Document: Điều 1 Quyết định 2064/QĐ-UBND Thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng trục đường nông thôn Quảng Trị 2015

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Trị", "promulgation_date": "29/09/2015", "sign_number": "2064/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đức Chính", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Trị", "promulgation_date": "29/09/2015", "sign_number": "2064/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đức Chính", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Trị", "promulgation_date": "29/09/2015", "sign_number": "2064/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đức Chính", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Trị", "promulgation_date": "29/09/2015", "sign_number": "2064/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đức Chính", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Quảng Trị", "promulgation_date": "29/09/2015", "sign_number": "2064/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đức Chính", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 2064/QĐ-UBND Thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng trục đường nông thôn Quảng Trị 2015 có nội dung như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thiết kế mẫu “Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nông thôn” để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với những nội dung chính như sau:
1. Tên công trình
Thiết kế mẫu Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nông thôn.
2. Mục đích thiết kế
Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nông thôn bảo đảm chiếu sáng về đêm cho các tuyến đường, chất lượng chiếu sáng đạt tiêu chí nông thôn mới.
Thiết kế mẫu điện chiếu sáng cho các trục đường nông thôn bao gồm: giải pháp bố trí đèn, cáp cấp nguồn, điều khiển chiếu sáng, dự toán cho 01 km chiếu sáng.
3. Quy mô và phương án thiết kế tuyến chiếu sáng
a) Phân loại đường
- Đường liên xã, đường từ xã xuống thôn với đường cấp VI;
+ Tốc độ thiết kế 30 km/h;
+ Chiều rộng phân đường xe chạy: ≥ 3,5 m/làn xe;
+ Chiều rộng lề và lề gia cố: Đối với đồng bằng 2 x 1,5 m; đối với miền núi 2 x 1,25 m;
+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường đối với vùng đồng bằng: 6,5 m;
+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường đối với vùng miền núi: 6,0 m.
- Đường ngõ xóm với chiều rộng mặt đường: ≥ 3,0 m.
b) Yêu cầu chiếu sáng
Theo tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn mới hệ thống chiếu sáng đường cho các điểm dân cư nông thôn gồm: khu vực trung tâm, đường liên thôn, xóm phải đạt chỉ tiêu tối thiểu:
- Độ chói trung bình trên mặt đường: 0,2 - 0,4 Cd/m2;
- Độ rọi trung bình trên mặt đường: 5 - 8 lux.
c) Bảng liệt kê phương án thiết kế tuyến chiếu sáng

Hạng mục

Đường liên xã, đường từ xã xuống thôn

Đường ngõ xóm

Ghi chú

Mặt cắt đường

Lòng đường: 3,5 m

Lòng đường: 03 m

Cột điện cách mép đường

>1,2 m

>1,2 m

Giả định

Độ cao treo đèn

6,0 m

4,0 m

Độ vươn cần đèn

1,5 m

1,0 m

Cần đèn

Cần đèn chữ L vươn 1,5 m

Cần đèn chữ L vươn 1,0 m

Tay bắt cần đèn

TBCĐ-1 -> TBCĐ-6

TBCĐ-1 -> TBCĐ-6

Tùy theo loại cột lắp đặt

Bóng đèn

Đèn Super bóng Compack 85 W

Đèn Super bóng Compack 50 W

Cáp vặn xoắn nhôm cấp nguồn

LV/ABC-2 x 16 (2 x 7/1,37) - 0,6/1 kV

LV/ABC-2 x 16 (2 x 7/1,37) - 0,6/1 kV

Dây lên đèn

CVV 2 x 1,5

CVV 2 x 1,5

Phụ kiện treo cáp vặn xoắn LV/ABC-2 x 10 (2 x 7/1,37) - 0,6/1 kV

Các cụm thiết trí treo cáp ABC1 ->ABC3

Kẹp đấu rẽ lên đèn

Kẹp răng hạ áp phù hợp với cáp LV/ABC 2 x 16

Kẹp răng hạ áp phù hợp với cáp LV/ABC 2 x 16.

Tủ điện điều khiển chiếu sáng

Điều khiển đóng cắt tự động bằng rơle thời gian

Điều khiển đóng cắt tự động bằng rơle thời gian

4. Giá thành xây dựng
Giá thành xây dựng các công trình được xây dựng trên cơ sở định mức nguyên, vật liệu, đơn giá nhân công, máy thi công theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước dùng trong xây dựng cơ bản (Chi tiết giá thành theo hồ sơ thiết kế mẫu).
5. Phạm vi áp dụng
Thiết kế mẫu trên được áp dụng cho các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các công trình được lồng ghép với các chương trình, dự án khác trên phạm vi toàn tỉnh. Khuyến khích áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn do các cá nhân, tổ chức tự nguyện đóng góp.

