Document: Khoản 15 Điều 1 Quyết định 1053/QĐ-UBND hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình Bảo tàng Bình Định 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Định", "promulgation_date": "01/04/2016", "sign_number": "1053/QĐ-UBND", "signer": "Trần Châu", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 15 Điều 1 Quyết định 1053/QĐ-UBND hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán công trình Bảo tàng Bình Định 2016

Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Tổng dự toán Công trình: Tổ hợp Không gian khoa học, bao gồm Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học, với các nội dung như sau:
...
15. Nội dung xây dựng hạng mục công trình:
15.1. Hạng mục San nền, Móng khung bê tông cốt thép:
UBND tỉnh đã phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán hạng mục: San nền, Móng và Khung bê tông cốt thép tại Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 12/8/2015. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chiều dài cọc đại trà (Theo kết quả đóng cọc thử) có tăng lên so với hồ sơ thiết kế đã được duyệt. Khối lượng và chi phí thi công hạng mục cọc BTCT công trình theo khối lượng hoàn công thực tế đã nghiệm thu.
15.2. Hạng mục Hoàn thiện kiến trúc, nội thất, không gian trưng bày nhà vòm và Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống vận hành:
a) Các hạng mục công trình:
Tổ hợp không gian khoa học bao gồm tầng hầm, tầng trệt, tầng lửng và tầng mái.
- Tầng hầm: tổng diện tích sàn xây dựng 1.371 m2 bao gồm các phòng như: Sảnh hầm, các kho, khu WC, hành lang, thang máy, thang thoát hiểm, ram dốc chuyển hang, phòng kỹ thuật điện, gain thông tầng.
- Tầng trệt: tổng diện tích sàn xây dựng 5403,6 m2 bao gồm các khu vực như: Khu vực sử dụng thiết bị đặc biệt với phòng chiếu không gian; khu vực chính bao gồm khu trưng bày hoàn thiện nội thất giai đoạn 1 và giai đoạn 2, khu văn phòng, khu vệ sinh, hành lang, sảnh, thang bộ, khu café; khu vực phụ bao gồm thang thoát hiểm, thang máy, sảnh thang, bếp; khu vực kỹ thuật bao gồm phòng điều khiển hành lang kỹ thuật, phòng máy chiếu, phòng kỹ thuật chung…; không gian mở bao gồm mái hiên và cafe ngoài trời; khu vực sân vườn bao gồm các sân trong, ram dốc cho người tàn tật, hành lang, bậc cấp...
- Tầng lửng: tổng diện tích 426,2m2 bao gồm các khu vực như: Khu vực chính bao gồm các văn phòng; khu vực phụ với thang thoát hiểm; khu vực kỹ thuật bao gồm các sàn kỹ thuật, phòng máy chiếu, phòng điều khiển, phòng kỹ thuật và điều hòa không khí và các gain thông tầng.
- Nhà chiếu mô hình vũ trụ: giải pháp nội thất, không gian trưng bày nhà vòm gồm: Hệ thống In Space được thiết kế và lắp đặt để kiểm soát toàn bộ trang thiết bị trong nhà mô hình vũ trụ cũng như mái vòm 360°. Hệ thống In Space bao gồm:
+ Rạp chiếu trang bị ghế ngồi có độ ngã đặc biệt;
+ Màn chiếu che phủ toàn bộ vòm được gắn cố định vào hệ khung thép;
+ Hệ thống chiếu kỹ thuật số 360° trên 2D;
+ Hệ thống âm thanh vòm đặc biệt;
+ Bàn điều khiển;
+ Hệ thống lưu trữ đặc biệt.
- Xây dựng nhà bảo vệ bao gồm: cổng vào, phòng bảo vệ, phòng máy phát điện, phòng máy biến thế và phòng máy bơm.
- Các vật liệu chính áp dụng cho công trình:
+ Một số lớp trần sử dụng bê tông sàn thô không trát thiết kế với gam màu xám ấm.
+ Sử dụng vật liệu đá granite/bazan địa phương bề mặt nhám để lát sàn trong và ngoài, bề mặt bóng để ốp tường trong và ngoài.
