Document: Khoản 5 Điều 1 Quyết định 712/2006/QĐ-UBND-BN dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm tiêu Hán Quảng huyện Quế Võ

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "25/05/2006", "sign_number": "712/2006/QĐ-UBND-BN", "signer": "Trần Văn Tuý", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "25/05/2006", "sign_number": "712/2006/QĐ-UBND-BN", "signer": "Trần Văn Tuý", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "25/05/2006", "sign_number": "712/2006/QĐ-UBND-BN", "signer": "Trần Văn Tuý", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "25/05/2006", "sign_number": "712/2006/QĐ-UBND-BN", "signer": "Trần Văn Tuý", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Ninh", "promulgation_date": "25/05/2006", "sign_number": "712/2006/QĐ-UBND-BN", "signer": "Trần Văn Tuý", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Khoản 5 Điều 1 Quyết định 712/2006/QĐ-UBND-BN dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm tiêu Hán Quảng huyện Quế Võ

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm tiêu Hán Quảng huyện Quế Võ với những nội dung chủ yếu sau:
...
5. Quy mô đầu tư - giải pháp xây dựng:
Công trình cấp IV, tần suất thiết kế tưới P = 75%, tần suất thiết kế tiêu P = 10%, hệ số tiêu thiết kế q = 4,9 l/s/ha.
Giải pháp thiết kế và các thông số chủ yếu của phương án chọn là: Phương án IVa - Vị trí 2 cụ thể như sau:
5.1. Khu đầu mối trạm bơm.
5.1.1. Nhà máy bơm: Theo kiểu khối tảng, chia làm 2 tầng.
+ Tầng trên: Là nhà trạm có kích thước 29,75x7,2m, kết cấu dạng khung cột BTCT chịu lực, tường xây VXM mác 50.
+ Tầng dưới: Là buồng hút chia làm 5 ngăn, kết cấu bằng BTCT.
Lưu lượng tiêu thiết kế 9,4 m3/s, kiểu loại máy bơm liên doanh trục đứng, cao trình mực nước thiết kế bể hút +1,5m, cao trình mực nước thiết kế bể xả +8,78m, cao trình mực nước sông Đuống thiết kế +8,58m, cao trình đáy buồng hút thiết kế -2m, cao trình đỉnh bể xả thiết kế +9,56m, cao trình sàn động cơ +5m, cao độ sàn bơm +1,15m, cao trình đầm cầu trục +11,3m, cao trình trần nhà máy +13,29m, cao độ đáy bể xả +4,5m, số tổ máy bơm 5 tổ máy, lưu lượng bơm của 1 máy 1,88m3/s, công suất động cơ 250Kw, công suất trạm biến áp 1.800KVA.
5.1.2. Cống xả qua đê: Lưu lượng thiết kế Q = 9,4m3/s, khẩu độ BxH= 2x1,4x2,5m, cao độ đáy +4,5, kết cấu BTCT, có bố trí dàn van máy đóng mở chạy điện kết hợp thủ công, cánh cửa thép.
5.1.3. Cống lấy phù sa bể xả: Lưu lượng thiết kế Q=2,05m3/s, mực nước lấy phù sa khi mực nước sông Đuống từ BĐ1 đến BĐ2, khẩu độ BXH=1,0x1,3m, cao trình ngưỡng cống +4,5, kết cấu BTCT, có bố trí dàn văn máy dóng mở chạy bằng điện kết hợp thủ công, cánh cửa thép.
5.1.4. Cống dẫn nước vào kênh N6: Lưu lượng thiết kế Q=2,05m3/s, mực nước thượng lưu +4,25m, mực nước hạ lưu +4,15m, khẩu độ BxH=2x1,5m, cao trình đáy +3,05, kết cấu BTCT.
5.1.5. Nhà quản lý: Theo kiểu nhà cấp IV, mái bằng, điện tích 110m2, tường xây gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ chống nóng bằng tôn Đông Anh, cửa gỗ nhóm III không khuôn, nền lát gạch Cẻamic, tường quét vôi ve.
5.1.6. Sân, tường rào, đường nội bộ, cây xanh: Xây dựng sân, tường rào, đường vào khu quản lý, trong khuôn viên khu quản lý bố trí cây xanh tạo môi trường xanh sạch dẹp.
5.2. Hệ thống kênh và công trình trên kênh:
5.2.1. Kênh xả: Dài 95m, dẫn lưu lượng Q=9,4m3/s, mặt cắt hình thang Bk=4,5m, hk=1,68m, m=2, cao độ đáy tại đầu kênh +4,5, cơ +6,58, độ dốc đáy kênh i=1x104, gia cố đáy, mái, bờ kênh bằng đá xây.
5.2.2. Kênh dẫn: Dài 1.340m, chia làm 2 đoạn.
+ Đoạn 1 từ K0 đến K0+650 có: Q=8,42m3/s, mặt cắt hình thang m=2, Bk=7m, hk=1,9m, cao độ đáy tại đầu kênh -0,18, độ dốc đáy kênh i=1x104.
+ Đoạn 2 từ K0+650 đến Kc có: Q=9,4m3/s, mặt cắt hình thang m=2, Bk=7m, hk=2,01m, cao độ đáy tại bể hút -0,52, độ dốc đáy kênh i=1x104.
Các công trình trên kênh dẫn gồm 4 công trình:
+ Cầu máng kênh N6: Tại K0+810, BxHxL=0,8x1,5x43,8m.
+ Cống duới đê tào khê: Tại đầu kênh dẫn (K3+453 ngòi Tào khê) có khẩu độ BxH=2x(2,8x2,3)m, cao trình đáy +0,2m.
+ Cống tiêu đầu kênh T3: Tại K0+750, khẩu độ BxH=1,2x1,2m, cao độ đáy +1,8m.
+ Công tiêu đầu kênh T4: Tại K0+650, khẩu độ BxH=1,2x1,2m, cao độ đáy +1,8m.
5.2.3. Kênh tiêu cấp I: Bao gồm kênh Tào khê, Ngòi Cơn Tên.
Bảng các chỉ tiêu thiết kế cơ bản

