ sơ thiết kế mẫu:
- Trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng, các địa phương cần nghiên cứu, rà soát quy mô, đặc điểm địa hình, vị trí địa lý, tính chất đầu tư xây dựng công trình để lựa chọn thiết kế mẫu cho phù hợp, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan, tiết kiệm chi phí.
- Các địa phương cần vận dụng một cách linh hoạt mẫu thiết kế trên cơ sở cân đối nguồn lực và các điều kiện cụ thể của từng địa phương. Mẫu thiết kế này là mẫu thiết kế chung, điển hình cho 01 km đường giao thông nông thôn.
- Dự toán chi phí xây dựng thiết kế mẫu được xây dựng cho trường hợp chung nhất. Tùy thuộc vào từng thời điểm, địa điểm xây dựng, đặc điểm công trình, các địa phương cần vận dụng, tính toán, đảm bảo tiết kiệm chi phí và phù hợp với thực tế.
- Nếu vận dụng thiết kế mẫu số 3 (tận dụng cột điện 0,4kV hiện có) thì trước khi triển khai đầu tư cần có sự thống nhất giữa địa phương và đơn vị quản lý lưới điện về phương án, giải pháp thi công, thỏa thuận công suất điểm đấu nối và công tác quản lý vận hành sau đầu tư cho hệ thống điện chiếu sáng để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.