Document: Điểm c Khoản 3 Điều 1 Quyết định 2064/QĐ-UBND Thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng trục đường nông thôn Quảng Trị 2015

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Trị", "promulgation_date": "29/09/2015", "sign_number": "2064/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đức Chính", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Trị", "promulgation_date": "29/09/2015", "sign_number": "2064/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đức Chính", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Trị", "promulgation_date": "29/09/2015", "sign_number": "2064/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đức Chính", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Trị", "promulgation_date": "29/09/2015", "sign_number": "2064/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đức Chính", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Trị", "promulgation_date": "29/09/2015", "sign_number": "2064/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đức Chính", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm c Khoản 3 Điều 1 Quyết định 2064/QĐ-UBND Thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng trục đường nông thôn Quảng Trị 2015

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thiết kế mẫu “Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nông thôn” để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với những nội dung chính như sau:
...
3. Quy mô và phương án thiết kế tuyến chiếu sáng
...
c) Bảng liệt kê phương án thiết kế tuyến chiếu sáng

Hạng mục

Đường liên xã, đường từ xã xuống thôn

Đường ngõ xóm

Ghi chú

Mặt cắt đường

Lòng đường: 3,5 m

Lòng đường: 03 m

Cột điện cách mép đường

>1,2 m

>1,2 m

Giả định

Độ cao treo đèn

6,0 m

4,0 m

Độ vươn cần đèn

1,5 m

1,0 m

Cần đèn

Cần đèn chữ L vươn 1,5 m

Cần đèn chữ L vươn 1,0 m

Tay bắt cần đèn

TBCĐ-1 -> TBCĐ-6

TBCĐ-1 -> TBCĐ-6

Tùy theo loại cột lắp đặt

Bóng đèn

Đèn Super bóng Compack 85 W

Đèn Super bóng Compack 50 W

Cáp vặn xoắn nhôm cấp nguồn

LV/ABC-2 x 16 (2 x 7/1,37) - 0,6/1 kV

LV/ABC-2 x 16 (2 x 7/1,37) - 0,6/1 kV

Dây lên đèn

CVV 2 x 1,5

CVV 2 x 1,5

Phụ kiện treo cáp vặn xoắn LV/ABC-2 x 10 (2 x 7/1,37) - 0,6/1 kV

Các cụm thiết trí treo cáp ABC1 ->ABC3

Kẹp đấu rẽ lên đèn

Kẹp răng hạ áp phù hợp với cáp LV/ABC 2 x 16

Kẹp răng hạ áp phù hợp với cáp LV/ABC 2 x 16.

Tủ điện điều khiển chiếu sáng

Điều khiển đóng cắt tự động bằng rơle thời gian

Điều khiển đóng cắt tự động bằng rơle thời gian

Content:
Bảng liệt kê phương án thiết kế tuyến chiếu sáng

Hạng mục

Đường liên xã, đường từ xã xuống thôn

Đường ngõ xóm

Ghi chú

Mặt cắt đường

Lòng đường: 3,5 m

Lòng đường: 03 m

Cột điện cách mép đường

>1,2 m

>1,2 m

Giả định

Độ cao treo đèn

6,0 m

4,0 m

Độ vươn cần đèn

1,5 m

1,0 m

Cần đèn

Cần đèn chữ L vươn 1,5 m

Cần đèn chữ L vươn 1,0 m

Tay bắt cần đèn

TBCĐ-1 -> TBCĐ-6

TBCĐ-1 -> TBCĐ-6

Tùy theo loại cột lắp đặt

Bóng đèn

Đèn Super bóng Compack 85 W

Đèn Super bóng Compack 50 W

Cáp vặn xoắn nhôm cấp nguồn

LV/ABC-2 x 16 (2 x 7/1,37) - 0,6/1 kV

LV/ABC-2 x 16 (2 x 7/1,37) - 0,6/1 kV

Dây lên đèn

CVV 2 x 1,5

CVV 2 x 1,5

Phụ kiện treo cáp vặn xoắn LV/ABC-2 x 10 (2 x 7/1,37) - 0,6/1 kV

Các cụm thiết trí treo cáp ABC1 ->ABC3

Kẹp đấu rẽ lên đèn

Kẹp răng hạ áp phù hợp với cáp LV/ABC 2 x 16

Kẹp răng hạ áp phù hợp với cáp LV/ABC 2 x 16.

Tủ điện điều khiển chiếu sáng

Điều khiển đóng cắt tự động bằng rơle thời gian

Điều khiển đóng cắt tự động bằng rơle thời gian