Document: Khoản 5 Điều 5 Thông tư 14/2018/TT-BTNMT quy trình công tác thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn mới nhất

Type: {"issuing_agency": "Bộ Tài nguyên và Môi trường", "promulgation_date": "18/10/2018", "sign_number": "14/2018/TT-BTNMT", "signer": "Lê Công Thành", "type": "Thông tư"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Bộ Tài nguyên và Môi trường", "promulgation_date": "18/10/2018", "sign_number": "14/2018/TT-BTNMT", "signer": "Lê Công Thành", "type": "Thông tư"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Bộ Tài nguyên và Môi trường", "promulgation_date": "18/10/2018", "sign_number": "14/2018/TT-BTNMT", "signer": "Lê Công Thành", "type": "Thông tư"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Bộ Tài nguyên và Môi trường", "promulgation_date": "18/10/2018", "sign_number": "14/2018/TT-BTNMT", "signer": "Lê Công Thành", "type": "Thông tư"}
Signer: {"issuing_agency": "Bộ Tài nguyên và Môi trường", "promulgation_date": "18/10/2018", "sign_number": "14/2018/TT-BTNMT", "signer": "Lê Công Thành", "type": "Thông tư"}

Full Text:
Khoản 5 Điều 5 Thông tư 14/2018/TT-BTNMT quy trình công tác thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn mới nhất

Điều 5. Duy trì hoạt động hệ thống phụ trợ phòng máy chủ dùng cho chuyên ngành khí tượng thủy văn
...
5. Duy trì hoạt động hệ thống phòng cháy, chữa cháy:
a) Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu, thiết bị, vật tư, dụng cụ cần thiết và thông báo đến các bộ phận liên quan;
b) Kiểm tra hoạt động của hệ thống cảnh báo bằng âm thanh;
c) Cô lập tính năng tự động kích hoạt chữa cháy tại tủ điều khiển trung tâm của hệ thống;
d) Kiểm tra cảm biến khói;
đ) Kiểm tra cảm biến nhiệt;
e) Kiểm tra chức năng kích hoạt phun khí của hệ thống;
g) Kiểm tra chức năng sẵn sàng chữa cháy tự động của hệ thống;
h) Vệ sinh sơ bộ các cảm biến;
i) Kết nối lại hệ thống với tủ điều khiển trung tâm;
k) Xử lý sự cố phát sinh;
l) Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống;
m) Thay thế linh kiện, thiết bị.

Content:
Duy trì hoạt động hệ thống phòng cháy, chữa cháy:
a) Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu, thiết bị, vật tư, dụng cụ cần thiết và thông báo đến các bộ phận liên quan;
b) Kiểm tra hoạt động của hệ thống cảnh báo bằng âm thanh;
c) Cô lập tính năng tự động kích hoạt chữa cháy tại tủ điều khiển trung tâm của hệ thống;
d) Kiểm tra cảm biến khói;
đ) Kiểm tra cảm biến nhiệt;
e) Kiểm tra chức năng kích hoạt phun khí của hệ thống;
g) Kiểm tra chức năng sẵn sàng chữa cháy tự động của hệ thống;
h) Vệ sinh sơ bộ các cảm biến;
i) Kết nối lại hệ thống với tủ điều khiển trung tâm;
k) Xử lý sự cố phát sinh;
l) Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống;
m) Thay thế linh kiện, thiết bị.