+ Gỗ địa phương phủ trên bề mặt tường trang trí bên trong với vân gỗ nằm ngang và thẳng đứng.
+ Kính cường lực màu theo thiết kế.
+ Thảm chống cháy phù hợp chức năng phòng chiếu.
+ Trần thạch cao sử dụng cho các kho khu vực tầng hầm, các phòng trưng bày tầng trệt, các khu văn phòng ở tầng lửng và trần xuyên sáng sử dụng tại các hành lang tầng trệt.
b) Giải pháp thiết kế hệ thống điện:
- Xây dựng mới trạm biến áp 3 pha 560KVA 22/0.4KV cấp điện cho công trình. Nguồn điện cấp cho trạm biến áp lấy từ lưới điện trung thế hiện hữu phía trước công trình thuộc lưới điện quốc gia. Lắp đặt máy phát điện diezen 3 pha 600KVA làm nguồn điện dự phòng khi mất điện lưới hoặc sự cố máy biến áp. Máy phát điện đặt trong nhà bảo vệ.
- Hệ thống chiếu sáng chủ yếu sử dụng đèn Led, các bộ đèn được bố trí theo kiến trúc. Hệ thống chiếu sáng sân vườn sử dụng các bộ đèn đường bóng Led và đèn âm đất tại thảm cỏ.
- Hệ thống nối đất: Hệ thống tiếp địa được xây dựng bởi các cọc thép mạ đồng Ø16-L2400 chôn xuống đất, dây tiếp đất sử dụng cáp đồng trần M95. Điện trở tản của hệ thống tiếp đất phải nhỏ hơn 4 Ohm.
c) Giải pháp thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió:
- Sử dụng máy lạnh trung tâm giải nhiệt gió dàn nóng đặt trên mái bằng. Dàn lạnh chủ yếu sử dụng loại âm trần nối ống gió. Thông gió cho các khu WC sử dụng quạt hướng trục lắp âm trần kết hợp với ống gió để hút không khí bẩn từ trong ra ngoài. Cấp gió cho các phòng làm việc sử dụng quạt hướng trục lắp âm trần kết hợp với ống gió để vận chuyển đưa không khí sạch từ ngoài vào. Thông gió cho các phòng kỹ thuật sử dụng quạt hút âm tường.
d) Giải pháp thiết kế hệ thống điện nhẹ:
- Hệ thống Camera quan sát: Sử dụng camera IP. Trung tâm quan sát sử dụng 02 màn hình 32" kết hợp với 01 đầu ghi 32 kênh IP.
- Hệ thống điện thoại: Sử dụng 01 tổng đài và 01 IDF từ dây kéo cáp 4C đưa tín hiệu đến nơi sử dụng.
- Hệ thống mạng vi tính: Tủ rack chính sử dụng 02 Hub 24 port và 01 Modem Router ADSL. Lắp đặt các Modun wifi cho tòa nhà.
đ) Giải pháp thiết kế hệ thống báo cháy và chống sét:
- Hệ thống báo cháy: Trung tâm báo cháy dùng loại địa chỉ, có 02 LOOP. Trung tâm hoạt động với điện áp 24V. Đặt tại phòng kỹ thuật, có chức năng đầy đủ của một hệ thống báo cháy chuyên dụng như: Báo lỗi nguồn, báo lỗi hệ thống, hiển thị chính xác khu vực báo lỗi hay báo cháy.
- Hệ thống chống sét: Sử dụng kim thu sét ESE bán kính bảo vệ 161m lắp trên cột thép tráng kẽm cao 17m. Điện trở tiếp đất của hệ thống phải nhỏ hơn 10 Ohm.
e) Giải pháp thiết kế cấp, thoát nước:
- Hệ thống cấp nước:
+ Nguồn cấp nước: Đấu nối từ hệ thống cấp nước khu vực có đường kính DN50 vào bể nước ngầm dự trữ cấp nước sinh hoạt + chữa cháy, sử dụng bơm biến tần cung cấp đến các khu vực sử dụng nước và tưới cây. Lắp đặt tuyến ống cấp nước trực tiếp vào công trình trong trường hợp áp lực nước đảm bảo.
