Document: Điểm c Khoản 5 Điều 1 Quyết định 1504/QĐ-UBND Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bãi Ổi Dĩnh Trì Bắc Giang Bắc Giang 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "22/09/2016", "sign_number": "1504/QĐ-UBND", "signer": "Dương Văn Thái", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "22/09/2016", "sign_number": "1504/QĐ-UBND", "signer": "Dương Văn Thái", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "22/09/2016", "sign_number": "1504/QĐ-UBND", "signer": "Dương Văn Thái", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "22/09/2016", "sign_number": "1504/QĐ-UBND", "signer": "Dương Văn Thái", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "22/09/2016", "sign_number": "1504/QĐ-UBND", "signer": "Dương Văn Thái", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm c Khoản 5 Điều 1 Quyết định 1504/QĐ-UBND Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bãi Ổi Dĩnh Trì Bắc Giang Bắc Giang 2016

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Bãi Ổi, xã Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1/500 (có bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 kèm theo) với các nội dung chủ yếu như sau:
...
5. Giải pháp tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:
...
c) Thoát nước:
Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải được thiết kế riêng biệt.
* Hệ thống thoát nước mưa: Hướng thoát nước: Từ Tây Bắc xuống Đông Nam, thoát ra mương tiêu dọc Quốc lộ 31 sau đó thoát qua cống ngang D1500 trên Quốc lộ 31 về trạm bơm Văn Sơn; toàn bộ hệ thống thoát nước sử dụng cống bê tông cốt thép, đường kính từ D400-D1000, cống hộp B800; hệ thống giếng thu nước mưa cách nhau 30m, độ dốc cống thoát nước lấy theo độ dốc tối thiểu i = 1/D.
* Hệ thống thoát nước thải: Nước thải từ sản xuất, sinh hoạt trong Cụm công nghiệp được xử lý sơ bộ trước khi thoát vào hệ thống cống thoát nước thải D300 về trạm xử lý nước thải công suất 270 m3/ngày đêm đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật. Nước thải phải được xử lý đạt cột A, Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thoát ra hệ thống kênh thoát nước mưa.
Cống thoát nước thải sử dụng hệ thống cống ly tâm bê tông cốt thép có đường kính D300 được bố trí trên vỉa hè; độ sâu chôn ống tối thiểu 0,5m; độ dốc tối thiểu đối với cống i≥1/D.

Content:
Thoát nước:
Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải được thiết kế riêng biệt.
* Hệ thống thoát nước mưa: Hướng thoát nước: Từ Tây Bắc xuống Đông Nam, thoát ra mương tiêu dọc Quốc lộ 31 sau đó thoát qua cống ngang D1500 trên Quốc lộ 31 về trạm bơm Văn Sơn; toàn bộ hệ thống thoát nước sử dụng cống bê tông cốt thép, đường kính từ D400-D1000, cống hộp B800; hệ thống giếng thu nước mưa cách nhau 30m, độ dốc cống thoát nước lấy theo độ dốc tối thiểu i = 1/D.
* Hệ thống thoát nước thải: Nước thải từ sản xuất, sinh hoạt trong Cụm công nghiệp được xử lý sơ bộ trước khi thoát vào hệ thống cống thoát nước thải D300 về trạm xử lý nước thải công suất 270 m3/ngày đêm đặt tại khu đất hạ tầng kỹ thuật. Nước thải phải được xử lý đạt cột A, Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thoát ra hệ thống kênh thoát nước mưa.
Cống thoát nước thải sử dụng hệ thống cống ly tâm bê tông cốt thép có đường kính D300 được bố trí trên vỉa hè; độ sâu chôn ống tối thiểu 0,5m; độ dốc tối thiểu đối với cống i≥1/D.