Document: Điểm c Khoản 6 Điều 1 Quyết định 2130/QĐ-UBND quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng Lào Cai 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Lào Cai", "promulgation_date": "04/07/2016", "sign_number": "2130/QĐ-UBND", "signer": "Đặng Xuân Phong", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Lào Cai", "promulgation_date": "04/07/2016", "sign_number": "2130/QĐ-UBND", "signer": "Đặng Xuân Phong", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Lào Cai", "promulgation_date": "04/07/2016", "sign_number": "2130/QĐ-UBND", "signer": "Đặng Xuân Phong", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Lào Cai", "promulgation_date": "04/07/2016", "sign_number": "2130/QĐ-UBND", "signer": "Đặng Xuân Phong", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Lào Cai", "promulgation_date": "04/07/2016", "sign_number": "2130/QĐ-UBND", "signer": "Đặng Xuân Phong", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm c Khoản 6 Điều 1 Quyết định 2130/QĐ-UBND quy hoạch chung xây dựng đô thị Phố Ràng Lào Cai 2016

Điều 1. :
...
6. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
...
c) Quy hoạch cấp nước:
- Tiêu chuẩn cấp nước: Nước sinh hoạt đợt đầu: 100l/ng,ngđ, dài hạn 120l/ng.ngđ. Nước công cộng 10% Qsh. Nước dự phòng rò rỉ 20%.
- Nhu cầu dùng nước đến năm 2030: 5.000 m3/ngđ.
- Nguồn nước: Hiện tại thị trấn Phố Ràng đã được sử dụng nước sạch với nguồn nước mặt lấy từ sông Chảy. Qua quá trình khảo sát nguồn nước từ sông Chảy có chất lượng và lưu lượng đảm bảo mở rộng và nâng công suất nhà máy.
- Vị trí và công suất trạm xử lý:
+ Vị trí xây dựng trạm xử lý nước cấp được đặt tại vị trí hiện trạng khu vực cạnh sông Chảy.
+ Công suất trạm xử lý giai đoạn đến năm 2030 là: 5.000 m3/ngđ. Trong đó công suất trạm xử lý hiện trạng là 1.200 m3/ngđ và mở rộng năng công suất trạm xử lý thêm 3.800 m3/ngđ.
+ Công nghệ xử lý nước: TB I → Bể trộn, phản ứng, lắng đứng → Bể lọc nhanh → Bể chứa
- Phương án cấp nước:
+ Mạng lưới đường ống cấp nước:
Mạng lưới đường ống cấp nước thiết kế theo mạng vòng kết hợp mạng nhánh có đường kính ống D80mm - D300mm đảm bảo hiệu quả cấp nước liên tục và đầy đủ. Trên cơ sở khảo sát hiện trạng thực tế mạng lưới cấp nước khu vực thị trấn Phố Ràng vẫn còn tốt đảm bảo sử dụng trong thời gian dài. Xây dựng mới tuyến đường ống cấp nước chính được thiết kế theo nguyên tắc mạch vòng, được tính toán thủy lực đảm bảo lượng nước chuyển và áp lực trong giờ dùng nước lớn nhất khi có cháy.
+ Áp lực nước: Dùng bơm biến tần để điều tiết nước theo nhu cầu sử dụng. Áp lực nước tại các nút chính đối với mạng hiện trạng là 8m, đối với mạng xây dựng mới là 15m để đảm bảo cấp nước cho nhà hai tầng, các khu vực cao tầng hơn đặt trạm bơm tăng áp cục bộ.
+ Yêu cầu kỹ thuật đối với các tuyến cấp nước.
Các tuyến cấp nước được bố trí đi dưới vỉa hè. Sử dụng ống gang, ống HDPE, kết hợp với ống TTK hiện trạng. Độ sâu chôn ống tính từ mặt đất tới đỉnh ống phụ thuộc vào đường kính ống. Đường kính ống D300mm độ sâu chôn ống 1.2m, ống D100mm độ sâu chôn ống 0.8m, các loại ống khác có đường kính nhỏ hơn độ sâu chôn ống 0.6m
- Mạng lưới cấp nước chữa cháy sử dụng áp lực thấp với áp lực tự do >=10m. Chọn số đám cháy xảy ra cùng một lúc là 2 đám, với lưu lượng mỗi đám cháy là 20 l/s, thời gian dập tắt các đám cháy là 3 giờ.
