Document: Khoản 6 Điều 1 Quyết định 3925/QĐ-UBND 2008 dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước hồ Đá Bàn Bà Rịa Vũng Tàu

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "31/10/2008", "sign_number": "3925/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "31/10/2008", "sign_number": "3925/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "31/10/2008", "sign_number": "3925/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "31/10/2008", "sign_number": "3925/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu", "promulgation_date": "31/10/2008", "sign_number": "3925/QĐ-UBND", "signer": "Trần Ngọc Thới", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 6 Điều 1 Quyết định 3925/QĐ-UBND 2008 dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước hồ Đá Bàn Bà Rịa Vũng Tàu

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống cấp nước hồ Đá Bàn (giai đoạn 1), với các nội dung chủ yếu sau:
...
6. Nội dung và quy mô đầu tư: xây dựng hệ thống khai thác, dự trữ và xử lý nước thô có công suất 20.000 m3/ngày-đêm, gồm các hạng mục cơ bản như sau:
6.1. Trạm bơm nước thô: diện tích xây dựng = 98m2. Kết cấu bê tông cốt thép trong đó lắp đặt 02 máy bơm và đường ống nước thô D600mm, dài 570m từ hồ Đá Bàn lên bể tiếp nhận nước thô.
6.2. Cụm xử lý nước, bao gồm:
- Bể tiếp nhận nước thô: dung tích 96m3. Diện tích xây dựng = 16m2. Kết cấu bê tông cốt thép.
- Bể trộn: dung tích 16,8m3. Diện tích xây dựng= 12m2. Kết cấu bê tông cốt thép.
- Bể phản ứng cơ khí: dung tích 153m3. Diện tích xây dựng= 37m2. Kết cấu bê tông cốt thép.
- Bể lắng lamella: dung tích 1.955m3. Diện tích xây dựng= 222m2. Kết cấu bê tông cốt thép.
- Bể lọc nhanh: dung tích 180m3. Diện tích xây dựng= 180m2. Kết cấu bê tông cốt thép. Nhà vận hành bể lọc: khung, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền lát gạch thạch anh; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm.
- Bể chứa: dung tích 5.000m3. Diện tích xây dựng= 1.318m2. Kết cấu bê tông cốt thép.
6.3. Khu nhà quản lý, điều khiển và các công trình phụ trợ:
- Nhà hóa chất: diện tích xây dựng= 345m2. Kết cấu: khung, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền lát gạch ceramic; mái lợp tôn; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm. Lắp đặt hệ thống máy bơm xút, hệ thống định lượng phèn.
Nhà clo: diện tích xây dựng = 127m2. Kết cấu: khung, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền lát gạch ceramic; mái lợp tôn; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm. Lắp đặt hệ thống định lượng clo.
- Trạm bơm cấp II: diện tích xây dựng = 328m2. Kết cấu: khung, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền lát gạch ceramic; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm. Lắp đặt máy bơm nước sạch, bơm rửa lọc, máy biến tần.
- Bể lắng bùn: dung tích 540m3. Diện tích xây dựng = 270m2. Bản đáy bể bằng bê tông cốt thép. Tường xây kè đá hộc dày 400mm.
- Sân phơi bùn: diện tích xây dựng = 450m2. Kết cấu đáy sân bê tông cốt thép. Tường chắn xây gạch. Cấu tạo nền gồm: cát lọc, sỏi đỏ, bê tông đá 1 x 2M200 dày 200mm, bê tông lót.
- Kho xưởng: diện tích xây dựng = 10/m2. Kết cấu: móng bê tông cốt thép; khung kèo thép tiền chế; tường xây gạch; nền bê tông cốt thép; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm.
- Nhà hành chính, thí nghiệm: 02 tầng. Diện tích xây dựng = 134m2. Kết cấu: khung, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền lát gạch ceramic; mái lợp tôn; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm; sơn nước. Lắp đặt hệ thống thí nghiệm nước.
- Nhà đặt máy phát điện: diện tích xây dựng = 60m2. Kết cấu: khung, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền lát gạch ceramic; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm. Lắp đặt máy phát điện dự phòng.
Nhà ở công nhân: diện tích xây dựng = 101m2. Kết cấu: khung, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền bát gạch ceramic; mái hợp tôn; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm; sơn nước.
- Cấp điện, chống sét: lấy từ nguồn điện lưới chạy dọc theo Tỉnh lộ 52 vào trạm biến áp 03 pha, công suất 630 kVA. Hệ thống chống sét dùng kim thu sét phát xạ sớm có bán kính bảo vệ 70m.
- Tuyến ống chuyển tải Đá Bàn - Tam Phước: tổng chiều dài 13.665m sử dụng ống uPVC D400mm.
- Các hạng mục phụ trợ khác.

