Document: Khoản 3 Điều 1 Quyết định 2029/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Nam Đình Vũ Hải Phòng 2016

Type: {"issuing_agency": "Thành phố Hải Phòng", "promulgation_date": "20/09/2016", "sign_number": "2029/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Tùng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Thành phố Hải Phòng", "promulgation_date": "20/09/2016", "sign_number": "2029/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Tùng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Thành phố Hải Phòng", "promulgation_date": "20/09/2016", "sign_number": "2029/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Tùng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Thành phố Hải Phòng", "promulgation_date": "20/09/2016", "sign_number": "2029/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Tùng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Thành phố Hải Phòng", "promulgation_date": "20/09/2016", "sign_number": "2029/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Tùng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 3 Điều 1 Quyết định 2029/QĐ-UBND duyệt điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Nam Đình Vũ Hải Phòng 2016

Điều 1. Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ (khu 2) - nay là Khu công nghiệp DEEP-C2A (với tính chất quy hoạch phân khu khu chức năng đặc thù) với những nội dung sau:
...
3. Quy hoạch cấp nước:
- Trong giai đoạn đầu, nước được cấp từ Khu công nghiệp Đình Vũ, thông qua đường ống Φ200.
- Nguồn cấp cho Khu công nghiệp (02 nguồn): trước mắt sử dụng nguồn cấp nước từ Nhà máy nước An Dương hiện có; trong tương lai lâu dài bổ sung nguồn cấp từ Nhà máy nước Hưng Đạo, quận Dương Kinh.
- Công trình đầu mối: Quy hoạch 01 trạm bơm tăng áp đặt phía Tây Khu công nghiệp (tại lô KTDM1), công suất 20.000m3/ngđ, diện tích khoảng 1,0ha, lấy nước từ đường ống ngoài Φ800 dự kiến.
- Mạng lưới cấp nước: thiết kế theo mạng vòng kết hợp nhánh, cấp nước sản xuất và cấp nước chữa cháy tách thành hai mạng lưới cấp nước riêng biệt, nguồn nước cùng lấy từ trạm bơm tăng áp của khu công nghiệp. Ống cấp nước có đường kính Φ100 đến Φ500, vật liệu làm ống là HDPE với C=140. Trên các tuyến ống cấp nước chữa cháy có bố trí họng cứu hỏa với khoảng cách 150m/trụ.

Content:
Quy hoạch cấp nước:
- Trong giai đoạn đầu, nước được cấp từ Khu công nghiệp Đình Vũ, thông qua đường ống Φ200.
- Nguồn cấp cho Khu công nghiệp (02 nguồn): trước mắt sử dụng nguồn cấp nước từ Nhà máy nước An Dương hiện có; trong tương lai lâu dài bổ sung nguồn cấp từ Nhà máy nước Hưng Đạo, quận Dương Kinh.
- Công trình đầu mối: Quy hoạch 01 trạm bơm tăng áp đặt phía Tây Khu công nghiệp (tại lô KTDM1), công suất 20.000m3/ngđ, diện tích khoảng 1,0ha, lấy nước từ đường ống ngoài Φ800 dự kiến.
- Mạng lưới cấp nước: thiết kế theo mạng vòng kết hợp nhánh, cấp nước sản xuất và cấp nước chữa cháy tách thành hai mạng lưới cấp nước riêng biệt, nguồn nước cùng lấy từ trạm bơm tăng áp của khu công nghiệp. Ống cấp nước có đường kính Φ100 đến Φ500, vật liệu làm ống là HDPE với C=140. Trên các tuyến ống cấp nước chữa cháy có bố trí họng cứu hỏa với khoảng cách 150m/trụ.