Legal Document Excerpt:

e)	A empresa não apresentou documentação técnica do para-raios instalado referindo que se encontra operacional, bem como indicando o seu raio de ação; f)	Nos edifícios onde se manipulem produtos sensíveis nomeadamente, nos edifícios de não existe proteção adequada contra os perigos da eletricidade estática, tais como a ligação à terra dos pavimentos dessas dependências à exceção do edifício n. 8 que é novo e já, bem como da maquinaria aí existente calçamento de - artigo 3 do RSEFAPE; g)	A sinalização dos edifícios continua a não cumprir com o indicado no artigo 2 do RSEFAPE, pois é necessário que existam afixadas, no seu interior e próximo da entrada, em posição bem visível, instruções sobre as condições de laboração ou de funcionamento e sobre as normas de segurança a observar, bem como a indicação da natureza e da quantidade máxima dos produtos explosivos ou das matérias perigosas que neles podem existir e os perigos que oferecem, tal como previsto no n. 4 do artigo 2 e que exista na parede frontal, e em local bem visível, uma inscrição em letras bem legíveis, respeitante ao produto armazenado, sua natureza, quantidade máxima autorizada e correspondente divisão de risco, tal como previsto no n. 5 do artigo 2; h)	Os diferentes edifícios do estabelecimento continuam a não constituir agrupamentos distintos, devidamente separados, contrariando o artigo  do RSEFAPE.