Document: Khoản 8 Điều 1 Quyết định 2079/QĐ-UBND 2021 đề án thiết kế mẫu điện chiếu sáng đường giao thông Vĩnh Phúc

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Vĩnh Phúc", "promulgation_date": "04/08/2021", "sign_number": "2079/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Khước", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Vĩnh Phúc", "promulgation_date": "04/08/2021", "sign_number": "2079/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Khước", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Vĩnh Phúc", "promulgation_date": "04/08/2021", "sign_number": "2079/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Khước", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Vĩnh Phúc", "promulgation_date": "04/08/2021", "sign_number": "2079/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Khước", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Vĩnh Phúc", "promulgation_date": "04/08/2021", "sign_number": "2079/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Khước", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 8 Điều 1 Quyết định 2079/QĐ-UBND 2021 đề án thiết kế mẫu điện chiếu sáng đường giao thông Vĩnh Phúc

Điều 1. Phê duyệt Đề án thiết kế mẫu hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, thôn, liên thôn thực hiện xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, gồm các nội dung sau:
...
8. Giải pháp thiết kế mẫu:
8.1. Mẫu số 1: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột thép liền cần. Giải pháp kỹ thuật và sử dụng các loại vật tư thiết bị chủ yếu sau:
- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng bằng cột thép tròn côn liền cần đơn. Cáp được chôn ngầm trong đất (đi trong ống nhựa gân xoắn HDPE ø65/50), khoảng cách trung bình các cột từ 35m đến 40m.
- Cột đèn: Sử dụng cột thép mạ kẽm liền cần đơn cao 8m, dày 3,5mm (mạ kẽm nhúng nóng) độ vươn cần 1,5m.
- Bộ đèn: Sử dụng đèn Led có dải công suất từ 50W đến 80W, quang thông 1.001m/1W, nhiệt độ màu 5000K, IP66.
- Cáp điện: Cáp nguồn, cáp tủ chiếu sáng: Sử dụng cáp điện lực hạ thế đi ngầm Cu/PVC/DSTA/XLPE/PVC 0,6k/1kV 3x25+1x16mm2; cáp từ cột sang cột: Sử dụng cáp điện lực hạ thế đi ngầm Cu/PVC/DSTA/XLPE/PVC 0,6k/1kV 4x16mm2; dây lên đèn sử dụng dây đồng mềm: Cu/PVC/PVC 2x1,5 mm - 0,6/1kV.
- Điều khiển chiếu sáng: Buổi tối vận hành 100% số đèn (Mùa hè từ 18h30 đến 24h; Mùa đông từ 18h đến 24h); Đêm khuya: Vận hành 2/3 (hoặc 1/3) số đèn từ 24h đến sáng hôm sau.
- Hệ thống an toàn nối đất, điện trở nối đất yêu cầu RĐ ≤ 4Ω.
8.2. Mẫu số 2: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột bê tông ly tâm. Giải pháp kỹ thuật và sử dụng các loại vật tư thiết bị chủ yếu sau:
- Thiết kế điện chiếu sáng cột bê tông ly tâm. Cáp điện chiếu sáng đi trên không giữa các cột bê tông ly tâm xây dựng mới và được cố định bằng hệ thống phụ kiện phù hợp, khoảng cách trung bình các cột từ 35m đến 40m.
- Cột đèn: Sử dụng cột bê tông ly tâm NPC.I-8,5-190-4,3. Cột được sản xuất đảm bảo TCVN 5847:2016 .
- Bộ đèn: Sử dụng đèn Led có dải công suất từ 50W đến 80W quang thông 1.00lm/1W, nhiệt độ màu 5000K, IP66.
- Cần đèn: Sử dụng cần đèn làm bằng ống thép mạ kẽm nhúng nóng Ф60x3 cao 1,2m đến 1,8m; độ vươn cần tối đa 0,75m.
- Cáp điện: Cáp nguồn, cáp tủ chiếu sáng: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x35mm2; cáp từ cột sang cột: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x25mm2; dây lên đèn sử dụng dây đồng mềm: Cu/PVC2x1,5 mm- 0,6/1kV.
- Điều khiển chiếu sáng: Buổi tối vận hành 100% số đèn (Mùa hè từ 18h30 đến 24h; Mùa đông từ 18h đến 24h); Đêm khuya: Vận hành 2/3 (hoặc 1/3) số đèn từ 24h đến sáng hôm sau.
- Hệ thống an toàn nối đất, điện trở nối đất đảm bảo RĐ≤ 30Ω.
8.3. Mẫu số 3: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được tận dụng trên cột điện 0,4Kv hiện có. Giải pháp kỹ thuật và sử dụng các loại vật tư thiết bị chủ yếu sau:
- Thiết kế điện chiếu sáng trên cột điện 0,4Kv hiện có. Cáp điện chiếu sáng đi trên không giữa các cột điện tận dụng hiện có của lưới điện 0,4Kv và được cố định bằng hệ thống phụ kiện phù hợp, khoảng cách trung bình các cột từ 35m đến 40m.
- Cột đèn: Tận dụng lại cột điện hiện có của lưới điện hạ thế 0,4kV.
- Bộ đèn: Sử dụng đèn Led có dải công suất từ 50W đến 80W quang thông 1.00lm/1W, nhiệt độ màu 5000K, IP66.
- Cần đèn: Sử dụng cần đèn làm bằng ống thép mạ kẽm nhúng nóng Ф60x3 cao từ 1,2m đến 1,8m; độ vươn cần tối đa 0,75m.
- Cáp điện: Cáp nguồn, cáp tủ chiếu sáng: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x35mm2; cáp từ cột sang cột: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x25mm2; dây lên đèn sử dụng dây đồng mềm: Cu/PVC2x1,5 mm-0,6/1kV.
- Điều khiển chiếu sáng: Buổi tối vận hành 100% số đèn (Mùa hè từ 18h30 đến 24h; Mùa đông từ 18h đến 24h); Đêm khuya: Vận hành 2/3 (hoặc 1/3) số đèn từ 24h đến sáng hôm sau.
- Hệ thống an toàn nối đất, điện trở nối đất đảm bảo RĐ≤ 30Ω.

