Document: Điểm c Khoản 9 Điều 1 Quyết định 1153/QĐ-UBND 2014 đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn Bình Phước 2013 2020

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Phước", "promulgation_date": "04/06/2014", "sign_number": "1153/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Trăm", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Phước", "promulgation_date": "04/06/2014", "sign_number": "1153/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Trăm", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Phước", "promulgation_date": "04/06/2014", "sign_number": "1153/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Trăm", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Phước", "promulgation_date": "04/06/2014", "sign_number": "1153/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Trăm", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bình Phước", "promulgation_date": "04/06/2014", "sign_number": "1153/QĐ-UBND", "signer": "Nguyễn Văn Trăm", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm c Khoản 9 Điều 1 Quyết định 1153/QĐ-UBND 2014 đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn Bình Phước 2013 2020

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2020 với nội dung cơ bản như sau:
...
9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):
...
c) Đường dây hạ áp:
- Điện áp 230V.
- Cấu trúc lưới điện: Được thiết kế trên không, lưới 3pha 4 dây, 01 pha 02 dây, 02 pha 3 dây. Bán kính cấp điện của lưới điện hạ thế trong khu vực dân cư tập trung không vượt quá 600m, khu vực thưa dân cư không vượt quá 1200m.
- Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm bọc cách điện, tiết diện từ 50mm2 đến 95mm2.
- Đỡ dây hạ thế: Sử dụng Rack 2 sứ, 3 sứ, 4 sứ + sứ ống chỉ.
- Trụ điện: Sử dụng loại trụ BTLT 7,5 m và trụ BTLT 8,5m.
- Neo trụ sử dụng:
+ Dây neo: Dùng cáp thép mạ kẽm 3/8 mm.
+ Móng neo: Dùng loại neo xòe 8 hướng.
+ Ty neo Φ16x2400 mạ kẽm nhúng nóng.
+ Thanh chống Φ60 dài 1200mm mạ kẽm nhúng nóng.
+ Dây neo cáp thép mạ kẽm 3/8, móng néo neo xòe 8 hướng
- Hệ thống tiếp địa thực hiện 02 tia, 03 cọc thép mạ đồng Φ16x2400mm.

Content:
Đường dây hạ áp:
- Điện áp 230V.
- Cấu trúc lưới điện: Được thiết kế trên không, lưới 3pha 4 dây, 01 pha 02 dây, 02 pha 3 dây. Bán kính cấp điện của lưới điện hạ thế trong khu vực dân cư tập trung không vượt quá 600m, khu vực thưa dân cư không vượt quá 1200m.
- Dây dẫn: Sử dụng cáp nhôm bọc cách điện, tiết diện từ 50mm2 đến 95mm2.
- Đỡ dây hạ thế: Sử dụng Rack 2 sứ, 3 sứ, 4 sứ + sứ ống chỉ.
- Trụ điện: Sử dụng loại trụ BTLT 7,5 m và trụ BTLT 8,5m.
- Neo trụ sử dụng:
+ Dây neo: Dùng cáp thép mạ kẽm 3/8 mm.
+ Móng neo: Dùng loại neo xòe 8 hướng.
+ Ty neo Φ16x2400 mạ kẽm nhúng nóng.
+ Thanh chống Φ60 dài 1200mm mạ kẽm nhúng nóng.
+ Dây neo cáp thép mạ kẽm 3/8, móng néo neo xòe 8 hướng
- Hệ thống tiếp địa thực hiện 02 tia, 03 cọc thép mạ đồng Φ16x2400mm.