Document: Điều 4 Thông tư 14/2018/TT-BTNMT quy trình công tác thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn mới nhất

Type: {"issuing_agency": "Bộ Tài nguyên và Môi trường", "promulgation_date": "18/10/2018", "sign_number": "14/2018/TT-BTNMT", "signer": "Lê Công Thành", "type": "Thông tư"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Bộ Tài nguyên và Môi trường", "promulgation_date": "18/10/2018", "sign_number": "14/2018/TT-BTNMT", "signer": "Lê Công Thành", "type": "Thông tư"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Bộ Tài nguyên và Môi trường", "promulgation_date": "18/10/2018", "sign_number": "14/2018/TT-BTNMT", "signer": "Lê Công Thành", "type": "Thông tư"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Bộ Tài nguyên và Môi trường", "promulgation_date": "18/10/2018", "sign_number": "14/2018/TT-BTNMT", "signer": "Lê Công Thành", "type": "Thông tư"}
Signer: {"issuing_agency": "Bộ Tài nguyên và Môi trường", "promulgation_date": "18/10/2018", "sign_number": "14/2018/TT-BTNMT", "signer": "Lê Công Thành", "type": "Thông tư"}

Full Text:
Điều 4 Thông tư 14/2018/TT-BTNMT quy trình công tác thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn mới nhất có nội dung như sau:

Điều 4. Giám sát hoạt động hệ thống phụ trợ phòng máy chủ dùng cho chuyên ngành khí tượng thủy văn
1. Giám sát hệ thống camera:
a) Kiểm tra phần cứng camera, đầu ghi hình và cáp truyền tín hiệu;
b) Kiểm tra tính năng kỹ thuật phần mềm quản lý, điều khiển camera và phân vùng lưu trữ dữ liệu hình ảnh;
c) Theo dõi liên tục hoạt động của hệ thống.
2. Hệ thống giám sát môi trường:
a) Kiểm tra sơ bộ các thiết bị thành phần của hệ thống;
b) Kiểm tra trạng thái tín hiệu của các cảm biến đưa về hệ thống giám sát tập trung;
c) Kiểm tra, phân tích tập tin nhật ký của hệ thống;
d) Theo dõi liên tục hoạt động của hệ thống.
3. Giám sát hệ thống nguồn điện lưới:
a) Kiểm tra các thông số nguồn điện;
b) Theo dõi hoạt động của các tủ cấp điện lưới.
4. Giám sát hệ thống UPS:
a) Kiểm tra sơ bộ các bất thường có khả năng gây hư hỏng UPS;
b) Kiểm tra các thông số kỹ thuật của UPS;
c) Theo dõi các thông số kỹ thuật của UPS thông qua phần mềm quản lý giám sát.
5. Giám sát hệ thống phòng cháy, chữa cháy:
a) Kiểm tra sơ bộ tình trạng bên ngoài của hệ thống, dấu hiệu hư hỏng, kết nối giữa các thành phần thiết bị, nguồn cấp;
b) Kiểm tra bình ắc quy;
c) Kiểm tra áp suất bình khí;
d) Kiểm tra chức năng chuyển nguồn tự động của hệ thống;
đ) Phân tích các cảnh báo lỗi hệ thống trên màn hình hiển thị của tủ điều khiển;
e) Theo dõi liên tục hoạt động của hệ thống.
6. Giám sát hệ thống điều hòa:
a) Kiểm tra hoạt động của quạt dàn lạnh;
b) Kiểm tra hoạt động của quạt đảo;
c) Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm qua bảng điều khiển;
d) Thực hiện luân phiên chuyển đổi hoạt động giữa các điều hòa.
7. Chế độ thực hiện:
a) Chế độ giám sát thực hiện liên tục 24/24 giờ, chia làm 03 ca;
b) Chế độ kiểm tra sơ bộ thực hiện 2 lần/ca;
c) Sau mỗi ca làm việc ghi nhật ký giám sát hoạt động hệ thống phụ trợ phòng máy chủ dùng cho chuyên ngành khí tượng thủy văn.

Content:
Điều 4. Giám sát hoạt động hệ thống phụ trợ phòng máy chủ dùng cho chuyên ngành khí tượng thủy văn
1. Giám sát hệ thống camera:
a) Kiểm tra phần cứng camera, đầu ghi hình và cáp truyền tín hiệu;
b) Kiểm tra tính năng kỹ thuật phần mềm quản lý, điều khiển camera và phân vùng lưu trữ dữ liệu hình ảnh;
c) Theo dõi liên tục hoạt động của hệ thống.
2. Hệ thống giám sát môi trường:
a) Kiểm tra sơ bộ các thiết bị thành phần của hệ thống;
b) Kiểm tra trạng thái tín hiệu của các cảm biến đưa về hệ thống giám sát tập trung;
c) Kiểm tra, phân tích tập tin nhật ký của hệ thống;
d) Theo dõi liên tục hoạt động của hệ thống.
3. Giám sát hệ thống nguồn điện lưới:
a) Kiểm tra các thông số nguồn điện;
b) Theo dõi hoạt động của các tủ cấp điện lưới.
4. Giám sát hệ thống UPS:
a) Kiểm tra sơ bộ các bất thường có khả năng gây hư hỏng UPS;
b) Kiểm tra các thông số kỹ thuật của UPS;
c) Theo dõi các thông số kỹ thuật của UPS thông qua phần mềm quản lý giám sát.
5. Giám sát hệ thống phòng cháy, chữa cháy:
a) Kiểm tra sơ bộ tình trạng bên ngoài của hệ thống, dấu hiệu hư hỏng, kết nối giữa các thành phần thiết bị, nguồn cấp;
b) Kiểm tra bình ắc quy;
c) Kiểm tra áp suất bình khí;
d) Kiểm tra chức năng chuyển nguồn tự động của hệ thống;
đ) Phân tích các cảnh báo lỗi hệ thống trên màn hình hiển thị của tủ điều khiển;
e) Theo dõi liên tục hoạt động của hệ thống.
6. Giám sát hệ thống điều hòa:
a) Kiểm tra hoạt động của quạt dàn lạnh;
b) Kiểm tra hoạt động của quạt đảo;
c) Kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm qua bảng điều khiển;
d) Thực hiện luân phiên chuyển đổi hoạt động giữa các điều hòa.
7. Chế độ thực hiện:
a) Chế độ giám sát thực hiện liên tục 24/24 giờ, chia làm 03 ca;
b) Chế độ kiểm tra sơ bộ thực hiện 2 lần/ca;
c) Sau mỗi ca làm việc ghi nhật ký giám sát hoạt động hệ thống phụ trợ phòng máy chủ dùng cho chuyên ngành khí tượng thủy văn.