Document: Khoản 16 Điều 1 Quyết định 6949/QĐ-BCT phê duyệt đề án Quy hoạch đấu nối các trung tâm

Type: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "30/12/2010", "sign_number": "6949/QĐ-BCT", "signer": "Hoàng Quốc Vượng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "30/12/2010", "sign_number": "6949/QĐ-BCT", "signer": "Hoàng Quốc Vượng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "30/12/2010", "sign_number": "6949/QĐ-BCT", "signer": "Hoàng Quốc Vượng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "30/12/2010", "sign_number": "6949/QĐ-BCT", "signer": "Hoàng Quốc Vượng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Bộ Công thương", "promulgation_date": "30/12/2010", "sign_number": "6949/QĐ-BCT", "signer": "Hoàng Quốc Vượng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 16 Điều 1 Quyết định 6949/QĐ-BCT phê duyệt đề án Quy hoạch đấu nối các trung tâm

Điều 1. Phê duyệt đề án Quy hoạch đấu nối các trung tâm điện lực vào hệ thống điện quốc gia do Viện Năng lượng lập và hiệu chỉnh tháng 9 năm 2010 với nội dung chính sau:
...
16. Trung tâm điện lực Duyên Hải tại phía hạ lưu kênh Chánh Bố, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh công suất 4400MW
16.1. Cấp điện áp đấu nối: 220kV và 500kV
- NMNĐ Duyên Hải 1:
Tổ 1 – công suất 600MW – cấp điện áp 220 kV
Tổ 2 – công suất 600MW – cấp điện áp 500 kV
- NMNĐ Duyên Hải 2
Tổ 1 – công suất 600MW – cấp điện áp 500kV
Tổ 2 – công suất 600MW – cấp điện áp 220 kV
- NMNĐ Duyên Hải 3: công suất 3*660MW – cấp điện áp 500 kV
16.2. Các công trình đồng bộ
16.2.1. Đồng bộ NMNĐ Duyên Hải 1
- Đường dây mạch kép 500kV TTĐL Duyên Hải – Mỹ Tho chiều dài khoảng 115 km, dây phân pha 6 hoặc 8, tiết diện không nhỏ hơn 2400mm2.
- Trạm biến áp 500/220kV Duyên Hải công suất 1x450MVA.
- Đường dây 4 mạch 220kV Duyên Hải – Trà Vinh chiều dài khoảng 40 km, tiết diện không nhỏ hơn 800mm2.
- Đường dây mạch kép 220kV Trà Vinh – Mỏ Cày chiều dài khoảng 40 km, tiết diện 2x500mm2
- Đường dây mạch kép 220kV Mỏ Cày – Bến Tre chiều dài khoảng 18 km, tiết diện không nhỏ hơn 2x330mm2.
- Cải tạo đường dây mạch đơn 220kV Bến Tre – Mỹ Tho chiều dài khoảng 16 km thành mạch kép, tiết diện không nhỏ hơn 3x330mm2.
- Đường dây mạch kép 220kV Trà Vinh – Vĩnh Long chiều dài khoảng 60 km, tiết diện 2x330km2
16.2.2. Đồng bộ NMNĐ Duyên Hải 2
- Đường dây mạch kép 220kV Vĩnh Long – Cai Lậy chiều dài khoảng 60 km, tiết diện không nhỏ hơn 800mm2.
16.2.3. Đồng bộ NMNĐ Duyên Hải 3
- Đường dây mạch kép 500kV Mỹ Tho – Đức Hòa chiều dài khoảng 60 km, dây phân pha không nhỏ hơn 8, tiết diện không nhỏ hơn 2400mm2.
- Trạm biến áp 500/220kV Đức Hòa công suất 2x900MVA.

Content:
Trung tâm điện lực Duyên Hải tại phía hạ lưu kênh Chánh Bố, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh công suất 4400MW
16.1. Cấp điện áp đấu nối: 220kV và 500kV
- NMNĐ Duyên Hải 1:
Tổ 1 – công suất 600MW – cấp điện áp 220 kV
Tổ 2 – công suất 600MW – cấp điện áp 500 kV
- NMNĐ Duyên Hải 2
Tổ 1 – công suất 600MW – cấp điện áp 500kV
Tổ 2 – công suất 600MW – cấp điện áp 220 kV
- NMNĐ Duyên Hải 3: công suất 3*660MW – cấp điện áp 500 kV
16.2. Các công trình đồng bộ
16.2.1. Đồng bộ NMNĐ Duyên Hải 1
- Đường dây mạch kép 500kV TTĐL Duyên Hải – Mỹ Tho chiều dài khoảng 115 km, dây phân pha 6 hoặc 8, tiết diện không nhỏ hơn 2400mm2.
- Trạm biến áp 500/220kV Duyên Hải công suất 1x450MVA.
- Đường dây 4 mạch 220kV Duyên Hải – Trà Vinh chiều dài khoảng 40 km, tiết diện không nhỏ hơn 800mm2.
- Đường dây mạch kép 220kV Trà Vinh – Mỏ Cày chiều dài khoảng 40 km, tiết diện 2x500mm2
- Đường dây mạch kép 220kV Mỏ Cày – Bến Tre chiều dài khoảng 18 km, tiết diện không nhỏ hơn 2x330mm2.
- Cải tạo đường dây mạch đơn 220kV Bến Tre – Mỹ Tho chiều dài khoảng 16 km thành mạch kép, tiết diện không nhỏ hơn 3x330mm2.
- Đường dây mạch kép 220kV Trà Vinh – Vĩnh Long chiều dài khoảng 60 km, tiết diện 2x330km2
16.2.2. Đồng bộ NMNĐ Duyên Hải 2
- Đường dây mạch kép 220kV Vĩnh Long – Cai Lậy chiều dài khoảng 60 km, tiết diện không nhỏ hơn 800mm2.
16.2.3. Đồng bộ NMNĐ Duyên Hải 3
- Đường dây mạch kép 500kV Mỹ Tho – Đức Hòa chiều dài khoảng 60 km, dây phân pha không nhỏ hơn 8, tiết diện không nhỏ hơn 2400mm2.
- Trạm biến áp 500/220kV Đức Hòa công suất 2x900MVA.