Content:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thiết kế mẫu “Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nông thôn” để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với những nội dung chính như sau:
1. Tên công trình
Thiết kế mẫu Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nông thôn.
2. Mục đích thiết kế
Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nông thôn bảo đảm chiếu sáng về đêm cho các tuyến đường, chất lượng chiếu sáng đạt tiêu chí nông thôn mới.
Thiết kế mẫu điện chiếu sáng cho các trục đường nông thôn bao gồm: giải pháp bố trí đèn, cáp cấp nguồn, điều khiển chiếu sáng, dự toán cho 01 km chiếu sáng.
3. Quy mô và phương án thiết kế tuyến chiếu sáng
a) Phân loại đường
- Đường liên xã, đường từ xã xuống thôn với đường cấp VI;
+ Tốc độ thiết kế 30 km/h;
+ Chiều rộng phân đường xe chạy: ≥ 3,5 m/làn xe;
+ Chiều rộng lề và lề gia cố: Đối với đồng bằng 2 x 1,5 m; đối với miền núi 2 x 1,25 m;
+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường đối với vùng đồng bằng: 6,5 m;
+ Chiều rộng mặt cắt ngang đường đối với vùng miền núi: 6,0 m.
- Đường ngõ xóm với chiều rộng mặt đường: ≥ 3,0 m.
b) Yêu cầu chiếu sáng
Theo tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn mới hệ thống chiếu sáng đường cho các điểm dân cư nông thôn gồm: khu vực trung tâm, đường liên thôn, xóm phải đạt chỉ tiêu tối thiểu:
- Độ chói trung bình trên mặt đường: 0,2 - 0,4 Cd/m2;
- Độ rọi trung bình trên mặt đường: 5 - 8 lux.
c) Bảng liệt kê phương án thiết kế tuyến chiếu sáng

Hạng mục

Đường liên xã, đường từ xã xuống thôn

Đường ngõ xóm

Ghi chú

Mặt cắt đường

Lòng đường: 3,5 m

Lòng đường: 03 m

Cột điện cách mép đường

>1,2 m

>1,2 m

Giả định

Độ cao treo đèn

6,0 m

4,0 m

Độ vươn cần đèn

1,5 m

1,0 m

Cần đèn

Cần đèn chữ L vươn 1,5 m

Cần đèn chữ L vươn 1,0 m

Tay bắt cần đèn

TBCĐ-1 -> TBCĐ-6

TBCĐ-1 -> TBCĐ-6

Tùy theo loại cột lắp đặt

Bóng đèn

Đèn Super bóng Compack 85 W

Đèn Super bóng Compack 50 W

Cáp vặn xoắn nhôm cấp nguồn

LV/ABC-2 x 16 (2 x 7/1,37) - 0,6/1 kV

LV/ABC-2 x 16 (2 x 7/1,37) - 0,6/1 kV

Dây lên đèn

CVV 2 x 1,5

CVV 2 x 1,5

Phụ kiện treo cáp vặn xoắn LV/ABC-2 x 10 (2 x 7/1,37) - 0,6/1 kV

Các cụm thiết trí treo cáp ABC1 ->ABC3

Kẹp đấu rẽ lên đèn

Kẹp răng hạ áp phù hợp với cáp LV/ABC 2 x 16

Kẹp răng hạ áp phù hợp với cáp LV/ABC 2 x 16.

Tủ điện điều khiển chiếu sáng

Điều khiển đóng cắt tự động bằng rơle thời gian

Điều khiển đóng cắt tự động bằng rơle thời gian

4. Giá thành xây dựng
Giá thành xây dựng các công trình được xây dựng trên cơ sở định mức nguyên, vật liệu, đơn giá nhân công, máy thi công theo chế độ, chính sách hiện hành của nhà nước dùng trong xây dựng cơ bản (Chi tiết giá thành theo hồ sơ thiết kế mẫu).
5. Phạm vi áp dụng
Thiết kế mẫu trên được áp dụng cho các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các công trình được lồng ghép với các chương trình, dự án khác trên phạm vi toàn tỉnh. Khuyến khích áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn do các cá nhân, tổ chức tự nguyện đóng góp.