Document: Điểm d Khoản 9 Điều 1 Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2014 Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo Quảng Bình 2030

Type: {"issuing_agency": "Thủ tướng Chính phủ", "promulgation_date": "21/02/2014", "sign_number": "283/QĐ-TTg", "signer": "Hoàng Trung Hải", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Thủ tướng Chính phủ", "promulgation_date": "21/02/2014", "sign_number": "283/QĐ-TTg", "signer": "Hoàng Trung Hải", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Thủ tướng Chính phủ", "promulgation_date": "21/02/2014", "sign_number": "283/QĐ-TTg", "signer": "Hoàng Trung Hải", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Thủ tướng Chính phủ", "promulgation_date": "21/02/2014", "sign_number": "283/QĐ-TTg", "signer": "Hoàng Trung Hải", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Thủ tướng Chính phủ", "promulgation_date": "21/02/2014", "sign_number": "283/QĐ-TTg", "signer": "Hoàng Trung Hải", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm d Khoản 9 Điều 1 Quyết định 283/QĐ-TTg năm 2014 Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo Quảng Bình 2030

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau:
...
9. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật
...
d) Cấp điện:
- Nguồn điện:
+ Dùng Trạm 110/35/6 KV - 2x25 MVA sông Gianh.
+ Từ 2016 - 2020 xây dựng mới trạm 110 KV Minh Hóa 110/22 KV - 25 MVA.
+ Nâng công suất trạm trung gian Quy Đạt 35/22 KV - 3200 KVA thành 35/22 KV - 2x3200 KVA.
- Lưới điện
Lưới 35/22 KV: Với việc quy hoạch và phát triển của Khu kinh tế cần cải tạo và xây dựng mới các lộ (tuyến) đường dây. Cụ thể cải tạo tuyến 22 KV, xuất tuyến 472 từ trạm trung gian Quy Đạt, nâng tiết diện từ AC 70 thành AC 120.
Lưới 0.4 KV: Trạm hạ thế trong khu công nghiệp phải tuân thủ theo thiết kế về quy mô và vị trí của từng nhà máy cụ thể. Trong khu dân cư, đô thị xây mới nên sử dụng trạm kín kiểu xây để đảm bảo mỹ quan đô thị. Hệ thống điện hạ áp sử dụng cấp điện áp 380/220 V ba pha 4 dây trung tính nối đất trực tiếp. Trong khu đô thị, nội thị lưới điện hạ thế phải đi ngầm, vùng ngoại thị có thể đi nổi. Lưới hạ thế có bán kính cấp điện không quá 300 m trong đô thị, không quá 500 m khu ngoại thị nhằm tránh sự sụt áp cuối đường dây quá định mức cho phép.
Lưới chiếu sáng: Hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng của Khu kinh tế, chiếu sáng đến các trục đường chính, đường khu vực, đường nội bộ, khu ở. Cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng cũ đi nổi thành cáp ngầm trong giai đoạn sau năm 2020.

Content:
Cấp điện:
- Nguồn điện:
+ Dùng Trạm 110/35/6 KV - 2x25 MVA sông Gianh.
+ Từ 2016 - 2020 xây dựng mới trạm 110 KV Minh Hóa 110/22 KV - 25 MVA.
+ Nâng công suất trạm trung gian Quy Đạt 35/22 KV - 3200 KVA thành 35/22 KV - 2x3200 KVA.
- Lưới điện
Lưới 35/22 KV: Với việc quy hoạch và phát triển của Khu kinh tế cần cải tạo và xây dựng mới các lộ (tuyến) đường dây. Cụ thể cải tạo tuyến 22 KV, xuất tuyến 472 từ trạm trung gian Quy Đạt, nâng tiết diện từ AC 70 thành AC 120.
Lưới 0.4 KV: Trạm hạ thế trong khu công nghiệp phải tuân thủ theo thiết kế về quy mô và vị trí của từng nhà máy cụ thể. Trong khu dân cư, đô thị xây mới nên sử dụng trạm kín kiểu xây để đảm bảo mỹ quan đô thị. Hệ thống điện hạ áp sử dụng cấp điện áp 380/220 V ba pha 4 dây trung tính nối đất trực tiếp. Trong khu đô thị, nội thị lưới điện hạ thế phải đi ngầm, vùng ngoại thị có thể đi nổi. Lưới hạ thế có bán kính cấp điện không quá 300 m trong đô thị, không quá 500 m khu ngoại thị nhằm tránh sự sụt áp cuối đường dây quá định mức cho phép.
Lưới chiếu sáng: Hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng của Khu kinh tế, chiếu sáng đến các trục đường chính, đường khu vực, đường nội bộ, khu ở. Cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng cũ đi nổi thành cáp ngầm trong giai đoạn sau năm 2020.