Document: Điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định 3186/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực Sơn La 2016 2025

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Sơn La", "promulgation_date": "31/12/2016", "sign_number": "3186/QĐ-UBND", "signer": "Cầm Ngọc Minh", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Sơn La", "promulgation_date": "31/12/2016", "sign_number": "3186/QĐ-UBND", "signer": "Cầm Ngọc Minh", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Sơn La", "promulgation_date": "31/12/2016", "sign_number": "3186/QĐ-UBND", "signer": "Cầm Ngọc Minh", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Sơn La", "promulgation_date": "31/12/2016", "sign_number": "3186/QĐ-UBND", "signer": "Cầm Ngọc Minh", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Sơn La", "promulgation_date": "31/12/2016", "sign_number": "3186/QĐ-UBND", "signer": "Cầm Ngọc Minh", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm b Khoản 1 Điều 1 Quyết định 3186/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực Sơn La 2016 2025

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần 2: Quy hoạch lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV, với các nội dung chính sau:
1. Định hướng phát triển lưới điện
1.1. Định hướng chung
- Phát triển lưới điện truyền tải và phân phối phải gắn với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của vùng và của từng địa phương trong vùng, đảm bảo chất lượng điện và độ tin cậy cung cấp điện ngày càng được nâng cao.
- Phát triển lưới điện 220kV và 110kV: Hoàn thiện mạng lưới điện khu vực nhằm nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo lưới điện trung áp và điện khí hóa nông thôn.
- Phát triển đường dây truyền tải điện có dự phòng cho phát triển lâu dài. Đối với thành phố, các trung tâm phụ tải lớn, sơ đồ lưới điện phải có độ dự trữ và tính linh hoạt cao hơn; thực hiện việc hiện đại hóa lưới điện tại thành phố, hạn chế tác động xấu đến cảnh quan, môi trường.
- Từng bước hiện đại hóa lưới điện, cải tạo, nâng cấp các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và tự động hóa của lưới điện, nghiên cứu sử dụng các thiết bị FACTS, SVC để nâng cao giới hạn truyền tải; từng bước hiện đại hóa hệ thống điều khiển lưới điện.
1.2. Tiêu chí phát triển lưới điện trung áp
...
b) Tiết diện dây dẫn
- Đường dây 35kV:
+ Đường trục: Dùng dây dẫn có tiết diện 120mm2.
+ Đường nhánh: Dùng dây dẫn có tiết diện 70mm2, một số vùng sâu vùng xa có thể dùng tiết diện 50mm2.
- Đường dây 22kV khu vực trung tâm các Thành phố và trung tâm các huyện:
+ Đường trục: Sử dụng cáp ngầm tiết diện 240mm2 hoặc đường dây nổi, cáp bọc trung thế với cấp cách điện tương ứng với tiết diện 150mm2.
+ Cáp ngầm được xây dựng tại khu trung tâm thành phố nơi có yêu cầu cao về mỹ quan đô thị và các khu đô thị mới; có tiết diện 240mm2.
+ Đường nhánh: Dùng dây dẫn có tiết diện 95mm2.
- Đường dây 22kV khu vực ngoại thành và các huyện:
+ Đường trục: Dùng dây dẫn có tiết diện 120mm2.
+ Đường nhánh: Dùng dây dẫn có tiết diện 70mm2.
- Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung:
+ Đường trục: Sử dụng cáp ngầm tiết diện 240mm2 hoặc đường dây nổi với tiết diện 150mm2.
+ Đường nhánh: Dùng dây dẫn có tiết diện 95mm2.

Content:
Tiết diện dây dẫn
- Đường dây 35kV:
+ Đường trục: Dùng dây dẫn có tiết diện 120mm2.
+ Đường nhánh: Dùng dây dẫn có tiết diện 70mm2, một số vùng sâu vùng xa có thể dùng tiết diện 50mm2.
- Đường dây 22kV khu vực trung tâm các Thành phố và trung tâm các huyện:
+ Đường trục: Sử dụng cáp ngầm tiết diện 240mm2 hoặc đường dây nổi, cáp bọc trung thế với cấp cách điện tương ứng với tiết diện 150mm2.
+ Cáp ngầm được xây dựng tại khu trung tâm thành phố nơi có yêu cầu cao về mỹ quan đô thị và các khu đô thị mới; có tiết diện 240mm2.
+ Đường nhánh: Dùng dây dẫn có tiết diện 95mm2.
- Đường dây 22kV khu vực ngoại thành và các huyện:
+ Đường trục: Dùng dây dẫn có tiết diện 120mm2.
+ Đường nhánh: Dùng dây dẫn có tiết diện 70mm2.
- Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung:
+ Đường trục: Sử dụng cáp ngầm tiết diện 240mm2 hoặc đường dây nổi với tiết diện 150mm2.
+ Đường nhánh: Dùng dây dẫn có tiết diện 95mm2.