Document: Điểm a Khoản 5 Điều 1 Quyết định 338/QĐ-UBND xây dựng công trình cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi Thanh Hóa 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "26/01/2016", "sign_number": "338/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đức Quyền", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "26/01/2016", "sign_number": "338/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đức Quyền", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "26/01/2016", "sign_number": "338/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đức Quyền", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "26/01/2016", "sign_number": "338/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đức Quyền", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Thanh Hóa", "promulgation_date": "26/01/2016", "sign_number": "338/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Đức Quyền", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm a Khoản 5 Điều 1 Quyết định 338/QĐ-UBND xây dựng công trình cải tạo nâng cấp hệ thống thủy lợi Thanh Hóa 2016

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, với những nội dung chính sau:
...
5. Giải pháp kỹ thuật:

TT

Đoạn kênh

L
(m)

Ftưới
(ha)

Qtk
(m3/s)

i
(10-3)

m

Bk
(m)

ho
(m)

Hk
(m)

I

Trước bể hút trạm bơm Đa Lộc

3.069,6

1

K0+000÷K2+241,2

2.241,2

334

0,78

0,1

1,5

1

1,1

1,39

2

K2+241,2÷K3+069,6

828,4

334

0,78

0,1

1,5

2

0,89

1,17

II

Sau bể xả trạm bơm Đa Lộc

1.942,35

1

K3+090,85÷K4+341,3

1.250,45

334

0,78

0,3

0

1,2

1,21

1,5

2

K4+341,3÷K5+033,2

691,9

280

0,448

0,3

0

1

0,96

1,25

5.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:
a) Đoạn 1 từ K0+000÷K3+069,6:
- Xuất phát từ cuối tuyến kênh chính của trạm bơm Thôn Hậu, kết thúc tại bể hút trạm bơm dã chiến Đa Lộc. Hiện trạng là kênh đất tưới, tiêu kết hợp; mặt cắt kênh hiện có đã đủ năng lực tiêu thoát cho diện tích 668 ha; chỉ nạo vét đáy kênh để đảm bảo dẫn nước tưới về bể hút trạm bơm dã chiến Đa Lộc. Hình thức kết cấu: kênh đất, nạo vét đáy theo mặt cắt thiết kế tưới.
- Công trình trên kênh: Xây dựng mới 3 cống điều tiết tại các vị trí tuyến kênh giao cắt với các kênh tiêu hiện có (tại K1+837,4; K2+231,2; K2+890). Hình thức kết cấu: cống hộp 3 cửa 3x(BxH)= 3x(1,5x1,5) m. Thân cống bằng bê tông cốt thép (BTCT) M200 trên lớp lót bằng bê tông thường M100; toàn bộ nền đáy cống được gia cố bằng cọc tre Φ(6÷8) cm, chiều dài cọc L = 3 m, mật độ 25 cọc/m2; gia cố thượng, hạ lưu bằng bê tông thường M200. Điều tiết cống bằng cửa van phẳng lắp phía thượng lưu, đóng mở bằng quay tay ổ khóa V2.

Content:
Đoạn 1 từ K0+000÷K3+069,6:
- Xuất phát từ cuối tuyến kênh chính của trạm bơm Thôn Hậu, kết thúc tại bể hút trạm bơm dã chiến Đa Lộc. Hiện trạng là kênh đất tưới, tiêu kết hợp; mặt cắt kênh hiện có đã đủ năng lực tiêu thoát cho diện tích 668 ha; chỉ nạo vét đáy kênh để đảm bảo dẫn nước tưới về bể hút trạm bơm dã chiến Đa Lộc. Hình thức kết cấu: kênh đất, nạo vét đáy theo mặt cắt thiết kế tưới.
- Công trình trên kênh: Xây dựng mới 3 cống điều tiết tại các vị trí tuyến kênh giao cắt với các kênh tiêu hiện có (tại K1+837,4; K2+231,2; K2+890). Hình thức kết cấu: cống hộp 3 cửa 3x(BxH)= 3x(1,5x1,5) m. Thân cống bằng bê tông cốt thép (BTCT) M200 trên lớp lót bằng bê tông thường M100; toàn bộ nền đáy cống được gia cố bằng cọc tre Φ(6÷8) cm, chiều dài cọc L = 3 m, mật độ 25 cọc/m2; gia cố thượng, hạ lưu bằng bê tông thường M200. Điều tiết cống bằng cửa van phẳng lắp phía thượng lưu, đóng mở bằng quay tay ổ khóa V2.