Document: Khoản 2 Điều 1 Quyết định 1869/QĐ-UBND đầu tư xây dựng công trình Trạm cấp nước sinh hoạt tập trung Bắc Ninh 2009

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "14/12/2009", "sign_number": "1869/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Nhân Chiến", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "14/12/2009", "sign_number": "1869/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Nhân Chiến", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "14/12/2009", "sign_number": "1869/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Nhân Chiến", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "14/12/2009", "sign_number": "1869/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Nhân Chiến", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "14/12/2009", "sign_number": "1869/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Nhân Chiến", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 2 Điều 1 Quyết định 1869/QĐ-UBND đầu tư xây dựng công trình Trạm cấp nước sinh hoạt tập trung Bắc Ninh 2009

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn như sau:
...
2. Thay đổi quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu như sau:
- Tuyến ống truyền tải và phân phối: Sử dụng ống UPVC, áp lực làm việc từ 6 - 8kg/cm2, đường kính ống từ DN90 - DN160 được bố trí trên các tuyến đường chính và một số nhánh phụ, van điều tiết mạng và van gang. Tổng chiều dài tuyến ống truyền tải và phân phối L = 3.316,7m.
- Tuyến ống dịch vụ được trích ra từ tuyến ống truyền tải và phân phối sử dụng ống HDPE đường kính ống từ DN20 - DN75 có tổng chiều dài L = 9.209m.
- Đấu nối vào hộ gia đình: Bao gồm đường ống đầu nối từ tuyến ống dịch vụ đến từng hộ gia đình, 01 đồng hồ nước, các phụ tùng đi kèm như đại khởi thủy, van khóa, hộp bảo vệ đồng hồ. Đường ống đấu nối vào hộ gia đình sử dụng ống PVC đường kính DN20, DN25 có tổng chiều dài L = 3.500m. Tổng các hộ đấu nối là 1.137 hộ.
- Các van khóa đặt tại các điểm rẽ nhánh và điểm đấu nối.
- Các van xả cặn đặt tại các điểm thấp nhất của hệ thống đường ống.

Content:
Thay đổi quy mô và giải pháp thiết kế chủ yếu như sau:
- Tuyến ống truyền tải và phân phối: Sử dụng ống UPVC, áp lực làm việc từ 6 - 8kg/cm2, đường kính ống từ DN90 - DN160 được bố trí trên các tuyến đường chính và một số nhánh phụ, van điều tiết mạng và van gang. Tổng chiều dài tuyến ống truyền tải và phân phối L = 3.316,7m.
- Tuyến ống dịch vụ được trích ra từ tuyến ống truyền tải và phân phối sử dụng ống HDPE đường kính ống từ DN20 - DN75 có tổng chiều dài L = 9.209m.
- Đấu nối vào hộ gia đình: Bao gồm đường ống đầu nối từ tuyến ống dịch vụ đến từng hộ gia đình, 01 đồng hồ nước, các phụ tùng đi kèm như đại khởi thủy, van khóa, hộp bảo vệ đồng hồ. Đường ống đấu nối vào hộ gia đình sử dụng ống PVC đường kính DN20, DN25 có tổng chiều dài L = 3.500m. Tổng các hộ đấu nối là 1.137 hộ.
- Các van khóa đặt tại các điểm rẽ nhánh và điểm đấu nối.
- Các van xả cặn đặt tại các điểm thấp nhất của hệ thống đường ống.