TT

Tên kênh

Dài (m)

Qtk (m3/)

i

m

n

Khẩu độ (m)

Ngòi Tào Khê

RộngCao

1

K0-K0+780

780

1,07

1,5x10-4

2,0

0,03

5.00,67

2

K0+780-K1+445

665

2,45

1,5x10-4

2,0

0,03

5.01,04

3

K1+445-K2+270

825

3,94

1,5x10-4

2,0

0,03

5.01,29

4

K2+270-K3+469

1.199

4,49

1,0x10-4

2,0

0,03

5.01,58

Ngòi Cơn Tên

1

K0+371-K0+936

565

1,12

1,0x10-4

2,0

0,03

4.00,85

2

K0+936-K1+432

946

1,85

1,0x10-4

2,0

0,03

4.01,10

3

K1+432-K3+372

1.940

3,75

1,0x10-4

2,0

0,03

5.01,44

4

K3+372-K3+818

1.446

3,915

1,0x10-4

2,0

0,03

5.01,47

5.2.4. Công trình trên kênh tiêu cấp1: Làm mới, gia cố, sửa chữa các cống làm nhiệm vụ điều tiết nước và giao thông dân dụng nhu sau:

TT

Tên hạng mục

Vị trí

Khẩu độ (m)

Độ cao đáy(m)

Hình thức xây dựng

Ngòi Tào Khê

1

Cống đầu kênh T9

K0+60

0,8x0,8

1,3

Làm mới

2

Cống đầu kênh T7

K0+451

1,0x1,0

1,3

Làm mới

3

Cống đầu kênh T10

K0+624

1,0x1,0

1,25

Làm mới

4

Cống đầu kênh T12

K1+297

1,2x1,2

1,2

Làm mới

5

Cống đầu kênh T5

K1+416

1,2x1,2

1,2

Làm mới

6

Cống đầu kênh T14

K1+990

0,8x0,8

1,25

Làm mới

7

Cống đầu kênh T16

K2+800

0,8x0,8

1,5

Làm mới

8

Cống đầu kênh T8

K0+22

Gia cố

9

Cống đầu kênh T18

K3+413

Sửa chữa

10

Cống ĐT Cầu Trầm

Thay văn cửa

11

Cống ĐT La Miệt

Thay văn cửa

Ngòi Cơn Tên

1

Cống đầu kênh T22

K0+319

1,5x1,5

1,3

Làm mới

2

Cống đầu kênh An Động

K0+825

1,2x1,2

1,2

Làm mới

3

Cống đầu kênh T20

K1+415

1,5x1,5

1,25

Làm mới

4

Cống điều tiết Cầu Tây

K3+372

2(1,8x2)

0,5

Làm mới

5

Cầu Núi Rùa

Gia cố

Kết cấu công trình:
+ Các cống đầu kênh: Đáy bằng bê tông mác 150, tường đầu thuợng hạ lưu cống xây gạch VXM mác 75, ống cống BTCT đúc sẵn, lắp dàn van và máy đóng mở.
+ Cống điều tiết Cầu Tây: Cống hình hộp BTCT, lắp đặt dàn van máy đóng mở chạy điện kết hợp thủ công.
5.2.5. Kênh tiêu cấp 2:
Bảng các chỉ tiêu thiết kế cơ bản kênh tiêu cấp 2