+ Dùng ống uPVC-Φ50 cấp nước vào bể nước ngầm qua đồng hồ tổng Φ50. Dùng 02 máy bơm trục ngang li tâm biến tần công suất Qb=10m3/h, Hb=30m, Pđc=4KW cung cấp nước cho các khu WC và cấp nước tưới cỏ. Ống cấp nước PPR-Φ75 cấp nước cho các khu WC trong khu không gian. Hệ thống ống PPR-Φ20 → Φ40 cấp nước cho tưới cây cỏ ngoài vườn.
- Hệ thống thoát nước:
+ Thoát nước thải: Ống thoát nước phân, tiểu thu gom vào ống PVC-Φ114 được đưa xuống dưới sàn tầng trệt, gom vào bể tự hoại. Sau đó đưa ra hố ga nước bẩn ngoài nhà. Nước thải lavabo, giặt và thu sàn được gom về ống PVC-Φ114, sau đó xả trực tiếp ra hố ga nước bẩn ngoài nhà (hoặc đổ vào ngăn thứ 3 bể tự hoại). Ống thông tắc đặt đầu tuyến ống nhánh (nằm treo trần dưới khu WC). Ống thông tắc ống đứng đặt ở tầng trệt và tầng trên cùng. Hệ thống thông hơi đứng PVC-Φ90 vượt mái 0.7 m và thông hơi nhánh Φ42. Hệ thống thông hơi bể tự hoại PVC-Φ90 đi riêng.
+ Thoát nước mưa: Nguồn nước mưa: Nước mưa thu từ mái công trình được đưa xuống tầng trệt bởi hệ thống ống nhựa uPVC-D114 và được gom vào ống uPVC-D220 rồi xả vào mương thu nước mưa xung quanh nhà. Từ mương nối với hệ thống ống thoát nước mưa ngoài nhà đi dọc đường nội bộ rồi xả vào mương thoát nước hiện hữu ngoài công trình.
g) Vỉa hè, đường nội bộ và cây xanh:
- Các cây xanh sẽ được trồng trên thảm cỏ xanh xung quanh với đa phần là loại cây có sẵn tại địa phương như: cây dừa, bàng biển..., vừa tạo cảnh quan vừa tạo thêm mảng xanh cho khu vực nơi công trình được xây dựng.
- Đường nội bộ với lòng đường đổ bê tông, vỉa hè lát đá...
h) Giải pháp thiết kế hệ thống PCCC:
- Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước Sprinkler. Các đầu phun Spinkler ngưỡng phun là 68°C, loại quay lên lắp cho các khu vực không đóng trần và loại quay xuống lắp đặt cho khu vực có đóng trần. Các tầng trong tòa nhà được trang bị phương tiện chữa cháy ứng cứu nhanh như: Họng nước chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay. Các nội quy, tiêu lệnh PCCC được gắn trên tường tại các khu vực hành lang nhằm nhắc nhở ý thức PCCC và chỉ dẫn các thao tác cần thiết khi xảy ra hỏa hoạn.
- Ngoài ra tại lối ra vào của tòa nhà có bố trí trụ tiếp nước cho xe chữa cháy để sử dụng khi cần thiết. Trụ tiếp nước này được nối trực tiếp vào đường ống chữa cháy của tòa nhà.
i) Xây dựng mới đường dây trung áp 22kV và Trạm biến áp 560kVA:
- Xây dựng mới đường dây trung áp 22 kV: có điểm đầu được đấu nối tại điểm đấu nối 22kV tại cột C60/40/11 Nhánh rẽ Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (đường dây 22kV XT 472 E20), đến vị trí C60/40/2 sử dụng cáp đồng ngầm đi đến Trạm biến áp. Cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực chôn trực tiếp trong đất. Tại các vị trí rẽ chuyển hướng bố trí hố cáp để phục vụ cho công tác vận hành bảo dưỡng, các vị trí vượt đường cáp ngầm được đi trong ống thép.
