Document: Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 03/2010/TT-BCT  bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Type: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "22/01/2010", "sign_number": "03/2010/TT-BCT", "signer": "Đỗ Hữu Hào", "type": "Thông tư"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "22/01/2010", "sign_number": "03/2010/TT-BCT", "signer": "Đỗ Hữu Hào", "type": "Thông tư"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "22/01/2010", "sign_number": "03/2010/TT-BCT", "signer": "Đỗ Hữu Hào", "type": "Thông tư"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "22/01/2010", "sign_number": "03/2010/TT-BCT", "signer": "Đỗ Hữu Hào", "type": "Thông tư"}
Signer: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "22/01/2010", "sign_number": "03/2010/TT-BCT", "signer": "Đỗ Hữu Hào", "type": "Thông tư"}

Full Text:
Điểm b Khoản 1 Điều 5 Thông tư 03/2010/TT-BCT  bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp

Điều 5. Nối đất phòng, tránh điện cảm ứng
1. Phạm vi nối đất
...
b) Cấp điện áp 500kV: Trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện đến 60m tính từ mép dây dẫn ngoài hoặc dưới cùng.

Content:
Cấp điện áp 500kV: Trong và ngoài hành lang an toàn lưới điện đến 60m tính từ mép dây dẫn ngoài hoặc dưới cùng.