Document: Điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2013 Quy hoạch phát triển điện lực Đầm Dơi Cà Mau 2011 - 2015

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Cà Mau", "promulgation_date": "20/05/2013", "sign_number": "761/QĐ-UBND", "signer": "Dương Tiến Dũng", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Cà Mau", "promulgation_date": "20/05/2013", "sign_number": "761/QĐ-UBND", "signer": "Dương Tiến Dũng", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Cà Mau", "promulgation_date": "20/05/2013", "sign_number": "761/QĐ-UBND", "signer": "Dương Tiến Dũng", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Cà Mau", "promulgation_date": "20/05/2013", "sign_number": "761/QĐ-UBND", "signer": "Dương Tiến Dũng", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Cà Mau", "promulgation_date": "20/05/2013", "sign_number": "761/QĐ-UBND", "signer": "Dương Tiến Dũng", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm a Khoản 2 Điều 1 Quyết định 761/QĐ-UBND năm 2013 Quy hoạch phát triển điện lực Đầm Dơi Cà Mau 2011 - 2015

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 2020 với các nội dung chính như sau:
...
2. Quy hoạch phát triển lưới điện:
a) Quan điểm thiết kế:
Lưới điện trung thế:
- Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện: Cấp điện áp 22kV được chuẩn hóa cho phát triển lưới điện trung thế trên địa bàn huyện.
- Cấu trúc lưới điện:
+ Khu vực thị trấn, khu đô thị mới và các hộ phụ tải quan trọng, lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành hở; khu vực nông thôn, lưới điện được thiết kế hình tia.
+ Các đường trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải từ 60 - 70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép của đường dây.
+ Sử dụng đường dây trên không 22kV cho đường trục và các nhánh rẽ. Tại khu vực thị trấn, khu công nghiệp và khu vực đông dân cư, các nhánh rẽ cấp điện cho trạm biến áp chuyên dùng có thể sử dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn trên không nhằm tiết kiệm vốn đầu tư để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.
+ Kết cấu đường dây nổi lưới 22kV 3 pha 4 dây.
- Tiết diện dây dẫn:
Khu vực thị trấn, khu đô thị mới, khu du lịch, khu công nghiệp:
+ Đường trục: sử dụng dây dẫn có tiết diện ≥ 240 mm2.
+ Các nhánh rẽ: sử dụng dây dẫn có tiết diện từ 70 ÷ 120 mm2.
Khu vực ngoại thị và nông thôn:
+ Đường trục: dùng dây nhôm lõi thép có tiết diện ≥ 120 mm2.
+ Đường nhánh rẽ: dùng dây dẫn có tiết diện từ 70 ÷ 120 mm2.
- Gam máy biến áp phân phối:
+ Khu vực thị trấn, khu đô thị mới sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 250 - 1.000kVA.
+ Khu vực nông thôn sử dụng máy biến áp ba pha có gam công suất từ 75 - 250kVA hoặc máy biến áp một pha có gam máy từ 25 - 75kVA.
+ Các trạm chuyên dùng của khách hàng được thiết kế phù hợp với quy mô phụ tải.
Lưới điện hạ thế: Lưới điện hạ áp sử dụng điện áp 380 - 220V, đường dây 3 pha 4 dây với dây trung tính nối đất trực tiếp.
- Khu vực thị trấn, khu đô thị mới và các hộ phụ tải quan trọng: sử dụng cáp vặn xoắn ruột nhôm (ABC), loại 4 ruột chịu lực, tiết diện đường trục ≥ 120 mm2, tiết diện đường nhánh ≥ 70mm2, bán kính cấp điện ≤ 300m.
- Khu vực ngoại thị và nông thôn: Sử dụng dây trên không có tiết diện đường trục ≥ 95mm2, tiết diện đường nhánh ≥ 50mm2, bán kính cấp điện ≤ 1.200m.

Content:
Quan điểm thiết kế:
Lưới điện trung thế:
- Định hướng xây dựng và cải tạo lưới điện: Cấp điện áp 22kV được chuẩn hóa cho phát triển lưới điện trung thế trên địa bàn huyện.
- Cấu trúc lưới điện:
+ Khu vực thị trấn, khu đô thị mới và các hộ phụ tải quan trọng, lưới điện được thiết kế mạch vòng, vận hành hở; khu vực nông thôn, lưới điện được thiết kế hình tia.
+ Các đường trục trung thế mạch vòng ở chế độ làm việc bình thường chỉ mang tải từ 60 - 70% công suất so với công suất mang tải cực đại cho phép của đường dây.
+ Sử dụng đường dây trên không 22kV cho đường trục và các nhánh rẽ. Tại khu vực thị trấn, khu công nghiệp và khu vực đông dân cư, các nhánh rẽ cấp điện cho trạm biến áp chuyên dùng có thể sử dụng cáp ngầm hoặc cáp bọc cách điện, cáp vặn xoắn trên không nhằm tiết kiệm vốn đầu tư để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.
+ Kết cấu đường dây nổi lưới 22kV 3 pha 4 dây.
- Tiết diện dây dẫn:
Khu vực thị trấn, khu đô thị mới, khu du lịch, khu công nghiệp:
+ Đường trục: sử dụng dây dẫn có tiết diện ≥ 240 mm2.
+ Các nhánh rẽ: sử dụng dây dẫn có tiết diện từ 70 ÷ 120 mm2.
Khu vực ngoại thị và nông thôn:
+ Đường trục: dùng dây nhôm lõi thép có tiết diện ≥ 120 mm2.
+ Đường nhánh rẽ: dùng dây dẫn có tiết diện từ 70 ÷ 120 mm2.
- Gam máy biến áp phân phối:
+ Khu vực thị trấn, khu đô thị mới sử dụng các máy biến áp ba pha có gam công suất từ 250 - 1.000kVA.
+ Khu vực nông thôn sử dụng máy biến áp ba pha có gam công suất từ 75 - 250kVA hoặc máy biến áp một pha có gam máy từ 25 - 75kVA.
+ Các trạm chuyên dùng của khách hàng được thiết kế phù hợp với quy mô phụ tải.
Lưới điện hạ thế: Lưới điện hạ áp sử dụng điện áp 380 - 220V, đường dây 3 pha 4 dây với dây trung tính nối đất trực tiếp.
- Khu vực thị trấn, khu đô thị mới và các hộ phụ tải quan trọng: sử dụng cáp vặn xoắn ruột nhôm (ABC), loại 4 ruột chịu lực, tiết diện đường trục ≥ 120 mm2, tiết diện đường nhánh ≥ 70mm2, bán kính cấp điện ≤ 300m.
- Khu vực ngoại thị và nông thôn: Sử dụng dây trên không có tiết diện đường trục ≥ 95mm2, tiết diện đường nhánh ≥ 50mm2, bán kính cấp điện ≤ 1.200m.