Document: Điểm c Khoản 4 Điều 1 Quyết định 1437/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế nâng cấp cải tạo vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng Ninh Bình 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "31/10/2016", "sign_number": "1437/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Ngọc Thạch", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "31/10/2016", "sign_number": "1437/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Ngọc Thạch", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "31/10/2016", "sign_number": "1437/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Ngọc Thạch", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "31/10/2016", "sign_number": "1437/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Ngọc Thạch", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Ninh Bình", "promulgation_date": "31/10/2016", "sign_number": "1437/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Ngọc Thạch", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm c Khoản 4 Điều 1 Quyết định 1437/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế nâng cấp cải tạo vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng Ninh Bình 2016

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng Công trình: Nâng cấp, cải tạo vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Đinh Tất Miễn), phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, với những nội dung chính, như sau:
...
4. CÁC GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CHÍNH
4.1. Cải tạo vỉa hè:
...
c) Bố trí lối đi cho người khiếm thị được lát bằng đá tự nhiên đục gân nổi với chiều rộng 60cm, kích thước đá (300x300x50)mm song song và cách mép bó vỉa (30÷150)cm.
4.2. Bó vỉa hè và bó vỉa dải phân cách.
a) Bó vỉa hè:
Bó vỉa loại 1 bằng đá tự nhiên dạng vát có tiết diện (300x230)mm cạnh vát (240x100)mm. Bề mặt bó vỉa có băm đục tạo nhám chống trơn trượt. Bó vỉa loại 1 có cao độ mặt thấp nhất trên bó vỉa so với mép mặt đường là 12,5cm. Tại các vị trí có thiết kế lối đi cho người khuyết tật thì hạ đồng cốt để đảm bảo lối lên xuống phù hợp.
- Bó vỉa loại 2 bằng đá tự nhiên, bố trí tại vị trí cổng vào cơ quan có tiết diện (150x220)mm; cao độ mặt trên bó vỉa so với mép mặt tấm đan vỉa hè là 50mm.
b) Bó vỉa dải phân cách: Sử dụng bó vỉa dạng đứng với tiết diện (150x350)mm; cao độ mặt trên bó vỉa so với mép mặt đường là 30cm.
c) Kết cấu bó vỉa hè và bó vỉa dải phân cách:
- Vữa xi măng mác 100, dày 20;
- Móng bê tông mác 150, đá 2x4, dày 100;
- Bù vênh bằng cát đen đầm chặt K90.
4.3. Đan rãnh vỉa hè:
- Đan rãnh vỉa hè bằng tấm bê tông đúc sẵn kích thước (250x500x60)mm, độ dốc đan rãnh irãnh= 6%, hướng dốc về mép bó vỉa.
- Kết cấu đan rãnh từ trên xuống:
+ Tấm đan rãnh BTXM đá 1x2, mác 250 với kích thước (250x500x60)mm;
+ Vữa xi măng mác 100, dày 20;
+ Móng bê tông mác 150, đá 2x4, dày 100;
4.Cây xanh:
- Khoảng cách trung bình giữa các bồn cây là 10m; kích thước bao ngoài bồn gốc cây (1,4x1,4)m; bó bồn gốc cây bằng đá tự nhiên có tiết diện (100x150)mm; cao độ đỉnh bó bồn cây bằng cao độ mặt hè.
- Kết cấu bó bồn gốc cây:
+ Bó bồn gốc cây bằng đá tự nhiên tiết diện (100x150);
+ Vữa xi măng mác 100, dày 20;
+ Móng bê tông mác 150, đá 2x4, dày 100;
+ Bù vênh bằng cát đầm chặt K90.
- Bề mặt bồn gốc cây được phủ bằng tấm ghi gang để tạo mặt phẳng cố định tại hố gốc cây, tăng tính thẩm mỹ và không gian cho vỉa hè, hạn chế việc xói mòn do mưa hoặc tưới cây.
- Với những cây trồng mới và thay thế sử dụng cây Sao đen hoặc loại cây phù hợp với điều kiện sống trên vỉa hè. Cây trồng có đường kính thân ≥ 15cm, chiều cao phát triển 6÷8m.
4.5. Các công trình hạ tầng kỹ thuật trên vỉa hè:
a) Hệ thống thoát nước.