- Biện pháp bảo vệ nguồn nước: Trong bán kính khu vực bảo vệ ≥100 m tính từ vị trí lấy nước xuống hạ lưu và 500m lưu vực trên thượng nguồn: không được xây dựng, sản xuất, nuôi trồng, tắm giặt, đào hố rác, xả thải...; ngoài bán kính 100 m tính từ vị trí lấy xuống hạ lưu, có thể được xây dựng, trồng cấy; cần có các biện pháp kỹ thuật đảm bảo hệ thống thoát nước thải được dẫn ra hệ thống cống bên ngoài, không dẫn về phía sông Chảy đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối nguồn nước, cấm các tác động có thể làm bẩn, ô nhiễm nguồn nước.

Content:
Quy hoạch cấp nước:
- Tiêu chuẩn cấp nước: Nước sinh hoạt đợt đầu: 100l/ng,ngđ, dài hạn 120l/ng.ngđ. Nước công cộng 10% Qsh. Nước dự phòng rò rỉ 20%.
- Nhu cầu dùng nước đến năm 2030: 5.000 m3/ngđ.
- Nguồn nước: Hiện tại thị trấn Phố Ràng đã được sử dụng nước sạch với nguồn nước mặt lấy từ sông Chảy. Qua quá trình khảo sát nguồn nước từ sông Chảy có chất lượng và lưu lượng đảm bảo mở rộng và nâng công suất nhà máy.
- Vị trí và công suất trạm xử lý:
+ Vị trí xây dựng trạm xử lý nước cấp được đặt tại vị trí hiện trạng khu vực cạnh sông Chảy.
+ Công suất trạm xử lý giai đoạn đến năm 2030 là: 5.000 m3/ngđ. Trong đó công suất trạm xử lý hiện trạng là 1.200 m3/ngđ và mở rộng năng công suất trạm xử lý thêm 3.800 m3/ngđ.
+ Công nghệ xử lý nước: TB I → Bể trộn, phản ứng, lắng đứng → Bể lọc nhanh → Bể chứa
- Phương án cấp nước:
+ Mạng lưới đường ống cấp nước:
Mạng lưới đường ống cấp nước thiết kế theo mạng vòng kết hợp mạng nhánh có đường kính ống D80mm - D300mm đảm bảo hiệu quả cấp nước liên tục và đầy đủ. Trên cơ sở khảo sát hiện trạng thực tế mạng lưới cấp nước khu vực thị trấn Phố Ràng vẫn còn tốt đảm bảo sử dụng trong thời gian dài. Xây dựng mới tuyến đường ống cấp nước chính được thiết kế theo nguyên tắc mạch vòng, được tính toán thủy lực đảm bảo lượng nước chuyển và áp lực trong giờ dùng nước lớn nhất khi có cháy.
+ Áp lực nước: Dùng bơm biến tần để điều tiết nước theo nhu cầu sử dụng. Áp lực nước tại các nút chính đối với mạng hiện trạng là 8m, đối với mạng xây dựng mới là 15m để đảm bảo cấp nước cho nhà hai tầng, các khu vực cao tầng hơn đặt trạm bơm tăng áp cục bộ.
+ Yêu cầu kỹ thuật đối với các tuyến cấp nước.
Các tuyến cấp nước được bố trí đi dưới vỉa hè. Sử dụng ống gang, ống HDPE, kết hợp với ống TTK hiện trạng. Độ sâu chôn ống tính từ mặt đất tới đỉnh ống phụ thuộc vào đường kính ống. Đường kính ống D300mm độ sâu chôn ống 1.2m, ống D100mm độ sâu chôn ống 0.8m, các loại ống khác có đường kính nhỏ hơn độ sâu chôn ống 0.6m
- Mạng lưới cấp nước chữa cháy sử dụng áp lực thấp với áp lực tự do >=10m. Chọn số đám cháy xảy ra cùng một lúc là 2 đám, với lưu lượng mỗi đám cháy là 20 l/s, thời gian dập tắt các đám cháy là 3 giờ.
- Biện pháp bảo vệ nguồn nước: Trong bán kính khu vực bảo vệ ≥100 m tính từ vị trí lấy nước xuống hạ lưu và 500m lưu vực trên thượng nguồn: không được xây dựng, sản xuất, nuôi trồng, tắm giặt, đào hố rác, xả thải...; ngoài bán kính 100 m tính từ vị trí lấy xuống hạ lưu, có thể được xây dựng, trồng cấy; cần có các biện pháp kỹ thuật đảm bảo hệ thống thoát nước thải được dẫn ra hệ thống cống bên ngoài, không dẫn về phía sông Chảy đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối nguồn nước, cấm các tác động có thể làm bẩn, ô nhiễm nguồn nước.