- Trạm biến áp 560kVA-22/0.4kV:
+ Vị trí trạm biến áp: được đặt trong nhà thuộc khu Nhà bảo vệ phía Nam công trình; có tường rào bao che;
+ Dung lượng máy biến áp: 560kVA-22/0.4kV;

Content:
Nội dung xây dựng hạng mục công trình:
15.1. Hạng mục San nền, Móng khung bê tông cốt thép:
UBND tỉnh đã phê duyệt hồ sơ thiết kế - dự toán hạng mục: San nền, Móng và Khung bê tông cốt thép tại Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 12/8/20Tuy nhiên, trong quá trình thi công, chiều dài cọc đại trà (Theo kết quả đóng cọc thử) có tăng lên so với hồ sơ thiết kế đã được duyệt. Khối lượng và chi phí thi công hạng mục cọc BTCT công trình theo khối lượng hoàn công thực tế đã nghiệm thu.
15.2. Hạng mục Hoàn thiện kiến trúc, nội thất, không gian trưng bày nhà vòm và Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống vận hành:
a) Các hạng mục công trình:
Tổ hợp không gian khoa học bao gồm tầng hầm, tầng trệt, tầng lửng và tầng mái.
- Tầng hầm: tổng diện tích sàn xây dựng 1.371 m2 bao gồm các phòng như: Sảnh hầm, các kho, khu WC, hành lang, thang máy, thang thoát hiểm, ram dốc chuyển hang, phòng kỹ thuật điện, gain thông tầng.
- Tầng trệt: tổng diện tích sàn xây dựng 5403,6 m2 bao gồm các khu vực như: Khu vực sử dụng thiết bị đặc biệt với phòng chiếu không gian; khu vực chính bao gồm khu trưng bày hoàn thiện nội thất giai đoạn 1 và giai đoạn 2, khu văn phòng, khu vệ sinh, hành lang, sảnh, thang bộ, khu café; khu vực phụ bao gồm thang thoát hiểm, thang máy, sảnh thang, bếp; khu vực kỹ thuật bao gồm phòng điều khiển hành lang kỹ thuật, phòng máy chiếu, phòng kỹ thuật chung…; không gian mở bao gồm mái hiên và cafe ngoài trời; khu vực sân vườn bao gồm các sân trong, ram dốc cho người tàn tật, hành lang, bậc cấp...
- Tầng lửng: tổng diện tích 426,2m2 bao gồm các khu vực như: Khu vực chính bao gồm các văn phòng; khu vực phụ với thang thoát hiểm; khu vực kỹ thuật bao gồm các sàn kỹ thuật, phòng máy chiếu, phòng điều khiển, phòng kỹ thuật và điều hòa không khí và các gain thông tầng.
- Nhà chiếu mô hình vũ trụ: giải pháp nội thất, không gian trưng bày nhà vòm gồm: Hệ thống In Space được thiết kế và lắp đặt để kiểm soát toàn bộ trang thiết bị trong nhà mô hình vũ trụ cũng như mái vòm 360°. Hệ thống In Space bao gồm:
+ Rạp chiếu trang bị ghế ngồi có độ ngã đặc biệt;
+ Màn chiếu che phủ toàn bộ vòm được gắn cố định vào hệ khung thép;
+ Hệ thống chiếu kỹ thuật số 360° trên 2D;
+ Hệ thống âm thanh vòm đặc biệt;
+ Bàn điều khiển;
+ Hệ thống lưu trữ đặc biệt.
- Xây dựng nhà bảo vệ bao gồm: cổng vào, phòng bảo vệ, phòng máy phát điện, phòng máy biến thế và phòng máy bơm.
- Các vật liệu chính áp dụng cho công trình:
+ Một số lớp trần sử dụng bê tông sàn thô không trát thiết kế với gam màu xám ấm.
+ Sử dụng vật liệu đá granite/bazan địa phương bề mặt nhám để lát sàn trong và ngoài, bề mặt bóng để ốp tường trong và ngoài.
+ Gỗ địa phương phủ trên bề mặt tường trang trí bên trong với vân gỗ nằm ngang và thẳng đứng.
+ Kính cường lực màu theo thiết kế.
+ Thảm chống cháy phù hợp chức năng phòng chiếu.