TT

Tên kênh

Dài (m)

Điện tích (ha)

Qtk (m3/s)

i

n

bk

hk

1

T22

1.578

228,0

1,117

2x10-4

1,5

0,99

2

An Động

2.605

148,6

0,728

5x10-5

0,03

2,0

1,02

3

T20

1.915

388,4

1,903

3x10-4

0,03

1,8

1,19

4

T18

1.278

33,6

0,165

5x10-4

0,03

0,8

0,39

5

T16

764

65,8

0,323

5x10-4

0,03

1,0

0,50

6

T9

345

88,0

0,431

5x10-4

1,0

0,57

7

T7

869

113,0

0,566

5x10-4

0,03

1,0

0,65

8

T10

1.089

78,8

0,386

5x10-4

0,03

1,0

0,54

9

T12

1.779

166,2

0,814

2x10-4

0,03

1,4

0,87

10

T5

3.198

178,8

0,876

2x10-4

1,4

0,90

11

T14

1.002

56,4

0,276

5x10-4

0,8

0,50

12

T3

947

66,0

0,324

5x10-4

1,0

0,50

Tổng

17.369

5.2.6. Công trình trên kênh tiêu cấp 2: Cải tạo, nâng cấp và xây mới 41 công trình, trong đó: Cầu thô sơ 34 chiếc, cầu máng 4 chiếc, cống 3 chiếc. Giữ lại 48 công trình và 5 trạm bơm.
Kết cấu công trình:
+ Cầu thô sơ: Mố cầu xây gạch VXM mác 75, tấm đan mặt cầu bằng BTCT mác 200, có gờ chắn bánh.
+ Xi phông: Hình hộp BTCT mác 200.
+ Cống qua đường: Tường cống xây gạch VXM mác 75, tấm nắp BTCT mác 200.
5.3. Đường điện cao thế, hạ thế và cơ khí máy bơm.
5.3.1. Điện cao thế, hạ thế: Đường điện cao thế lấy từ đường dây 35Kv lộ 372-E-74 đang cấp điện cho trạm bơm Tân Chi (nguồn điện lấy từ trạm trung gian Võ Cường), cách trạm bơm 4 km.
Lắp đặt 01 máy biến áp 1000KVA-35/0.4Kv.
Lắp đặt toàn bộ hệ thống điều khiển và điện hạ thế.
5.3.2. Cơ khí máy bơm: Lắp dặt 5 tổ máy bơm liên doanh loại hỗn hợp lưu trục đứng, động cơ 250KW, lưu lượng 1 máy 1,88m3/s.
Lắp dặt hệ thống Cầu trục 3 tấn chạy điện.

