Document: Điều 1 Quyết định 3674/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế dự toán hạng mục công trình đường dây hạ thế cấp điện cho nhà tạm giữ Công an thành phố Vũng Tàu

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "22/10/2007", "sign_number": "3674/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "22/10/2007", "sign_number": "3674/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "22/10/2007", "sign_number": "3674/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "22/10/2007", "sign_number": "3674/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "22/10/2007", "sign_number": "3674/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 3674/QĐ-UBND phê duyệt thiết kế dự toán hạng mục công trình đường dây hạ thế cấp điện cho nhà tạm giữ Công an thành phố Vũng Tàu có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế - dự toán hạng mục công trình đường dây hạ thế cấp điện cho Nhà tạm giữ - Công an thành phố Vũng Tàu, thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà tạm giữ - Công an thành phố Vũng Tàu.
2. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật - dự toán: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng Nam Việt.
4. Địa điểm xây dựng: phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.
5. Các tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế:

STT

Tên tiêu chuẩn

Ký hiệu

1

Tiêu chuẩn thiết kế về tải trọng và tác động

TCVN – 2737-95

2

Quy phạm trang bị điện I
Quy phạm trang bị điện II
Quy phạm trang bị điện III
Quy phạm trang bị điện IV

11TCVN-18-2006
11TCVN-19-2006
11TCVN-20-2006
11TCVN-21-2006

3

Cột bê tông cốt thép – kết cấu cốt thép

TCVN-356-2005

4

Quy định kỹ thuật điện nông thôn

QĐKT.ĐNT-2006

5

Tiêu chuẩn cáp điện

IEC 227-2, IEC 332-1

6

Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng

18 TCVN-02-92

6. Quy mô công trình:
- Đường dây hạ thế: 260 m.
7. Giải pháp kỹ thuật:
- Tổng chiều dài tuyến hạ thế: 260 m.
- Cáp: sử dụng cáp vặn xoắn ABC 4 x 95 mm2.
- Điện áp: 220V.
- Trụ điện: sử dụng trụ bê tông lõi thép 8,5 m.
- Móng trụ: móng trụ đà cản bê tông cốt thép 1,2 m.
- Trụ, móng: sử dụng trụ bê tông cốt thép 8,5 m và móng trụ đà cản bê tông cốt thép 1,2 m.
- Tiếp địa lặp lại: sử dụng cọc tiếp địa + kẹp D16 x 2400 mm, dây tiếp địa dùng dây đồng trần M25 mm2 được luồn vào thân trụ, thực hiện tiếp đất lặp lại đường dây hạ thế.
- Các chi tiết khác được thể hiện trong thiết kế.
8. Giá trị dự toán: 63.020.767 đồng.
(Sáu mươi ba triệu, không trăm hai mươi ngàn, bảy trăm sáu mươi bảy đồng). Trong đó:
+ Chi phí xây lắp: 56.856.294 đồng;
+ Chi phí khác: 6.164.473 đồng.
Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.

Content:
Điều 1. Phê duyệt thiết kế - dự toán hạng mục công trình đường dây hạ thế cấp điện cho Nhà tạm giữ - Công an thành phố Vũng Tàu, thuộc dự án đầu tư xây dựng Nhà tạm giữ - Công an thành phố Vũng Tàu.
2. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
3. Đơn vị tư vấn lập thiết kế kỹ thuật - dự toán: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết kế Xây dựng Nam Việt.
4. Địa điểm xây dựng: phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu.
5. Các tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế:

STT

Tên tiêu chuẩn

Ký hiệu

1

Tiêu chuẩn thiết kế về tải trọng và tác động

TCVN – 2737-95

2

Quy phạm trang bị điện I
Quy phạm trang bị điện II
Quy phạm trang bị điện III
Quy phạm trang bị điện IV

11TCVN-18-2006
11TCVN-19-2006
11TCVN-20-2006
11TCVN-21-2006

3

Cột bê tông cốt thép – kết cấu cốt thép

TCVN-356-2005

4

Quy định kỹ thuật điện nông thôn

QĐKT.ĐNT-2006

5

Tiêu chuẩn cáp điện

IEC 227-2, IEC 332-1

6

Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng

18 TCVN-02-92

6. Quy mô công trình:
- Đường dây hạ thế: 260 m.
7. Giải pháp kỹ thuật:
- Tổng chiều dài tuyến hạ thế: 260 m.
- Cáp: sử dụng cáp vặn xoắn ABC 4 x 95 mm2.
- Điện áp: 220V.
- Trụ điện: sử dụng trụ bê tông lõi thép 8,5 m.
- Móng trụ: móng trụ đà cản bê tông cốt thép 1,2 m.
- Trụ, móng: sử dụng trụ bê tông cốt thép 8,5 m và móng trụ đà cản bê tông cốt thép 1,2 m.
- Tiếp địa lặp lại: sử dụng cọc tiếp địa + kẹp D16 x 2400 mm, dây tiếp địa dùng dây đồng trần M25 mm2 được luồn vào thân trụ, thực hiện tiếp đất lặp lại đường dây hạ thế.
- Các chi tiết khác được thể hiện trong thiết kế.
8. Giá trị dự toán: 63.020.767 đồng.
(Sáu mươi ba triệu, không trăm hai mươi ngàn, bảy trăm sáu mươi bảy đồng). Trong đó:
+ Chi phí xây lắp: 56.856.294 đồng;
+ Chi phí khác: 6.164.473 đồng.
Nguồn vốn: ngân sách tỉnh.