- Kết cấu: Cống xây gạch không nung VXM mác 75, dày 220, khẩu độ cống B=50cm, trát trong VXM mác 75, dày 15; móng cống bằng BTXM mác 150, dày 150 trên lớp đệm cấp phối đá dăm dày 100; Mũ mố bằng BTXM mác 200 đổ tại chỗ, tấm đan cống bằng BTCT mác 200 đúc sẵn dày 80.
- Cống qua đường có tổng chiều dài 36m; cống tròn D=60cm; ống cống BTCT mác 200, dày 80, móng cống BTXM mác 150 dày 150 trên lớp đá dăm đệm dày 100.
- Hố ga (xây dựng mới cải tạo) với khoảng cách 50m có 01 hố ga: Kích thước hố ga (1.240x1.240)mm. Kết cấu hố ga xây gạch VXM mác 75, dày 220, trát trong VXM mác 75, dày 15; móng cống bằng BTXM mác 150, dày 150 trên lớp đệm đá dăm dày 100. Nắp ga bằng tấm gang đúc sẵn, mũ mố hố ga bằng BTCT mác 250 đổ tại chỗ.
- Cửa thu nước, chắn rác:
+ Cửa thu nước kết cấu dạng hàm ếch được đặt tại mép vỉa hè thu nước vào các hố ga dọc theo tuyến rãnh thoát nước bằng 02 ống nhựa D140. Cửa thu bằng bê tông đá 1x2 mác 250, có kích thước bao ngoài (900x800)mm.
+ Lưới chắn rác kích thước (600x300x50)mm bằng thép hình được gắn vào khung thép L(50x50x5)mm.
b) Hào kỹ thuật.
- Kích thước mặt cắt ngang hào kỹ thuật (580x1.140)mm được chia làm 03 khoang với bề rộng thông thủy khoang giữa 300mm, còn 02 khoang có bề rộng thông thủy 200mm để đảm bảo cho các tuyến cấp nước, cấp điện, viễn thông thuận tiện khi sửa chữa.
- Kết cấu hào: Móng bằng BTXM mác 150, dày 150 trên lớp đệm đá dăm dày 100; Tường bao ngoài, tường chia ngăn hào xây gạch không nung VXM mác 75, dày 110; nắp đậy bằng BTCT mác 200, dày 80mm.
- Khoảng 40m bố trí 1 hố ga kỹ thuật; kích thước hố ga (1.940x1.440)mm; tường ga xây gạch VXM mác 75, trát tường trong VXM mác 75, dày 15; nắp ga bằng gang đúc, mũ mố ga kỹ thuật bằng BTCT mác 250 đổ tại chỗ.

Content:
Bố trí lối đi cho người khiếm thị được lát bằng đá tự nhiên đục gân nổi với chiều rộng 60cm, kích thước đá (300x300x50)mm song song và cách mép bó vỉa (30÷150)cm.
4.2. Bó vỉa hè và bó vỉa dải phân cách.
a) Bó vỉa hè:
Bó vỉa loại 1 bằng đá tự nhiên dạng vát có tiết diện (300x230)mm cạnh vát (240x100)mm. Bề mặt bó vỉa có băm đục tạo nhám chống trơn trượt. Bó vỉa loại 1 có cao độ mặt thấp nhất trên bó vỉa so với mép mặt đường là 12,5cm. Tại các vị trí có thiết kế lối đi cho người khuyết tật thì hạ đồng cốt để đảm bảo lối lên xuống phù hợp.
- Bó vỉa loại 2 bằng đá tự nhiên, bố trí tại vị trí cổng vào cơ quan có tiết diện (150x220)mm; cao độ mặt trên bó vỉa so với mép mặt tấm đan vỉa hè là 50mm.
b) Bó vỉa dải phân cách: Sử dụng bó vỉa dạng đứng với tiết diện (150x350)mm; cao độ mặt trên bó vỉa so với mép mặt đường là 30cm.
Kết cấu bó vỉa hè và bó vỉa dải phân cách:
- Vữa xi măng mác 100, dày 20;
- Móng bê tông mác 150, đá 2x4, dày 100;
- Bù vênh bằng cát đen đầm chặt K90.
4.3. Đan rãnh vỉa hè:
- Đan rãnh vỉa hè bằng tấm bê tông đúc sẵn kích thước (250x500x60)mm, độ dốc đan rãnh irãnh= 6%, hướng dốc về mép bó vỉa.
