Document: Điểm c Khoản 7 Điều 1 Quyết định 1435/QĐ-UBND xây dựng Cụm công nghiệp Tân Dĩnh Phi Mô Lạng Giang Bắc Giang 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "09/09/2016", "sign_number": "1435/QĐ-UBND", "signer": "Dương Văn Thái", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "09/09/2016", "sign_number": "1435/QĐ-UBND", "signer": "Dương Văn Thái", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "09/09/2016", "sign_number": "1435/QĐ-UBND", "signer": "Dương Văn Thái", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "09/09/2016", "sign_number": "1435/QĐ-UBND", "signer": "Dương Văn Thái", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "09/09/2016", "sign_number": "1435/QĐ-UBND", "signer": "Dương Văn Thái", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm c Khoản 7 Điều 1 Quyết định 1435/QĐ-UBND xây dựng Cụm công nghiệp Tân Dĩnh Phi Mô Lạng Giang Bắc Giang 2016

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tân Dĩnh - Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỷ lệ 1/500 với các nội dung sau:
...
7. Giải pháp tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật.
...
c) Thoát nước:
Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được thiết kế riêng hoàn toàn.
* Hệ thống thoát nước mưa:
Hướng thoát nước: Toàn bộ khu vực thoát nước về phía Đông thoát ra mương tiêu Cầu Thảo;
Nước mưa trong các lô đất, trên đường được thu qua các hố ga thu nước bố trí dọc trên các tuyến đường về các tuyến cống thoát nước chung;
Đường kính cống thoát nước được thiết kế căn cứ vào lưu lượng nước mưa, cống được dùng là cống ly tâm có đường kính từ D400 - D800;
Hệ thống giếng thu được bố trí cách nhau 30 - 60m và kết hợp các điểm chuyển hướng tuyến; các hố thu được thiết kế là hố thu hàm ếch;
Độ dốc thoát nước tối thiểu i = 1/D.
* Hệ thống thoát nước thải:
Hướng thoát nước thải: Nước thải của khu vực được thoát về phía Đông của khu quy hoạch và thoát về trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp, công suất trạm xử lý 450m3/ngđ;
Nước thải sản xuất, sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, bể xử lý của các nhà máy sau đó được thu gom, tập trung về trạm xử lý của cụm công nghiệp, giá trị các thông số ô nhiễm sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra môi trường;
Hệ thống thoát nước thải có đường kính D400. Hệ thống hố ga được bố trí cách nhau 30 - 50m;
Độ dốc thoát nước tối thiểu i = 1/D.

Content:
Thoát nước:
Hệ thống thoát nước mưa và nước thải được thiết kế riêng hoàn toàn.
* Hệ thống thoát nước mưa:
Hướng thoát nước: Toàn bộ khu vực thoát nước về phía Đông thoát ra mương tiêu Cầu Thảo;
Nước mưa trong các lô đất, trên đường được thu qua các hố ga thu nước bố trí dọc trên các tuyến đường về các tuyến cống thoát nước chung;
Đường kính cống thoát nước được thiết kế căn cứ vào lưu lượng nước mưa, cống được dùng là cống ly tâm có đường kính từ D400 - D800;
Hệ thống giếng thu được bố trí cách nhau 30 - 60m và kết hợp các điểm chuyển hướng tuyến; các hố thu được thiết kế là hố thu hàm ếch;
Độ dốc thoát nước tối thiểu i = 1/D.
* Hệ thống thoát nước thải:
Hướng thoát nước thải: Nước thải của khu vực được thoát về phía Đông của khu quy hoạch và thoát về trạm xử lý nước thải của cụm công nghiệp, công suất trạm xử lý 450m3/ngđ;
Nước thải sản xuất, sinh hoạt được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại, bể xử lý của các nhà máy sau đó được thu gom, tập trung về trạm xử lý của cụm công nghiệp, giá trị các thông số ô nhiễm sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cột A, QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra môi trường;
Hệ thống thoát nước thải có đường kính D400. Hệ thống hố ga được bố trí cách nhau 30 - 50m;
Độ dốc thoát nước tối thiểu i = 1/D.