Document: Điểm c Khoản 9 Điều 1 Quyết định 1809/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thanh Nhật Hạ Lang Cao Bằng

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Cao Bằng", "promulgation_date": "22/12/2023", "sign_number": "1809/QĐ-UBND", "signer": "Hoàng Xuân Ánh", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Cao Bằng", "promulgation_date": "22/12/2023", "sign_number": "1809/QĐ-UBND", "signer": "Hoàng Xuân Ánh", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Cao Bằng", "promulgation_date": "22/12/2023", "sign_number": "1809/QĐ-UBND", "signer": "Hoàng Xuân Ánh", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Cao Bằng", "promulgation_date": "22/12/2023", "sign_number": "1809/QĐ-UBND", "signer": "Hoàng Xuân Ánh", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Cao Bằng", "promulgation_date": "22/12/2023", "sign_number": "1809/QĐ-UBND", "signer": "Hoàng Xuân Ánh", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm c Khoản 9 Điều 1 Quyết định 1809/QĐ-UBND 2023 điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thanh Nhật Hạ Lang Cao Bằng

Điều 1. Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đến năm 2035, tỷ lệ 1/2000, với các nội dung chủ yếu sau đây:
...
9. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
...
c) Quy hoạch cấp nước:
- Xác định nhu cầu sử dụng nước đến năm 2035: 1.350 m3/ngđ.
- Nguồn nước: sử dụng nguồn nước sạch từ trạm cấp nước sạch phía Bắc thị trấn.
- Mạng lưới cấp nước:
+ Công trình đầu mối: nâng cấp trạm cấp nước sạch tại phía Bắc khu vực thị trấn;
+ Mạng lưới đường ống: thiết kế dạng mạch vòng có đường kính D110 - D250mm. Ống cấp nước đi dưới vỉa hè, độ sâu tối thiểu từ 0,5 - 0,7 m tuỳ theo đường kính ống;
+ Cấp nước chữa cháy: Họng cứu hỏa được bố trí trên hè đường quy hoạch và được đặt trên ống HDPE D110. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa từ 120m-150m.

Content:
Quy hoạch cấp nước:
- Xác định nhu cầu sử dụng nước đến năm 2035: 1.350 m3/ngđ.
- Nguồn nước: sử dụng nguồn nước sạch từ trạm cấp nước sạch phía Bắc thị trấn.
- Mạng lưới cấp nước:
+ Công trình đầu mối: nâng cấp trạm cấp nước sạch tại phía Bắc khu vực thị trấn;
+ Mạng lưới đường ống: thiết kế dạng mạch vòng có đường kính D110 - D250mm. Ống cấp nước đi dưới vỉa hè, độ sâu tối thiểu từ 0,5 - 0,7 m tuỳ theo đường kính ống;
+ Cấp nước chữa cháy: Họng cứu hỏa được bố trí trên hè đường quy hoạch và được đặt trên ống HDPE D110. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa từ 120m-150m.