Content:
Quy mô đầu tư - giải pháp xây dựng:
Công trình cấp IV, tần suất thiết kế tưới P = 75%, tần suất thiết kế tiêu P = 10%, hệ số tiêu thiết kế q = 4,9 l/s/ha.
Giải pháp thiết kế và các thông số chủ yếu của phương án chọn là: Phương án IVa - Vị trí 2 cụ thể như sau:
5.1. Khu đầu mối trạm bơm.
5.1.1. Nhà máy bơm: Theo kiểu khối tảng, chia làm 2 tầng.
+ Tầng trên: Là nhà trạm có kích thước 29,75x7,2m, kết cấu dạng khung cột BTCT chịu lực, tường xây VXM mác 50.
+ Tầng dưới: Là buồng hút chia làm 5 ngăn, kết cấu bằng BTCT.
Lưu lượng tiêu thiết kế 9,4 m3/s, kiểu loại máy bơm liên doanh trục đứng, cao trình mực nước thiết kế bể hút +1,5m, cao trình mực nước thiết kế bể xả +8,78m, cao trình mực nước sông Đuống thiết kế +8,58m, cao trình đáy buồng hút thiết kế -2m, cao trình đỉnh bể xả thiết kế +9,56m, cao trình sàn động cơ +5m, cao độ sàn bơm +1,15m, cao trình đầm cầu trục +11,3m, cao trình trần nhà máy +13,29m, cao độ đáy bể xả +4,5m, số tổ máy bơm 5 tổ máy, lưu lượng bơm của 1 máy 1,88m3/s, công suất động cơ 250Kw, công suất trạm biến áp 1.800KVA.
5.1.2. Cống xả qua đê: Lưu lượng thiết kế Q = 9,4m3/s, khẩu độ BxH= 2x1,4x2,5m, cao độ đáy +4,5, kết cấu BTCT, có bố trí dàn van máy đóng mở chạy điện kết hợp thủ công, cánh cửa thép.
5.1.3. Cống lấy phù sa bể xả: Lưu lượng thiết kế Q=2,05m3/s, mực nước lấy phù sa khi mực nước sông Đuống từ BĐ1 đến BĐ2, khẩu độ BXH=1,0x1,3m, cao trình ngưỡng cống +4,5, kết cấu BTCT, có bố trí dàn văn máy dóng mở chạy bằng điện kết hợp thủ công, cánh cửa thép.
5.1.4. Cống dẫn nước vào kênh N6: Lưu lượng thiết kế Q=2,05m3/s, mực nước thượng lưu +4,25m, mực nước hạ lưu +4,15m, khẩu độ BxH=2x1,5m, cao trình đáy +3,05, kết cấu BTCT.
5.1.Nhà quản lý: Theo kiểu nhà cấp IV, mái bằng, điện tích 110m2, tường xây gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ chống nóng bằng tôn Đông Anh, cửa gỗ nhóm III không khuôn, nền lát gạch Cẻamic, tường quét vôi ve.
5.1.6. Sân, tường rào, đường nội bộ, cây xanh: Xây dựng sân, tường rào, đường vào khu quản lý, trong khuôn viên khu quản lý bố trí cây xanh tạo môi trường xanh sạch dẹp.
5.2. Hệ thống kênh và công trình trên kênh:
5.2.1. Kênh xả: Dài 95m, dẫn lưu lượng Q=9,4m3/s, mặt cắt hình thang Bk=4,5m, hk=1,68m, m=2, cao độ đáy tại đầu kênh +4,5, cơ +6,58, độ dốc đáy kênh i=1x104, gia cố đáy, mái, bờ kênh bằng đá xây.
5.2.2. Kênh dẫn: Dài 1.340m, chia làm 2 đoạn.
+ Đoạn 1 từ K0 đến K0+650 có: Q=8,42m3/s, mặt cắt hình thang m=2, Bk=7m, hk=1,9m, cao độ đáy tại đầu kênh -0,18, độ dốc đáy kênh i=1x104.
+ Đoạn 2 từ K0+650 đến Kc có: Q=9,4m3/s, mặt cắt hình thang m=2, Bk=7m, hk=2,01m, cao độ đáy tại bể hút -0,52, độ dốc đáy kênh i=1x104.
Các công trình trên kênh dẫn gồm 4 công trình:
+ Cầu máng kênh N6: Tại K0+810, BxHxL=0,8x1,5x43,8m.
+ Cống duới đê tào khê: Tại đầu kênh dẫn (K3+453 ngòi Tào khê) có khẩu độ BxH=2x(2,8x2,3)m, cao trình đáy +0,2m.
+ Cống tiêu đầu kênh T3: Tại K0+750, khẩu độ BxH=1,2x1,2m, cao độ đáy +1,8m.
+ Công tiêu đầu kênh T4: Tại K0+650, khẩu độ BxH=1,2x1,2m, cao độ đáy +1,8m.
5.2.3. Kênh tiêu cấp I: Bao gồm kênh Tào khê, Ngòi Cơn Tên.
Bảng các chỉ tiêu thiết kế cơ bản

TT

Tên kênh

Dài (m)

Qtk (m3/)

i

m

n

Khẩu độ (m)

Ngòi Tào Khê

RộngCao

1

K0-K0+780

780

1,07

1,5x10-4

2,0

0,03

5.00,67

2

K0+780-K1+445

665

2,45

1,5x10-4

2,0

0,03

5.01,04

3

K1+445-K2+270

825

3,94

1,5x10-4

2,0

0,03

5.01,29

4

K2+270-K3+469

1.199

4,49

1,0x10-4

2,0

0,03

5.01,58

Ngòi Cơn Tên

1

K0+371-K0+936

565

1,12

1,0x10-4

2,0

0,03

4.00,85

2

K0+936-K1+432

946

1,85

1,0x10-4

2,0

0,03

4.01,10

3

K1+432-K3+372

1.940

3,75

1,0x10-4

2,0

0,03

5.01,44

4

K3+372-K3+818

1.446

3,915

1,0x10-4

2,0

0,03

5.01,47

5.2.4. Công trình trên kênh tiêu cấp1: Làm mới, gia cố, sửa chữa các cống làm nhiệm vụ điều tiết nước và giao thông dân dụng nhu sau:

TT

Tên hạng mục

Vị trí

Khẩu độ (m)

Độ cao đáy(m)