+ Trần thạch cao sử dụng cho các kho khu vực tầng hầm, các phòng trưng bày tầng trệt, các khu văn phòng ở tầng lửng và trần xuyên sáng sử dụng tại các hành lang tầng trệt.
b) Giải pháp thiết kế hệ thống điện:
- Xây dựng mới trạm biến áp 3 pha 560KVA 22/0.4KV cấp điện cho công trình. Nguồn điện cấp cho trạm biến áp lấy từ lưới điện trung thế hiện hữu phía trước công trình thuộc lưới điện quốc gia. Lắp đặt máy phát điện diezen 3 pha 600KVA làm nguồn điện dự phòng khi mất điện lưới hoặc sự cố máy biến áp. Máy phát điện đặt trong nhà bảo vệ.
- Hệ thống chiếu sáng chủ yếu sử dụng đèn Led, các bộ đèn được bố trí theo kiến trúc. Hệ thống chiếu sáng sân vườn sử dụng các bộ đèn đường bóng Led và đèn âm đất tại thảm cỏ.
- Hệ thống nối đất: Hệ thống tiếp địa được xây dựng bởi các cọc thép mạ đồng Ø16-L2400 chôn xuống đất, dây tiếp đất sử dụng cáp đồng trần M95. Điện trở tản của hệ thống tiếp đất phải nhỏ hơn 4 Ohm.
c) Giải pháp thiết kế hệ thống ĐHKK và thông gió:
- Sử dụng máy lạnh trung tâm giải nhiệt gió dàn nóng đặt trên mái bằng. Dàn lạnh chủ yếu sử dụng loại âm trần nối ống gió. Thông gió cho các khu WC sử dụng quạt hướng trục lắp âm trần kết hợp với ống gió để hút không khí bẩn từ trong ra ngoài. Cấp gió cho các phòng làm việc sử dụng quạt hướng trục lắp âm trần kết hợp với ống gió để vận chuyển đưa không khí sạch từ ngoài vào. Thông gió cho các phòng kỹ thuật sử dụng quạt hút âm tường.
d) Giải pháp thiết kế hệ thống điện nhẹ:
- Hệ thống Camera quan sát: Sử dụng camera IP. Trung tâm quan sát sử dụng 02 màn hình 32" kết hợp với 01 đầu ghi 32 kênh IP.
- Hệ thống điện thoại: Sử dụng 01 tổng đài và 01 IDF từ dây kéo cáp 4C đưa tín hiệu đến nơi sử dụng.
- Hệ thống mạng vi tính: Tủ rack chính sử dụng 02 Hub 24 port và 01 Modem Router ADSL. Lắp đặt các Modun wifi cho tòa nhà.
đ) Giải pháp thiết kế hệ thống báo cháy và chống sét:
- Hệ thống báo cháy: Trung tâm báo cháy dùng loại địa chỉ, có 02 LOOP. Trung tâm hoạt động với điện áp 24V. Đặt tại phòng kỹ thuật, có chức năng đầy đủ của một hệ thống báo cháy chuyên dụng như: Báo lỗi nguồn, báo lỗi hệ thống, hiển thị chính xác khu vực báo lỗi hay báo cháy.
- Hệ thống chống sét: Sử dụng kim thu sét ESE bán kính bảo vệ 161m lắp trên cột thép tráng kẽm cao 17m. Điện trở tiếp đất của hệ thống phải nhỏ hơn 10 Ohm.
e) Giải pháp thiết kế cấp, thoát nước:
- Hệ thống cấp nước:
+ Nguồn cấp nước: Đấu nối từ hệ thống cấp nước khu vực có đường kính DN50 vào bể nước ngầm dự trữ cấp nước sinh hoạt + chữa cháy, sử dụng bơm biến tần cung cấp đến các khu vực sử dụng nước và tưới cây. Lắp đặt tuyến ống cấp nước trực tiếp vào công trình trong trường hợp áp lực nước đảm bảo.