Content:
Giải pháp thiết kế mẫu:
8.1. Mẫu số 1: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột thép liền cần. Giải pháp kỹ thuật và sử dụng các loại vật tư thiết bị chủ yếu sau:
- Thiết kế hệ thống điện chiếu sáng bằng cột thép tròn côn liền cần đơn. Cáp được chôn ngầm trong đất (đi trong ống nhựa gân xoắn HDPE ø65/50), khoảng cách trung bình các cột từ 35m đến 40m.
- Cột đèn: Sử dụng cột thép mạ kẽm liền cần đơn cao 8m, dày 3,5mm (mạ kẽm nhúng nóng) độ vươn cần 1,5m.
- Bộ đèn: Sử dụng đèn Led có dải công suất từ 50W đến 80W, quang thông 1.001m/1W, nhiệt độ màu 5000K, IP66.
- Cáp điện: Cáp nguồn, cáp tủ chiếu sáng: Sử dụng cáp điện lực hạ thế đi ngầm Cu/PVC/DSTA/XLPE/PVC 0,6k/1kV 3x25+1x16mm2; cáp từ cột sang cột: Sử dụng cáp điện lực hạ thế đi ngầm Cu/PVC/DSTA/XLPE/PVC 0,6k/1kV 4x16mm2; dây lên đèn sử dụng dây đồng mềm: Cu/PVC/PVC 2x1,5 mm - 0,6/1kV.
- Điều khiển chiếu sáng: Buổi tối vận hành 100% số đèn (Mùa hè từ 18h30 đến 24h; Mùa đông từ 18h đến 24h); Đêm khuya: Vận hành 2/3 (hoặc 1/3) số đèn từ 24h đến sáng hôm sau.
- Hệ thống an toàn nối đất, điện trở nối đất yêu cầu RĐ ≤ 4Ω.
8.2. Mẫu số 2: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được xây dựng mới trên cột bê tông ly tâm. Giải pháp kỹ thuật và sử dụng các loại vật tư thiết bị chủ yếu sau:
- Thiết kế điện chiếu sáng cột bê tông ly tâm. Cáp điện chiếu sáng đi trên không giữa các cột bê tông ly tâm xây dựng mới và được cố định bằng hệ thống phụ kiện phù hợp, khoảng cách trung bình các cột từ 35m đến 40m.
- Cột đèn: Sử dụng cột bê tông ly tâm NPC.I-8,5-190-4,3. Cột được sản xuất đảm bảo TCVN 5847:2016 .
- Bộ đèn: Sử dụng đèn Led có dải công suất từ 50W đến 80W quang thông 1.00lm/1W, nhiệt độ màu 5000K, IP66.
- Cần đèn: Sử dụng cần đèn làm bằng ống thép mạ kẽm nhúng nóng Ф60x3 cao 1,2m đến 1,8m; độ vươn cần tối đa 0,75m.
- Cáp điện: Cáp nguồn, cáp tủ chiếu sáng: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x35mm2; cáp từ cột sang cột: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x25mm2; dây lên đèn sử dụng dây đồng mềm: Cu/PVC2x1,5 mm- 0,6/1kV.
- Điều khiển chiếu sáng: Buổi tối vận hành 100% số đèn (Mùa hè từ 18h30 đến 24h; Mùa đông từ 18h đến 24h); Đêm khuya: Vận hành 2/3 (hoặc 1/3) số đèn từ 24h đến sáng hôm sau.
- Hệ thống an toàn nối đất, điện trở nối đất đảm bảo RĐ≤ 30Ω.
8.3. Mẫu số 3: Thiết kế mẫu chi tiết 1km hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được tận dụng trên cột điện 0,4Kv hiện có. Giải pháp kỹ thuật và sử dụng các loại vật tư thiết bị chủ yếu sau:
- Thiết kế điện chiếu sáng trên cột điện 0,4Kv hiện có. Cáp điện chiếu sáng đi trên không giữa các cột điện tận dụng hiện có của lưới điện 0,4Kv và được cố định bằng hệ thống phụ kiện phù hợp, khoảng cách trung bình các cột từ 35m đến 40m.
- Cột đèn: Tận dụng lại cột điện hiện có của lưới điện hạ thế 0,4kV.
- Bộ đèn: Sử dụng đèn Led có dải công suất từ 50W đến 80W quang thông 1.00lm/1W, nhiệt độ màu 5000K, IP66.
- Cần đèn: Sử dụng cần đèn làm bằng ống thép mạ kẽm nhúng nóng Ф60x3 cao từ 1,2m đến 1,8m; độ vươn cần tối đa 0,75m.
- Cáp điện: Cáp nguồn, cáp tủ chiếu sáng: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x35mm2; cáp từ cột sang cột: Sử dụng cáp nhôm vặn xoắn AL/XLPE 4x25mm2; dây lên đèn sử dụng dây đồng mềm: Cu/PVC2x1,5 mm-0,6/1kV.
- Điều khiển chiếu sáng: Buổi tối vận hành 100% số đèn (Mùa hè từ 18h30 đến 24h; Mùa đông từ 18h đến 24h); Đêm khuya: Vận hành 2/3 (hoặc 1/3) số đèn từ 24h đến sáng hôm sau.
- Hệ thống an toàn nối đất, điện trở nối đất đảm bảo RĐ≤ 30Ω.