Document: Điểm e Khoản 15 Điều 1 Quyết định 1053/QĐ-UBND hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình Bảo tàng Bình Định 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm e Khoản 15 Điều 1 Quyết định 1053/QĐ-UBND hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình Bảo tàng Bình Định 2016

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán Công trình: Tổ hợp Không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học, với các nội dung như sau:
...
15. Nội dung xây dựng hạng mục công trình:
15.1. Hạng mục San nền, Móng khung bê tông cốt thép:
UBND tỉnh đã phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán hạng mục: San nền, Móng và Khung bê tông cốt thép tại Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 12/8/2015. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chiều dài cọc đại trà (Theo kết quả đóng cọc thử) có tăng lên so với hồ sơ thiết kế đã được duyệt. Khối lượng và chi phí thi công hạng mục cọc BTCT công trình theo khối lượng hoàn công thực tế đã nghiệm thu.
15.2. Hạng mục Hoàn thiện kiến trúc, nội thất, không gian trưng bày nhà vòm và Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống vận hành:
...
e) Giải pháp thiết kế cấp, thoát nước:
- Hệ thống cấp nước:
+ Nguồn cấp nước: Đấu nối từ hệ thống cấp nước khu vực có đường kính DN50 vào bể nước ngầm dự trữ cấp nước sinh hoạt + chữa cháy, sử dụng bơm biến tần cung cấp đến các khu vực sử dụng nước và tưới cây. Lắp đặt tuyến ống cấp nước trực tiếp vào công trình trong trường hợp áp lực nước đảm bảo.
+ Dùng ống uPVC-Φ50 cấp nước vào bể nước ngầm qua đồng hồ tổng Φ50. Dùng 02 máy bơm trục ngang li tâm biến tần công suất Qb=10m3/h, Hb=30m, Pđc=4KW cung cấp nước cho các khu WC và cấp nước tưới cỏ. Ống cấp nước PPR-Φ75 cấp nước cho các khu WC trong khu không gian. Hệ thống ống PPR-Φ20 → Φ40 cấp nước cho tưới cây cỏ ngoài vườn.
- Hệ thống thoát nước:
+ Thoát nước thải: Ống thoát nước phân, tiểu thu gom vào ống PVC-Φ114 được đưa xuống dưới sàn tầng trệt, gom vào bể tự hoại. Sau đó đưa ra hố ga nước bẩn ngoài nhà. Nước thải lavabo, giặt và thu sàn được gom về ống PVC-Φ114, sau đó xả trực tiếp ra hố ga nước bẩn ngoài nhà (hoặc đổ vào ngăn thứ 3 bể tự hoại). Ống thông tắc đặt đầu tuyến ống nhánh (nằm treo trần dưới khu WC). Ống thông tắc ống đứng đặt ở tầng trệt và tầng trên cùng. Hệ thống thông hơi đứng PVC-Φ90 vượt mái 0.7 m và thông hơi nhánh Φ42. Hệ thống thông hơi bể tự hoại PVC-Φ90 đi riêng.
+ Thoát nước mưa: Nguồn nước mưa: Nước mưa thu từ mái công trình được đưa xuống tầng trệt bởi hệ thống ống nhựa uPVC-D114 và được gom vào ống uPVC-D220 rồi xả vào mương thu nước mưa xung quanh nhà. Từ mương nối với hệ thống ống thoát nước mưa ngoài nhà đi dọc đường nội bộ rồi xả vào mương thoát nước hiện hữu ngoài công trình.

Content:
Giải pháp thiết kế cấp, thoát nước:
- Hệ thống cấp nước:
+ Nguồn cấp nước: Đấu nối từ hệ thống cấp nước khu vực có đường kính DN50 vào bể nước ngầm dự trữ cấp nước sinh hoạt + chữa cháy, sử dụng bơm biến tần cung cấp đến các khu vực sử dụng nước và tưới cây. Lắp đặt tuyến ống cấp nước trực tiếp vào công trình trong trường hợp áp lực nước đảm bảo.
+ Dùng ống uPVC-Φ50 cấp nước vào bể nước ngầm qua đồng hồ tổng Φ50. Dùng 02 máy bơm trục ngang li tâm biến tần công suất Qb=10m3/h, Hb=30m, Pđc=4KW cung cấp nước cho các khu WC và cấp nước tưới cỏ. Ống cấp nước PPR-Φ75 cấp nước cho các khu WC trong khu không gian. Hệ thống ống PPR-Φ20 → Φ40 cấp nước cho tưới cây cỏ ngoài vườn.
- Hệ thống thoát nước:
+ Thoát nước thải: Ống thoát nước phân, tiểu thu gom vào ống PVC-Φ114 được đưa xuống dưới sàn tầng trệt, gom vào bể tự hoại. Sau đó đưa ra hố ga nước bẩn ngoài nhà. Nước thải lavabo, giặt và thu sàn được gom về ống PVC-Φ114, sau đó xả trực tiếp ra hố ga nước bẩn ngoài nhà (hoặc đổ vào ngăn thứ 3 bể tự hoại). Ống thông tắc đặt đầu tuyến ống nhánh (nằm treo trần dưới khu WC). Ống thông tắc ống đứng đặt ở tầng trệt và tầng trên cùng. Hệ thống thông hơi đứng PVC-Φ90 vượt mái 0.7 m và thông hơi nhánh Φ42. Hệ thống thông hơi bể tự hoại PVC-Φ90 đi riêng.
+ Thoát nước mưa: Nguồn nước mưa: Nước mưa thu từ mái công trình được đưa xuống tầng trệt bởi hệ thống ống nhựa uPVC-D114 và được gom vào ống uPVC-D220 rồi xả vào mương thu nước mưa xung quanh nhà. Từ mương nối với hệ thống ống thoát nước mưa ngoài nhà đi dọc đường nội bộ rồi xả vào mương thoát nước hiện hữu ngoài công trình.