Document: Khoản 8 Điều 1 Quyết định 3290/QĐ-UBND Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 500 chỉnh trang khu đô thị Cần Thơ 2016

Type: {"issuing_agency": "Thành phố Cần Thơ", "promulgation_date": "27/10/2016", "sign_number": "3290/QĐ-UBND", "signer": "Võ Thành Thống", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Thành phố Cần Thơ", "promulgation_date": "27/10/2016", "sign_number": "3290/QĐ-UBND", "signer": "Võ Thành Thống", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Thành phố Cần Thơ", "promulgation_date": "27/10/2016", "sign_number": "3290/QĐ-UBND", "signer": "Võ Thành Thống", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Thành phố Cần Thơ", "promulgation_date": "27/10/2016", "sign_number": "3290/QĐ-UBND", "signer": "Võ Thành Thống", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Thành phố Cần Thơ", "promulgation_date": "27/10/2016", "sign_number": "3290/QĐ-UBND", "signer": "Võ Thành Thống", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 8 Điều 1 Quyết định 3290/QĐ-UBND Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1 500 chỉnh trang khu đô thị Cần Thơ 2016

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (phê duyệt quy hoạch điều chỉnh) chỉnh trang khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, (đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2015), với nội dung như sau:
...
8. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
a) Quy hoạch san nền và thoát nước mưa.
- Cốt xây dựng công trình: ≥+2,5m (hệ cao độ Quốc gia Hòn Dấu).
- Thoát nước mặt: Thu gom bằng hệ thống cống kín, loại ống được sử dụng: ống bê tông cốt thép đúc sẵn D600 và D800. Nước mưa được thu gom và trả về rạch tự nhiên rạch Sao và rạch Sơn.
b) Giao thông.
- Giao thông chính trong khu quy hoạch là tuyến đường Phạm Ngũ Lão nối Mậu Thân có lộ giới 20 m, đường số 6 có lộ giới 20m (lòng đường là 10m; lề đường là 5m x 2).
- Các tuyến đường nội bộ số 01, 03 và 04 có lộ giới 15m (lòng đường là 9m; lề đường là 3m x 2).
- Các tuyến đường giao thông nội bộ số 02, 05, 08, 09 và 10 có lộ giới là 13m (lòng đường là 7m; lề đường là 3m x 2).
- Các tuyến giao thông hiện hữu: là tuyến hẻm đấu nối vào các khu dân cư hiện hữu có lộ giới 4m.
c) Cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng công cộng.
- Nguồn điện: Nguồn điện được cấp từ lưới trung thế hiện hữu trên đường Mậu Thân.
- Tuyến trung thế: được đấu nối vào tuyến trung thế nằm trên đường Mậu Thân, để đảm bảo mỹ quan và an toàn trong khu vực nói riêng và cho đô thị nói chung, tuyến trung thế được thiết kế đi ngầm. Các xuất tuyến được bố trí thành mạng dọc theo các trục lộ giao thông và phải đảm bảo hành lang an toàn cho tuyến trong đó tuân thủ theo các Quy chuẩn ngành. Loại dây sử dụng là cáp ngầm CXV/SE-DSTA 24kV.
- Tuyến hạ thế: Từ tủ điện hạ thế trong trạm biến áp hợp bộ, tuyến hạ thế nhánh chính đi ngầm bằng cáp CXV/DSTA (các đặc điểm kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn IEC) cáp luồn trong ống HDPE chịu lực và cấp đến các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực. Từ tủ điện phân phối thứ cấp phát triển các nhánh cấp điện cho hộ tiêu thụ. Tủ điện loại ngoài trời, làm bằng vật liệu tôn mạ kẽm, vị trí tủ trên vỉa hè. Mương cáp hạ thế có dạng hình thang, kích thước đáy lớn từ 600mm đến 900mm, đáy nhỏ từ 400mm đến 700mm, bên trên có dấu hiệu báo cáp ngầm.
- Trạm biến thế: Xây mới 03 trạm biến áp phân phối loại hợp bộ, tổng dung lượng trạm: 2.500kVA.
- Hệ thống cấp điện chiếu sáng công cộng: Tuyến chiếu sáng được bố trí dọc theo trục giao thông các tuyến chính được xây mới bằng đèn cao áp 250W sử dụng trụ bác giác STK hình côn. Hệ thống chiếu sáng được thiết kế tự động đóng cắt ở 2 chế độ (có thể điều chỉnh theo thời gian hoặc theo mùa). Chiều dài tuyến chiếu sáng 1 nhánh xây mới: 3,1 km.
d) Cấp nước:
- Nguồn nước được lấy từ nhà máy nước Cần Thơ 1 thông qua tuyến ống đường Mậu Thân.
- Lưu lượng nước sinh hoạt Qsh=551,628 m3/ngày đêm.
- Lưu lượng QMax
= 1.118,34 m3/ngày đêm.
- Nước cung cấp đảm bảo tiêu chuẩn sinh hoạt, đủ lưu lượng, áp yêu cầu đúng qui định hiện hành.
- Trên mạng cấp nước có bố trí các trụ cấp nước cứu hỏa (khoảng cách giữa các trụ không quá 150m).
đ) Thoát nước thải sinh hoạt:
- Nước sau khi sử dụng sinh hoạt được thu và xử lý vi sinh bằng bể tự hoại tại chân công trình trước khi dẫn ra cống chung thu gom vào hệ thống xử lý nước thải của thành phố. Hệ thống thoát nước thải là hệ thống kín với các hình thức: Ống bê tông cốt thép D300, D500, mương B300.
- Hệ thống mương thu gom theo hẻm kỹ thuật và bố trí dưới vỉa hè đường giao thông chính.
e) Thu gom chất thải rắn:
- Chỉ tiêu thu gom chất thải rắn: 1,3 kg/người.ngày.
- Lượng rác tính toán: 2,846 tấn/ngày đêm.
- Thu gom hàng ngày đến trạm trung chuyển rác của quận.
g) Hệ thống thông tin liên lạc: Hệ thống đường dây được bố trí ngầm theo hệ thống kỹ thuật và được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện thành phố Cần Thơ.