- Kết cấu đan rãnh từ trên xuống:
+ Tấm đan rãnh BTXM đá 1x2, mác 250 với kích thước (250x500x60)mm;
+ Vữa xi măng mác 100, dày 20;
+ Móng bê tông mác 150, đá 2x4, dày 100;
4.Cây xanh:
- Khoảng cách trung bình giữa các bồn cây là 10m; kích thước bao ngoài bồn gốc cây (1,4x1,4)m; bó bồn gốc cây bằng đá tự nhiên có tiết diện (100x150)mm; cao độ đỉnh bó bồn cây bằng cao độ mặt hè.
- Kết cấu bó bồn gốc cây:
+ Bó bồn gốc cây bằng đá tự nhiên tiết diện (100x150);
+ Vữa xi măng mác 100, dày 20;
+ Móng bê tông mác 150, đá 2x4, dày 100;
+ Bù vênh bằng cát đầm chặt K90.
- Bề mặt bồn gốc cây được phủ bằng tấm ghi gang để tạo mặt phẳng cố định tại hố gốc cây, tăng tính thẩm mỹ và không gian cho vỉa hè, hạn chế việc xói mòn do mưa hoặc tưới cây.
- Với những cây trồng mới và thay thế sử dụng cây Sao đen hoặc loại cây phù hợp với điều kiện sống trên vỉa hè. Cây trồng có đường kính thân ≥ 15cm, chiều cao phát triển 6÷8m.
4.5. Các công trình hạ tầng kỹ thuật trên vỉa hè:
a) Hệ thống thoát nước.
- Kết cấu: Cống xây gạch không nung VXM mác 75, dày 220, khẩu độ cống B=50cm, trát trong VXM mác 75, dày 15; móng cống bằng BTXM mác 150, dày 150 trên lớp đệm cấp phối đá dăm dày 100; Mũ mố bằng BTXM mác 200 đổ tại chỗ, tấm đan cống bằng BTCT mác 200 đúc sẵn dày 80.
- Cống qua đường có tổng chiều dài 36m; cống tròn D=60cm; ống cống BTCT mác 200, dày 80, móng cống BTXM mác 150 dày 150 trên lớp đá dăm đệm dày 100.
- Hố ga (xây dựng mới cải tạo) với khoảng cách 50m có 01 hố ga: Kích thước hố ga (1.240x1.240)mm. Kết cấu hố ga xây gạch VXM mác 75, dày 220, trát trong VXM mác 75, dày 15; móng cống bằng BTXM mác 150, dày 150 trên lớp đệm đá dăm dày 100. Nắp ga bằng tấm gang đúc sẵn, mũ mố hố ga bằng BTCT mác 250 đổ tại chỗ.
- Cửa thu nước, chắn rác:
+ Cửa thu nước kết cấu dạng hàm ếch được đặt tại mép vỉa hè thu nước vào các hố ga dọc theo tuyến rãnh thoát nước bằng 02 ống nhựa D140. Cửa thu bằng bê tông đá 1x2 mác 250, có kích thước bao ngoài (900x800)mm.
+ Lưới chắn rác kích thước (600x300x50)mm bằng thép hình được gắn vào khung thép L(50x50x5)mm.
b) Hào kỹ thuật.
- Kích thước mặt cắt ngang hào kỹ thuật (580x1.140)mm được chia làm 03 khoang với bề rộng thông thủy khoang giữa 300mm, còn 02 khoang có bề rộng thông thủy 200mm để đảm bảo cho các tuyến cấp nước, cấp điện, viễn thông thuận tiện khi sửa chữa.
- Kết cấu hào: Móng bằng BTXM mác 150, dày 150 trên lớp đệm đá dăm dày 100; Tường bao ngoài, tường chia ngăn hào xây gạch không nung VXM mác 75, dày 110; nắp đậy bằng BTCT mác 200, dày 80mm.
- Khoảng 40m bố trí 1 hố ga kỹ thuật; kích thước hố ga (1.940x1.440)mm; tường ga xây gạch VXM mác 75, trát tường trong VXM mác 75, dày 15; nắp ga bằng gang đúc, mũ mố ga kỹ thuật bằng BTCT mác 250 đổ tại chỗ.