Document: Điểm c Khoản 5 Điều 1 Quyết định 1885/QĐ-UBND Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư số 4 Thọ Xương Bắc Giang 2016

Type: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "25/11/2016", "sign_number": "1885/QĐ-UBND", "signer": "Lại Thanh Sơn", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "25/11/2016", "sign_number": "1885/QĐ-UBND", "signer": "Lại Thanh Sơn", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "25/11/2016", "sign_number": "1885/QĐ-UBND", "signer": "Lại Thanh Sơn", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "25/11/2016", "sign_number": "1885/QĐ-UBND", "signer": "Lại Thanh Sơn", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Tỉnh Bắc Giang", "promulgation_date": "25/11/2016", "sign_number": "1885/QĐ-UBND", "signer": "Lại Thanh Sơn", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điểm c Khoản 5 Điều 1 Quyết định 1885/QĐ-UBND Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư số 4 Thọ Xương Bắc Giang 2016

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư số 4, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 (kèm theo bản vẽ quy hoạch và thuyết minh), với nội dung sau:
...
5. Giải pháp tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:
...
c) Quy hoạch cấp nước:
- Nguồn nước cấp cho khu vực thiết kế được lấy từ nhà máy nước Bắc Giang, điểm đấu cấp nước vào khu vực quy hoạch là tuyến ống D300 hiện có trên đường Nguyễn Công Hãng;
- Đường ống cấp nước thiết kế sử dụng ống nhựa HDPE có đường kính từ D50 - D200; ống được chôn trên vỉa hè với độ sâu chôn ống từ 0,6 đến 0,7 m;
- Họng cấp nước cứu hỏa được bố trí trên đường ống HDPE ≥ D110 khoảng cách giữa các trụ cứu hỏa từ 100m÷150m đảm bảo bán kính phục vụ là 150m;
- Trong các kho nhà chung cư cao tầng, công trình công cộng được thiết kế hệ thống chữa cháy riêng, áp lực cao, đảm bảo lưu lượng chữa cháy 151/s.

Content:
Quy hoạch cấp nước:
- Nguồn nước cấp cho khu vực thiết kế được lấy từ nhà máy nước Bắc Giang, điểm đấu cấp nước vào khu vực quy hoạch là tuyến ống D300 hiện có trên đường Nguyễn Công Hãng;
- Đường ống cấp nước thiết kế sử dụng ống nhựa HDPE có đường kính từ D50 - D200; ống được chôn trên vỉa hè với độ sâu chôn ống từ 0,6 đến 0,7 m;
- Họng cấp nước cứu hỏa được bố trí trên đường ống HDPE ≥ D110 khoảng cách giữa các trụ cứu hỏa từ 100m÷150m đảm bảo bán kính phục vụ là 150m;
- Trong các kho nhà chung cư cao tầng, công trình công cộng được thiết kế hệ thống chữa cháy riêng, áp lực cao, đảm bảo lưu lượng chữa cháy 151/s.