Hình thức xây dựng

Ngòi Tào Khê

1

Cống đầu kênh T9

K0+60

0,8x0,8

1,3

Làm mới

2

Cống đầu kênh T7

K0+451

1,0x1,0

1,3

Làm mới

3

Cống đầu kênh T10

K0+624

1,0x1,0

1,25

Làm mới

4

Cống đầu kênh T12

K1+297

1,2x1,2

1,2

Làm mới

5

Cống đầu kênh T5

K1+416

1,2x1,2

1,2

Làm mới

6

Cống đầu kênh T14

K1+990

0,8x0,8

1,25

Làm mới

7

Cống đầu kênh T16

K2+800

0,8x0,8

1,5

Làm mới

8

Cống đầu kênh T8

K0+22

Gia cố

9

Cống đầu kênh T18

K3+413

Sửa chữa

10

Cống ĐT Cầu Trầm

Thay văn cửa

11

Cống ĐT La Miệt

Thay văn cửa

Ngòi Cơn Tên

1

Cống đầu kênh T22

K0+319

1,5x1,5

1,3

Làm mới

2

Cống đầu kênh An Động

K0+825

1,2x1,2

1,2

Làm mới

3

Cống đầu kênh T20

K1+415

1,5x1,5

1,25

Làm mới

4

Cống điều tiết Cầu Tây

K3+372

2(1,8x2)

0,5

Làm mới

5

Cầu Núi Rùa

Gia cố

Kết cấu công trình:
+ Các cống đầu kênh: Đáy bằng bê tông mác 150, tường đầu thuợng hạ lưu cống xây gạch VXM mác 75, ống cống BTCT đúc sẵn, lắp dàn van và máy đóng mở.
+ Cống điều tiết Cầu Tây: Cống hình hộp BTCT, lắp đặt dàn van máy đóng mở chạy điện kết hợp thủ công.
5.2.Kênh tiêu cấp 2:
Bảng các chỉ tiêu thiết kế cơ bản kênh tiêu cấp 2

TT

Tên kênh

Dài (m)

Điện tích (ha)

Qtk (m3/s)

i

n

bk

hk

1

T22

1.578

228,0

1,117

2x10-4

1,5

0,99

2

An Động

2.605

148,6

0,728

5x10-5

0,03

2,0

1,02

3

T20

1.915

388,4

1,903

3x10-4

0,03

1,8

1,19

4

T18

1.278

33,6

0,165

5x10-4

0,03

0,8

0,39

5

T16

764

65,8

0,323

5x10-4

0,03

1,0

0,50

6

T9

345

88,0

0,431

5x10-4

1,0

0,57

7

T7

869

113,0

0,566

5x10-4

0,03

1,0

0,65

8

T10

1.089

78,8

0,386

5x10-4

0,03

1,0

0,54

9

T12

1.779

166,2

0,814

2x10-4

0,03

1,4

0,87

10

T5

3.198

178,8

0,876

2x10-4

1,4

0,90

11

T14

1.002

56,4

0,276

5x10-4

0,8

0,50

12

T3

947

66,0

0,324

5x10-4

1,0

0,50

Tổng

17.369

5.2.6. Công trình trên kênh tiêu cấp 2: Cải tạo, nâng cấp và xây mới 41 công trình, trong đó: Cầu thô sơ 34 chiếc, cầu máng 4 chiếc, cống 3 chiếc. Giữ lại 48 công trình và 5 trạm bơm.
Kết cấu công trình:
+ Cầu thô sơ: Mố cầu xây gạch VXM mác 75, tấm đan mặt cầu bằng BTCT mác 200, có gờ chắn bánh.
+ Xi phông: Hình hộp BTCT mác 200.
+ Cống qua đường: Tường cống xây gạch VXM mác 75, tấm nắp BTCT mác 200.
5.3. Đường điện cao thế, hạ thế và cơ khí máy bơm.
5.3.1. Điện cao thế, hạ thế: Đường điện cao thế lấy từ đường dây 35Kv lộ 372-E-74 đang cấp điện cho trạm bơm Tân Chi (nguồn điện lấy từ trạm trung gian Võ Cường), cách trạm bơm 4 km.
Lắp đặt 01 máy biến áp 1000KVA-35/0.4Kv.
Lắp đặt toàn bộ hệ thống điều khiển và điện hạ thế.
5.3.2. Cơ khí máy bơm: Lắp dặt 5 tổ máy bơm liên doanh loại hỗn hợp lưu trục đứng, động cơ 250KW, lưu lượng 1 máy 1,88m3/s.
Lắp dặt hệ thống Cầu trục 3 tấn chạy điện.