Legal Document Excerpt:

1 Tais vícios consistem, designadamente: a) área exterior: o isolamento roofmate possui apenas 4cm de espessura e não 6cm como previsto no caderno de encargos; não existem rufos de remate que estavam previstos no projecto térmico; não existem pingadeiras na pala anterior, quer na pala de protecção na ligação da entrada principal com a entrada para o pavilhão; b) alçados: existem manchas das massas de capoto nas caixilharias, designadamente na porta da entrada principal, porta da entrada para o pavilhão/balneários e vitrais do escritório e biblioteca; um dos envidraçados da sala de aulas está a flectir para o exterior; existem imperfeições no remate do capoto na porta de entrada principal; existem manchas derivadas de infiltrações na parede exterior da biblioteca, sala anexa e escritório, evidentes nas zonas dos peitoris das janelas até aos rodapés, que deverão ser corrigidas através da retirada das janelas e peitoris e recolocação das mesmas; ) pavimentos: não existe protecção da soleira da porta de entrada para o pavilhão/balneários, sendo necessário aplicar uma régua de protecção; existe assentamento incorrecto de uma tijoleira do pavimento que deverá ser rectificada; existe uma fissura entre o pavimento do passeio na zona do parque de jogos devido à cedência deste pavimento, que deverá ser resolvida com a retirada do rodapé existente e colocação de um novo que elimine a fissura; ) área interior: – paredes: há deficiências na pintura das paredes interiores que deverão ser repintadas; os rodapés são em MDF e encontram-se totalmente degradados em virtude de infiltrações de humidade, devendo ser substituídos na sua totalidade por rodapés em madeira conforme previsto no Caderno de Encargos, após tratamento da base das paredes para eliminar a infiltração de humidade; existe infiltração de humidade em praticamente todas as paredes e rodapés; verificam-se deficiências nos acabamentos dos apainelados e remates das portas interiores, que deverão ser corrigidos; os peitoris dos vitrais do escritório e da biblioteca estão degradados devido à infiltração de humidade e devem ser substituídos; – pavimentos: o escoamento da água dos balneários do pavilhão é deficiente, sendo necessário a colocação de uma base ou grelha de escoamento; – outras reparações: fixação deficiente de pelo menos uma das torneiras nos lavatórios do edifício principal, que necessita de ser corrigido; o accionamento dos fluxómetros exige uma pressão elevada, necessitando de ser substituídos ou afinados; os temporizadores dos fluxómetros necessitam de regulação; com todos os chuveiros abertos o e) pavimentos: não existe protecção da soleira da porta de entrada para o pavilhão/balneários, sendo necessário aplicar uma régua de protecção; existe assentamento incorrecto de uma tijoleira do pavimento que deverá ser rectificada; existe uma fissura entre o pavimento do passeio na zona do parque de jogos devido à cedência deste pavimento, que deverá ser resolvida com a retirada do rodapé existente e colocação de um novo que elimine a fissura; ) área interior: – paredes: há deficiências na pintura das paredes interiores que deverão ser repintadas; os rodapés são em MDF e encontram-se totalmente degradados em virtude de infiltrações de humidade, devendo ser substituídos na sua totalidade por rodapés em madeira conforme previsto no Caderno de Encargos, após tratamento da base das paredes para eliminar a infiltração de humidade; existe infiltração de humidade em praticamente todas as paredes e rodapés; verificam-se deficiências nos acabamentos dos apainelados e remates das portas interiores, que deverão ser corrigidos; os peitoris dos vitrais do escritório e da biblioteca estão degradados devido à infiltração de humidade e devem ser substituídos; – pavimentos: o escoamento da água dos balneários do pavilhão é deficiente, sendo necessário a colocação de uma base ou grelha de escoamento; – outras reparações: fixação deficiente de pelo menos uma das torneiras nos lavatórios do edifício principal, que necessita de ser corrigido; o accionamento dos fluxómetros exige uma pressão elevada, necessitando de ser substituídos ou afinados; os temporizadores dos fluxómetros necessitam de regulação; com todos os chuveiros abertos o débito de água é reduzido; verificam-se fungos no tecto exterior do átrio das salas de aula; e) anexos para animais: as madeiras dos alojamentos dos animais necessitam de tratamento conforme o caderno de encargos; a chaminé da cozinha está por acabar; f) instalação eléctrica: foram detectadas pela E anomalias, designadamente, ao nível das aparelhagens que não possuem placas identificativas; as descontinuidades do percurso da canalização não garantem a estanquidade; a resistência de isolamento da instalação eléctrica é inadequada; os equipamentos eléctricos usados no balneário público têm um IP inferior ao exigido de IPX5; as partes activas da instalação não estão completamente revestidas por um isolamento durável, estão instaladas a menos de 1,60 do solo como têm de ter os locais destinados nomeadamente a crianças com idade inferior a 10 anos, faltam máscaras e tampas frontais em alguns quadros e em alguns pontos de luz não existe protecção contra contactos directos; o quadro de entrada não está dotado de aviso de existência de outros quadros de corte independente e não está dotado de dispositivo de corte geral.