Document: Điểm i Khoản 15 Điều 1 Quyết định 1053/QĐ-UBND hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình Bảo tàng Bình Định 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm i Khoản 15 Điều 1 Quyết định 1053/QĐ-UBND hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình Bảo tàng Bình Định 2016

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán Công trình: Tổ hợp Không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học, với các nội dung như sau:
...
15. Nội dung xây dựng hạng mục công trình:
15.1. Hạng mục San nền, Móng khung bê tông cốt thép:
UBND tỉnh đã phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán hạng mục: San nền, Móng và Khung bê tông cốt thép tại Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 12/8/2015. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chiều dài cọc đại trà (Theo kết quả đóng cọc thử) có tăng lên so với hồ sơ thiết kế đã được duyệt. Khối lượng và chi phí thi công hạng mục cọc BTCT công trình theo khối lượng hoàn công thực tế đã nghiệm thu.
15.2. Hạng mục Hoàn thiện kiến trúc, nội thất, không gian trưng bày nhà vòm và Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống vận hành:
...
i) Xây dựng mới đường dây trung áp 22kV và Trạm biến áp 560kVA:
- Xây dựng mới đường dây trung áp 22 kV: có điểm đầu được đấu nối tại điểm đấu nối 22kV tại cột C60/40/11 Nhánh rẽ Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (đường dây 22kV XT 472 E20), đến vị trí C60/40/2 sử dụng cáp đồng ngầm đi đến Trạm biến áp. Cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực chôn trực tiếp trong đất. Tại các vị trí rẽ chuyển hướng bố trí hố cáp để phục vụ cho công tác vận hành bảo dưỡng, các vị trí vượt đường cáp ngầm được đi trong ống thép.
- Trạm biến áp 560kVA-22/0.4kV:
+ Vị trí trạm biến áp: được đặt trong nhà thuộc khu Nhà bảo vệ phía Nam công trình; có tường rào bao che;
+ Dung lượng máy biến áp: 560kVA-22/0.4kV;

Content:
Xây dựng mới đường dây trung áp 22kV và Trạm biến áp 560kVA:
- Xây dựng mới đường dây trung áp 22 kV: có điểm đầu được đấu nối tại điểm đấu nối 22kV tại cột C60/40/11 Nhánh rẽ Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (đường dây 22kV XT 472 E20), đến vị trí C60/40/2 sử dụng cáp đồng ngầm đi đến Trạm biến áp. Cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực chôn trực tiếp trong đất. Tại các vị trí rẽ chuyển hướng bố trí hố cáp để phục vụ cho công tác vận hành bảo dưỡng, các vị trí vượt đường cáp ngầm được đi trong ống thép.
- Trạm biến áp 560kVA-22/0.4kV:
+ Vị trí trạm biến áp: được đặt trong nhà thuộc khu Nhà bảo vệ phía Nam công trình; có tường rào bao che;
+ Dung lượng máy biến áp: 560kVA-22/0.4kV;