Document: Điểm d Khoản 4 Điều 1 Quyết định 2029/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Nam Đình Vũ Hải Phòng 2016

Type: {"issuing_agency": "Thành phố Hải Phòng", "promulgation_date": "20/09/2016", "sign_number": "2029/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Tùng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Thành phố Hải Phòng", "promulgation_date": "20/09/2016", "sign_number": "2029/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Tùng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Thành phố Hải Phòng", "promulgation_date": "20/09/2016", "sign_number": "2029/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Tùng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Thành phố Hải Phòng", "promulgation_date": "20/09/2016", "sign_number": "2029/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Tùng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Thành phố Hải Phòng", "promulgation_date": "20/09/2016", "sign_number": "2029/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Tùng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm d Khoản 4 Điều 1 Quyết định 2029/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Nam Đình Vũ Hải Phòng 2016

Điều 1. Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2) - nay là Khu công nghiệp DEEP-C2A (với tính chất quy hoạch phân khu khu chức năng đặc thù) với những nội dung sau:
...
4. Hệ thống cấp điện.
...
d) Hệ thống lưới điện.
- Lưới điện cao áp 110kV:
+ Dự kiến xây dựng đường dây nổi 110kV từ trạm biến áp Nam Đình Vũ 1 đến trạm biến áp 110kV dự kiến với chiều dài khoảng 1750m (khoảng 11 cột). Sử dụng đường dây nổi ASCR hai mạch có tiết diện 240mm2 (ASCR 240/30mm2).
- Lưới điện trung thế 22kV:
+ Giải pháp: dự kiến sử dụng phương pháp cấp điện mạch vòng kín, vận hành hở kết hợp với lưới điện trung áp 22kV đi ngầm.
+ Nguồn 22kV từ trạm biến áp 110/22kV cấp đến các trạm cắt dự kiến bằng hai đường cáp ngầm 22kV tiết diện AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240mm2 cho các trạm cắt 1, 2, 3, 4, 5 (02 đường cáp ngầm dự kiến cấp nguồn cho cả khu II). Để tăng khả năng dự phòng giữa hai mạch vòng 1 và 2, dự kiến liên kết bằng một đường cáp ngầm 22kV-A/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240mm2.
e) Quy hoạch hệ thống chiếu sáng.
- Nguồn cấp: Công suất tính toán cho hệ thống chiếu sáng: 119,5kW. Hệ thống chiếu sáng được cấp nguồn trực tiếp từ các trạm biến áp TBA CS1, 2, 3, 4: 22/0,4kV công suất 30kVA/trạm, tổng công suất trạm 120kVA (trạm biến áp 1, 2 dùng cho chiếu sáng cả khu II).
- Phương pháp chiếu sáng.
+ Đường giao thông mặt cắt 1-1 dự kiến bố trí chiếu sáng cần đơn, chiếu sáng hai bên vỉa hè.
+ Đường giao thông mặt cắt 2-2, 3-3, 3’-3’, 3”-3”, 4-4, 5-5, 6-6, 6’-6’, 7-7, 8-8, 9-9 dự kiến bố trí chiếu sáng cần đơn, chiếu sáng một bên vỉa hè.
+ Tại các đảo giao thông sử dụng dàn đèn LED chiếu sáng.

Content:
Hệ thống lưới điện.
- Lưới điện cao áp 110kV:
+ Dự kiến xây dựng đường dây nổi 110kV từ trạm biến áp Nam Đình Vũ 1 đến trạm biến áp 110kV dự kiến với chiều dài khoảng 1750m (khoảng 11 cột). Sử dụng đường dây nổi ASCR hai mạch có tiết diện 240mm2 (ASCR 240/30mm2).
- Lưới điện trung thế 22kV:
+ Giải pháp: dự kiến sử dụng phương pháp cấp điện mạch vòng kín, vận hành hở kết hợp với lưới điện trung áp 22kV đi ngầm.
+ Nguồn 22kV từ trạm biến áp 110/22kV cấp đến các trạm cắt dự kiến bằng hai đường cáp ngầm 22kV tiết diện AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240mm2 cho các trạm cắt 1, 2, 3, 4, 5 (02 đường cáp ngầm dự kiến cấp nguồn cho cả khu II). Để tăng khả năng dự phòng giữa hai mạch vòng 1 và 2, dự kiến liên kết bằng một đường cáp ngầm 22kV-A/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x240mm2.
e) Quy hoạch hệ thống chiếu sáng.
- Nguồn cấp: Công suất tính toán cho hệ thống chiếu sáng: 119,5kW. Hệ thống chiếu sáng được cấp nguồn trực tiếp từ các trạm biến áp TBA CS1, 2, 3, 4: 22/0,4kV công suất 30kVA/trạm, tổng công suất trạm 120kVA (trạm biến áp 1, 2 dùng cho chiếu sáng cả khu II).
- Phương pháp chiếu sáng.
+ Đường giao thông mặt cắt 1-1 dự kiến bố trí chiếu sáng cần đơn, chiếu sáng hai bên vỉa hè.
+ Đường giao thông mặt cắt 2-2, 3-3, 3’-3’, 3”-3”, 4-4, 5-5, 6-6, 6’-6’, 7-7, 8-8, 9-9 dự kiến bố trí chiếu sáng cần đơn, chiếu sáng một bên vỉa hè.
+ Tại các đảo giao thông sử dụng dàn đèn LED chiếu sáng.