Document: Điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định 1161/QĐ-UBND phát triển điện lực thị xã Hưng Yên 2006-2010

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Hưng Yên", "promulgation_date": "29/06/2007", "sign_number": "1161/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Thanh Quán", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Hưng Yên", "promulgation_date": "29/06/2007", "sign_number": "1161/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Thanh Quán", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Hưng Yên", "promulgation_date": "29/06/2007", "sign_number": "1161/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Thanh Quán", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Hưng Yên", "promulgation_date": "29/06/2007", "sign_number": "1161/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Thanh Quán", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Hưng Yên", "promulgation_date": "29/06/2007", "sign_number": "1161/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Thanh Quán", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm c Khoản 2 Điều 1 Quyết định 1161/QĐ-UBND phát triển điện lực thị xã Hưng Yên 2006-2010

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực Thị xã Hưng Yên giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến 2015 với các nội dung chính như sau:
...
2. Quy hoạch phát triển nguồn và lưới điện:
2.1. Hệ thống lưới điện trung thế:
Nguồn điện cấp cho khu vực thị xã Hưng Yên được lấy từ TBA 110kV -110/35/22kV thị xã Hưng Yên, được cấp dự phòng từ các TBA 110kV: Kim Động, Phố Cao.
...
c) Tổn thất điện áp cho phép:
- Chế độ vận hành bình thường, tổn thất điện áp cho phép DU£ 5%.
- Chế độ lưới điện chưa ổn định sau sự cố, tổn thất điện áp DU£ 10%.
2.Máy biến áp:
- Khu vực nội thị: Sử dụng máy có công suất 250kVA, 400kVA và 630kVA.
- Khu vực ngoại thị: Sử dụng máy có công suất 180kVA, 250kVA và 400kVA.
- Kết cấu trạm:
+ Khu vực nội thị: Sử dụng trạm kios.
+ Khu vực ngoại thị: Trạm treo.
2.3. Hệ thống lưới điện hạ thế:
- Áp dụng hệ thống 3 pha 4 dây 380/220V.
- Khu vực nội thị: Các khu vực phát triển mới lưới điện hạ thế sử dụng cáp ngầm XLPE, tiết diện tối thiểu 4x120mm2 đối với đường trục và 4x95mm2 đối với đường nhánh. Đối với các khu vực đang sử dụng cáp bọc 3 pha 4 dây hoặc cáp vặn xoắn khi cải tạo sẽ ngầm hoá.
- Khu vực ngoại thị: Các khu vực phát triển mới sử dụng cáp vặn xoắn có tiết diện tối thiểu 4x120mm2 đối với đường trục và cáp 4x95mm2 đối với đường nhánh. Đối với các khu vực hiện đang sử dụng cáp bọc 3 pha 4 dây và hệ thống dây dẫn trần 3 pha 4 dây sẽ dẫn cải tạo về cáp vặn xoắn.
- Bán kính cấp điện hạ thế: Nội thị từ 200 - 300m, ngoại thị từ 400 - 600m.
- Công tơ: Sử dụng hòm công tơ composit loại 1, 2, 4, 6 công tơ và được trang bị đến từng hộ dân.

Content:
Tổn thất điện áp cho phép:
- Chế độ vận hành bình thường, tổn thất điện áp cho phép DU£ 5%.
- Chế độ lưới điện chưa ổn định sau sự cố, tổn thất điện áp DU£ 10%.
2.Máy biến áp:
- Khu vực nội thị: Sử dụng máy có công suất 250kVA, 400kVA và 630kVA.
- Khu vực ngoại thị: Sử dụng máy có công suất 180kVA, 250kVA và 400kVA.
- Kết cấu trạm:
+ Khu vực nội thị: Sử dụng trạm kios.
+ Khu vực ngoại thị: Trạm treo.
2.3. Hệ thống lưới điện hạ thế:
- Áp dụng hệ thống 3 pha 4 dây 380/220V.
- Khu vực nội thị: Các khu vực phát triển mới lưới điện hạ thế sử dụng cáp ngầm XLPE, tiết diện tối thiểu 4x120mm2 đối với đường trục và 4x95mm2 đối với đường nhánh. Đối với các khu vực đang sử dụng cáp bọc 3 pha 4 dây hoặc cáp vặn xoắn khi cải tạo sẽ ngầm hoá.
- Khu vực ngoại thị: Các khu vực phát triển mới sử dụng cáp vặn xoắn có tiết diện tối thiểu 4x120mm2 đối với đường trục và cáp 4x95mm2 đối với đường nhánh. Đối với các khu vực hiện đang sử dụng cáp bọc 3 pha 4 dây và hệ thống dây dẫn trần 3 pha 4 dây sẽ dẫn cải tạo về cáp vặn xoắn.
- Bán kính cấp điện hạ thế: Nội thị từ 200 - 300m, ngoại thị từ 400 - 600m.
- Công tơ: Sử dụng hòm công tơ composit loại 1, 2, 4, 6 công tơ và được trang bị đến từng hộ dân.