Content:
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
a) Quy hoạch san nền và thoát nước mưa.
- Cốt xây dựng công trình: ≥+2,5m (hệ cao độ Quốc gia Hòn Dấu).
- Thoát nước mặt: Thu gom bằng hệ thống cống kín, loại ống được sử dụng: ống bê tông cốt thép đúc sẵn D600 và D800. Nước mưa được thu gom và trả về rạch tự nhiên rạch Sao và rạch Sơn.
b) Giao thông.
- Giao thông chính trong khu quy hoạch là tuyến đường Phạm Ngũ Lão nối Mậu Thân có lộ giới 20 m, đường số 6 có lộ giới 20m (lòng đường là 10m; lề đường là 5m x 2).
- Các tuyến đường nội bộ số 01, 03 và 04 có lộ giới 15m (lòng đường là 9m; lề đường là 3m x 2).
- Các tuyến đường giao thông nội bộ số 02, 05, 08, 09 và 10 có lộ giới là 13m (lòng đường là 7m; lề đường là 3m x 2).
- Các tuyến giao thông hiện hữu: là tuyến hẻm đấu nối vào các khu dân cư hiện hữu có lộ giới 4m.
c) Cấp điện sinh hoạt và chiếu sáng công cộng.
- Nguồn điện: Nguồn điện được cấp từ lưới trung thế hiện hữu trên đường Mậu Thân.
- Tuyến trung thế: được đấu nối vào tuyến trung thế nằm trên đường Mậu Thân, để đảm bảo mỹ quan và an toàn trong khu vực nói riêng và cho đô thị nói chung, tuyến trung thế được thiết kế đi ngầm. Các xuất tuyến được bố trí thành mạng dọc theo các trục lộ giao thông và phải đảm bảo hành lang an toàn cho tuyến trong đó tuân thủ theo các Quy chuẩn ngành. Loại dây sử dụng là cáp ngầm CXV/SE-DSTA 24kV.
- Tuyến hạ thế: Từ tủ điện hạ thế trong trạm biến áp hợp bộ, tuyến hạ thế nhánh chính đi ngầm bằng cáp CXV/DSTA (các đặc điểm kỹ thuật phù hợp với tiêu chuẩn IEC) cáp luồn trong ống HDPE chịu lực và cấp đến các tủ phân phối thứ cấp trong khu vực. Từ tủ điện phân phối thứ cấp phát triển các nhánh cấp điện cho hộ tiêu thụ. Tủ điện loại ngoài trời, làm bằng vật liệu tôn mạ kẽm, vị trí tủ trên vỉa hè. Mương cáp hạ thế có dạng hình thang, kích thước đáy lớn từ 600mm đến 900mm, đáy nhỏ từ 400mm đến 700mm, bên trên có dấu hiệu báo cáp ngầm.
- Trạm biến thế: Xây mới 03 trạm biến áp phân phối loại hợp bộ, tổng dung lượng trạm: 2.500kVA.
- Hệ thống cấp điện chiếu sáng công cộng: Tuyến chiếu sáng được bố trí dọc theo trục giao thông các tuyến chính được xây mới bằng đèn cao áp 250W sử dụng trụ bác giác STK hình côn. Hệ thống chiếu sáng được thiết kế tự động đóng cắt ở 2 chế độ (có thể điều chỉnh theo thời gian hoặc theo mùa). Chiều dài tuyến chiếu sáng 1 nhánh xây mới: 3,1 km.
d) Cấp nước:
- Nguồn nước được lấy từ nhà máy nước Cần Thơ 1 thông qua tuyến ống đường Mậu Thân.
- Lưu lượng nước sinh hoạt Qsh=551,628 m3/ngày đêm.
- Lưu lượng QMax
= 1.118,34 m3/ngày đêm.
- Nước cung cấp đảm bảo tiêu chuẩn sinh hoạt, đủ lưu lượng, áp yêu cầu đúng qui định hiện hành.
- Trên mạng cấp nước có bố trí các trụ cấp nước cứu hỏa (khoảng cách giữa các trụ không quá 150m).
đ) Thoát nước thải sinh hoạt:
- Nước sau khi sử dụng sinh hoạt được thu và xử lý vi sinh bằng bể tự hoại tại chân công trình trước khi dẫn ra cống chung thu gom vào hệ thống xử lý nước thải của thành phố. Hệ thống thoát nước thải là hệ thống kín với các hình thức: Ống bê tông cốt thép D300, D500, mương B300.
- Hệ thống mương thu gom theo hẻm kỹ thuật và bố trí dưới vỉa hè đường giao thông chính.
e) Thu gom chất thải rắn:
- Chỉ tiêu thu gom chất thải rắn: 1,3 kg/người.ngày.
- Lượng rác tính toán: 2,846 tấn/ngày đêm.
- Thu gom hàng ngày đến trạm trung chuyển rác của quận.
g) Hệ thống thông tin liên lạc: Hệ thống đường dây được bố trí ngầm theo hệ thống kỹ thuật và được ghép nối vào mạng viễn thông của Bưu điện thành phố Cần Thơ.