Document: Điểm b Khoản 15 Điều 1 Quyết định 1053/QĐ-UBND hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình Bảo tàng Bình Định 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm b Khoản 15 Điều 1 Quyết định 1053/QĐ-UBND hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình Bảo tàng Bình Định 2016

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán Công trình: Tổ hợp Không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học, với các nội dung như sau:
...
15. Nội dung xây dựng hạng mục công trình:
15.1. Hạng mục San nền, Móng khung bê tông cốt thép:
UBND tỉnh đã phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán hạng mục: San nền, Móng và Khung bê tông cốt thép tại Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 12/8/2015. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chiều dài cọc đại trà (Theo kết quả đóng cọc thử) có tăng lên so với hồ sơ thiết kế đã được duyệt. Khối lượng và chi phí thi công hạng mục cọc BTCT công trình theo khối lượng hoàn công thực tế đã nghiệm thu.
15.2. Hạng mục Hoàn thiện kiến trúc, nội thất, không gian trưng bày nhà vòm và Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống vận hành:
...
b) Giải pháp thiết kế hệ thống điện:
- Xây dựng mới trạm biến áp 3 pha 560KVA 22/0.4KV cấp điện cho công trình. Nguồn điện cấp cho trạm biến áp lấy từ lưới điện trung thế hiện hữu phía trước công trình thuộc lưới điện quốc gia. Lắp đặt máy phát điện diezen 3 pha 600KVA làm nguồn điện dự phòng khi mất điện lưới hoặc sự cố máy biến áp. Máy phát điện đặt trong nhà bảo vệ.
- Hệ thống chiếu sáng chủ yếu sử dụng đèn Led, các bộ đèn được bố trí theo kiến trúc. Hệ thống chiếu sáng sân vườn sử dụng các bộ đèn đường bóng Led và đèn âm đất tại thảm cỏ.
- Hệ thống nối đất: Hệ thống tiếp địa được xây dựng bởi các cọc thép mạ đồng Ø16-L2400 chôn xuống đất, dây tiếp đất sử dụng cáp đồng trần M95. Điện trở tản của hệ thống tiếp đất phải nhỏ hơn 4 Ohm.

Content:
Giải pháp thiết kế hệ thống điện:
- Xây dựng mới trạm biến áp 3 pha 560KVA 22/0.4KV cấp điện cho công trình. Nguồn điện cấp cho trạm biến áp lấy từ lưới điện trung thế hiện hữu phía trước công trình thuộc lưới điện quốc gia. Lắp đặt máy phát điện diezen 3 pha 600KVA làm nguồn điện dự phòng khi mất điện lưới hoặc sự cố máy biến áp. Máy phát điện đặt trong nhà bảo vệ.
- Hệ thống chiếu sáng chủ yếu sử dụng đèn Led, các bộ đèn được bố trí theo kiến trúc. Hệ thống chiếu sáng sân vườn sử dụng các bộ đèn đường bóng Led và đèn âm đất tại thảm cỏ.
- Hệ thống nối đất: Hệ thống tiếp địa được xây dựng bởi các cọc thép mạ đồng Ø16-L2400 chôn xuống đất, dây tiếp đất sử dụng cáp đồng trần M95. Điện trở tản của hệ thống tiếp đất phải nhỏ hơn 4 Ohm.