+ Dùng ống uPVC-Φ50 cấp nước vào bể nước ngầm qua đồng hồ tổng Φ50. Dùng 02 máy bơm trục ngang li tâm biến tần công suất Qb=10m3/h, Hb=30m, Pđc=4KW cung cấp nước cho các khu WC và cấp nước tưới cỏ. Ống cấp nước PPR-Φ75 cấp nước cho các khu WC trong khu không gian. Hệ thống ống PPR-Φ20 → Φ40 cấp nước cho tưới cây cỏ ngoài vườn.
- Hệ thống thoát nước:
+ Thoát nước thải: Ống thoát nước phân, tiểu thu gom vào ống PVC-Φ114 được đưa xuống dưới sàn tầng trệt, gom vào bể tự hoại. Sau đó đưa ra hố ga nước bẩn ngoài nhà. Nước thải lavabo, giặt và thu sàn được gom về ống PVC-Φ114, sau đó xả trực tiếp ra hố ga nước bẩn ngoài nhà (hoặc đổ vào ngăn thứ 3 bể tự hoại). Ống thông tắc đặt đầu tuyến ống nhánh (nằm treo trần dưới khu WC). Ống thông tắc ống đứng đặt ở tầng trệt và tầng trên cùng. Hệ thống thông hơi đứng PVC-Φ90 vượt mái 0.7 m và thông hơi nhánh Φ42. Hệ thống thông hơi bể tự hoại PVC-Φ90 đi riêng.
+ Thoát nước mưa: Nguồn nước mưa: Nước mưa thu từ mái công trình được đưa xuống tầng trệt bởi hệ thống ống nhựa uPVC-D114 và được gom vào ống uPVC-D220 rồi xả vào mương thu nước mưa xung quanh nhà. Từ mương nối với hệ thống ống thoát nước mưa ngoài nhà đi dọc đường nội bộ rồi xả vào mương thoát nước hiện hữu ngoài công trình.
g) Vỉa hè, đường nội bộ và cây xanh:
- Các cây xanh sẽ được trồng trên thảm cỏ xanh xung quanh với đa phần là loại cây có sẵn tại địa phương như: cây dừa, bàng biển..., vừa tạo cảnh quan vừa tạo thêm mảng xanh cho khu vực nơi công trình được xây dựng.
- Đường nội bộ với lòng đường đổ bê tông, vỉa hè lát đá...
h) Giải pháp thiết kế hệ thống PCCC:
- Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước Sprinkler. Các đầu phun Spinkler ngưỡng phun là 68°C, loại quay lên lắp cho các khu vực không đóng trần và loại quay xuống lắp đặt cho khu vực có đóng trần. Các tầng trong tòa nhà được trang bị phương tiện chữa cháy ứng cứu nhanh như: Họng nước chữa cháy vách tường, bình chữa cháy xách tay. Các nội quy, tiêu lệnh PCCC được gắn trên tường tại các khu vực hành lang nhằm nhắc nhở ý thức PCCC và chỉ dẫn các thao tác cần thiết khi xảy ra hỏa hoạn.
- Ngoài ra tại lối ra vào của tòa nhà có bố trí trụ tiếp nước cho xe chữa cháy để sử dụng khi cần thiết. Trụ tiếp nước này được nối trực tiếp vào đường ống chữa cháy của tòa nhà.
i) Xây dựng mới đường dây trung áp 22kV và Trạm biến áp 560kVA:
- Xây dựng mới đường dây trung áp 22 kV: có điểm đầu được đấu nối tại điểm đấu nối 22kV tại cột C60/40/11 Nhánh rẽ Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (đường dây 22kV XT 472 E20), đến vị trí C60/40/2 sử dụng cáp đồng ngầm đi đến Trạm biến áp. Cáp được luồn trong ống nhựa xoắn chịu lực chôn trực tiếp trong đất. Tại các vị trí rẽ chuyển hướng bố trí hố cáp để phục vụ cho công tác vận hành bảo dưỡng, các vị trí vượt đường cáp ngầm được đi trong ống thép.
- Trạm biến áp 560kVA-22/0.4kV:
+ Vị trí trạm biến áp: được đặt trong nhà thuộc khu Nhà bảo vệ phía Nam công trình; có tường rào bao che;
+ Dung lượng máy biến áp: 560kVA-22/0.4kV;