Document: Điểm b Khoản 2 Điều 1 Quyết định 4694/QĐ-BCT 2016 quy hoạch phát triển điện lực Bà Rịa Vũng Tàu 2016 2025

Type: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "01/12/2016", "sign_number": "4694/QĐ-BCT", "signer": "Hoàng Quốc Vượng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "01/12/2016", "sign_number": "4694/QĐ-BCT", "signer": "Hoàng Quốc Vượng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "01/12/2016", "sign_number": "4694/QĐ-BCT", "signer": "Hoàng Quốc Vượng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "01/12/2016", "sign_number": "4694/QĐ-BCT", "signer": "Hoàng Quốc Vượng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "01/12/2016", "sign_number": "4694/QĐ-BCT", "signer": "Hoàng Quốc Vượng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm b Khoản 2 Điều 1 Quyết định 4694/QĐ-BCT 2016 quy hoạch phát triển điện lực Bà Rịa Vũng Tàu 2016 2025

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110 kV do Viện Năng lượng lập với các nội dung chính như sau:
...
2. Định hướng phát triển
...
b) Tiêu chí phát triển lưới điện 110 kV trở lên:
- Cấu trúc lưới điện: lưới điện 110 kV trở lên được thiết kế đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng trong chế độ làm việc bình thường và sự cố N-1. Lưới điện 110 kV trở lên phải đảm bảo dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp.
- Đường dây 110 kV trở lên: ưu tiên sử dụng loại cột nhiều mạch để giảm hành lang tuyến.
- Trạm biến áp 110 kV trở lên: được thiết kế với cấu hình quy mô trên hai máy biến áp.
- Tiết diện dây dẫn:
+ Các đường dây 500 kV: sử dụng dây dẫn phân pha có tiết diện tối thiểu từ 4xACSR330 mm2
+ Các đường dây 220 kV: sử dụng dây dẫn phân pha, tiết diện tối thiểu từ 2xACSR400 mm2 trở lên;
+ Các đường dây 110 kV: sử dụng dây dẫn tiết diện từ 400 mm2 trở lên, hoặc dây phân pha tiết diện từ 2x240 mm2 trở lên;
- Gam máy biến áp: sử dụng gam máy biến áp công suất 250 MVA trở lên cho cấp điện áp 220 kV; 40, 63 MVA hoặc lớn hơn cho cấp điện áp 110 kV; đối với các trạm phụ tải của khách hàng, gam máy đặt tùy theo quy mô công suất sử dụng. Công suất cụ thể từng trạm được chọn phù hợp với nhu cầu công suất và đảm bảo chế độ vận hành bình thường mang tải không vượt quá 75 % công suất định mức.
- Hỗ trợ cấp diện giữa các trạm 110 kV được thực hiện bằng các đường dây mạch vòng trung áp 22 kV.

Content:
Tiêu chí phát triển lưới điện 110 kV trở lên:
- Cấu trúc lưới điện: lưới điện 110 kV trở lên được thiết kế đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng trong chế độ làm việc bình thường và sự cố N-1. Lưới điện 110 kV trở lên phải đảm bảo dự phòng cho phát triển ở giai đoạn kế tiếp.
- Đường dây 110 kV trở lên: ưu tiên sử dụng loại cột nhiều mạch để giảm hành lang tuyến.
- Trạm biến áp 110 kV trở lên: được thiết kế với cấu hình quy mô trên hai máy biến áp.
- Tiết diện dây dẫn:
+ Các đường dây 500 kV: sử dụng dây dẫn phân pha có tiết diện tối thiểu từ 4xACSR330 mm2
+ Các đường dây 220 kV: sử dụng dây dẫn phân pha, tiết diện tối thiểu từ 2xACSR400 mm2 trở lên;
+ Các đường dây 110 kV: sử dụng dây dẫn tiết diện từ 400 mm2 trở lên, hoặc dây phân pha tiết diện từ 2x240 mm2 trở lên;
- Gam máy biến áp: sử dụng gam máy biến áp công suất 250 MVA trở lên cho cấp điện áp 220 kV; 40, 63 MVA hoặc lớn hơn cho cấp điện áp 110 kV; đối với các trạm phụ tải của khách hàng, gam máy đặt tùy theo quy mô công suất sử dụng. Công suất cụ thể từng trạm được chọn phù hợp với nhu cầu công suất và đảm bảo chế độ vận hành bình thường mang tải không vượt quá 75 % công suất định mức.
- Hỗ trợ cấp diện giữa các trạm 110 kV được thực hiện bằng các đường dây mạch vòng trung áp 22 kV.