Document: Điều 1 Quyết định 3549/QĐ-BCT Quy hoạch đấu nối Trung tâm điện lực Long Phú

Type: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "05/07/2010", "sign_number": "3549/QĐ-BCT", "signer": "Đỗ Hữu Hào", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "05/07/2010", "sign_number": "3549/QĐ-BCT", "signer": "Đỗ Hữu Hào", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "05/07/2010", "sign_number": "3549/QĐ-BCT", "signer": "Đỗ Hữu Hào", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "05/07/2010", "sign_number": "3549/QĐ-BCT", "signer": "Đỗ Hữu Hào", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "05/07/2010", "sign_number": "3549/QĐ-BCT", "signer": "Đỗ Hữu Hào", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 3549/QĐ-BCT Quy hoạch đấu nối Trung tâm điện lực Long Phú có nội dung như sau:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch đấu nối TTĐL Long Phú vào hệ thống điện quốc gia với nội dung chính sau:
1. Cấp điện áp đấu nối: 220kV và 500kV
Cấp điện áp đấu nối cho từng tổ máy của các nhà máy nhiệt điện của TTĐL Long Phú như sau:
- NMNĐ Long Phú 1:
Tổ máy 1 (600MW) phát điện qua cấp điện áp 220kV
Tổ máy 2 (600MW) phát điện qua cấp điện áp 500kV
- NMNĐ Long Phú 2:
Tổ máy 1 (600MW) phát điện qua cấp điện áp 500kV
Tổ máy 2 (600MW) phát điện qua cấp điện áp 220kV
- NMNĐ Long Phú 3:
2 tổ máy (1000MW) phát điện qua cấp điện áp 500kV
2. Các công trình đồng bộ với TTĐL Long Phú
2.1. Đồng bộ với NMNĐ Long Phú 1:
a) Các đường dây mạch kép 500kV có tiết diện dây không nhỏ hơn 4x400mm2, tiết diện cụ thể được làm rõ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để đảm bảo truyền tải công suất TTĐL Long Phú qua cấp điện áp 500kV:
- Đường dây Long Phú – Ô Môn chiều dài khoảng 90 km.
- Đường dây Mỹ Tho – Đức Hòa chiều dài khoảng 60 km.
- Đường dây Đức Hòa – Mỹ Phước chiều dài khoảng 57 km.
b) Các đường dây 220kV, tiết diện cụ thể được làm rõ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
- Đường dây 2 mạch Long Phú – Sóc Trăng chiều dài khoảng 22km.
- Đường dây mạch kép 220kV Long Phú – Cần Thơ – Trà Nóc.
c) Sân phân phối 500kV và 220kV:
- Dự phòng vị trí đủ cho 2 máy biến áp liên lạc 500/220kV. Lắp máy biến áp liên lạc 500/220kV trong trường hợp đường dây 500kV Long Phú – Ô Môn vào chậm tiến độ so với tổ máy #2.
- Dự phòng 2 ngăn lộ 500kV để đấu nối với trung tâm điện lực khác trong khu vực.
2.2. Đồng bộ với NMNĐ Long Phú 2 và Long Phú 3:
- Máy biến áp liên lạc 500/220kV tùy thuộc vào nhu cầu phát triển phụ tải của khu vực.
3. Các công trình liên quan đến công trình đồng bộ TTĐL Long Phú
- Cần tính toán đảm bảo truyền tải hết công suất khu vực Nam sông Hậu, tiết diện đường dây 500kV Ô Môn – Thốt Nốt không nhỏ hơn 4x400mm2.
- Bố trí sân phân phối 500kV và 220kV hợp lý để thuận lợi trong việc truyền tải công suất của toàn bộ các Nhà máy nhiệt điện của TTĐL Long Phú và các Trung tâm điện lực khác.

Content:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch đấu nối TTĐL Long Phú vào hệ thống điện quốc gia với nội dung chính sau:
1. Cấp điện áp đấu nối: 220kV và 500kV
Cấp điện áp đấu nối cho từng tổ máy của các nhà máy nhiệt điện của TTĐL Long Phú như sau:
- NMNĐ Long Phú 1:
Tổ máy 1 (600MW) phát điện qua cấp điện áp 220kV
Tổ máy 2 (600MW) phát điện qua cấp điện áp 500kV
- NMNĐ Long Phú 2:
Tổ máy 1 (600MW) phát điện qua cấp điện áp 500kV
Tổ máy 2 (600MW) phát điện qua cấp điện áp 220kV
- NMNĐ Long Phú 3:
2 tổ máy (1000MW) phát điện qua cấp điện áp 500kV
2. Các công trình đồng bộ với TTĐL Long Phú
2.1. Đồng bộ với NMNĐ Long Phú 1:
a) Các đường dây mạch kép 500kV có tiết diện dây không nhỏ hơn 4x400mm2, tiết diện cụ thể được làm rõ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư để đảm bảo truyền tải công suất TTĐL Long Phú qua cấp điện áp 500kV:
- Đường dây Long Phú – Ô Môn chiều dài khoảng 90 km.
- Đường dây Mỹ Tho – Đức Hòa chiều dài khoảng 60 km.
- Đường dây Đức Hòa – Mỹ Phước chiều dài khoảng 57 km.
b) Các đường dây 220kV, tiết diện cụ thể được làm rõ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư:
- Đường dây 2 mạch Long Phú – Sóc Trăng chiều dài khoảng 22km.
- Đường dây mạch kép 220kV Long Phú – Cần Thơ – Trà Nóc.
c) Sân phân phối 500kV và 220kV:
- Dự phòng vị trí đủ cho 2 máy biến áp liên lạc 500/220kV. Lắp máy biến áp liên lạc 500/220kV trong trường hợp đường dây 500kV Long Phú – Ô Môn vào chậm tiến độ so với tổ máy #2.
- Dự phòng 2 ngăn lộ 500kV để đấu nối với trung tâm điện lực khác trong khu vực.
2.2. Đồng bộ với NMNĐ Long Phú 2 và Long Phú 3:
- Máy biến áp liên lạc 500/220kV tùy thuộc vào nhu cầu phát triển phụ tải của khu vực.
3. Các công trình liên quan đến công trình đồng bộ TTĐL Long Phú
- Cần tính toán đảm bảo truyền tải hết công suất khu vực Nam sông Hậu, tiết diện đường dây 500kV Ô Môn – Thốt Nốt không nhỏ hơn 4x400mm2.
- Bố trí sân phân phối 500kV và 220kV hợp lý để thuận lợi trong việc truyền tải công suất của toàn bộ các Nhà máy nhiệt điện của TTĐL Long Phú và các Trung tâm điện lực khác.