Content:
Nội dung và quy mô đầu tư: xây dựng hệ thống khai thác, dự trữ và xử lý nước thô có công suất 20.000 m3/ngày-đêm, gồm các hạng mục cơ bản như sau:
6.1. Trạm bơm nước thô: diện tích xây dựng = 98m2. Kết cấu bê tông cốt thép trong đó lắp đặt 02 máy bơm và đường ống nước thô D600mm, dài 570m từ hồ Đá Bàn lên bể tiếp nhận nước thô.
6.2. Cụm xử lý nước, bao gồm:
- Bể tiếp nhận nước thô: dung tích 96m3. Diện tích xây dựng = 16m2. Kết cấu bê tông cốt thép.
- Bể trộn: dung tích 16,8m3. Diện tích xây dựng= 12m2. Kết cấu bê tông cốt thép.
- Bể phản ứng cơ khí: dung tích 153m3. Diện tích xây dựng= 37m2. Kết cấu bê tông cốt thép.
- Bể lắng lamella: dung tích 1.955m3. Diện tích xây dựng= 222m2. Kết cấu bê tông cốt thép.
- Bể lọc nhanh: dung tích 180m3. Diện tích xây dựng= 180m2. Kết cấu bê tông cốt thép. Nhà vận hành bể lọc: khung, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền lát gạch thạch anh; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm.
- Bể chứa: dung tích 5.000m3. Diện tích xây dựng= 1.318m2. Kết cấu bê tông cốt thép.
6.3. Khu nhà quản lý, điều khiển và các công trình phụ trợ:
- Nhà hóa chất: diện tích xây dựng= 345m2. Kết cấu: khung, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền lát gạch ceramic; mái lợp tôn; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm. Lắp đặt hệ thống máy bơm xút, hệ thống định lượng phèn.
Nhà clo: diện tích xây dựng = 127m2. Kết cấu: khung, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền lát gạch ceramic; mái lợp tôn; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm. Lắp đặt hệ thống định lượng clo.
- Trạm bơm cấp II: diện tích xây dựng = 328m2. Kết cấu: khung, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền lát gạch ceramic; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm. Lắp đặt máy bơm nước sạch, bơm rửa lọc, máy biến tần.
- Bể lắng bùn: dung tích 540m3. Diện tích xây dựng = 270m2. Bản đáy bể bằng bê tông cốt thép. Tường xây kè đá hộc dày 400mm.
- Sân phơi bùn: diện tích xây dựng = 450m2. Kết cấu đáy sân bê tông cốt thép. Tường chắn xây gạch. Cấu tạo nền gồm: cát lọc, sỏi đỏ, bê tông đá 1 x 2M200 dày 200mm, bê tông lót.
- Kho xưởng: diện tích xây dựng = 10/m2. Kết cấu: móng bê tông cốt thép; khung kèo thép tiền chế; tường xây gạch; nền bê tông cốt thép; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm.
- Nhà hành chính, thí nghiệm: 02 tầng. Diện tích xây dựng = 134m2. Kết cấu: khung, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền lát gạch ceramic; mái lợp tôn; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm; sơn nước. Lắp đặt hệ thống thí nghiệm nước.
- Nhà đặt máy phát điện: diện tích xây dựng = 60m2. Kết cấu: khung, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền lát gạch ceramic; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm. Lắp đặt máy phát điện dự phòng.
Nhà ở công nhân: diện tích xây dựng = 101m2. Kết cấu: khung, sàn bê tông cốt thép; tường xây gạch; nền bát gạch ceramic; mái hợp tôn; cửa sổ, cửa đi kính khung nhôm; sơn nước.
- Cấp điện, chống sét: lấy từ nguồn điện lưới chạy dọc theo Tỉnh lộ 52 vào trạm biến áp 03 pha, công suất 630 kVA. Hệ thống chống sét dùng kim thu sét phát xạ sớm có bán kính bảo vệ 70m.
- Tuyến ống chuyển tải Đá Bàn - Tam Phước: tổng chiều dài 13.665m sử dụng ống uPVC D400mm.
- Các hạng mục phụ trợ khác.