Legal Document Excerpt:

1 Na moradia dos Autores verifica-se ainda:  - que o assentamento da lareira sobre o pavimento flutuante provoca instabilidade da mesma, provocando fissuras, e uma limitação do necessário "trabalhar” do soalho flutuante, causando o levantamento deste;  - uma degradação da tinta na face interior do pano da parede;  - que o reboco de pano de parede interior está saliente em relação à pedra de granito da padieira;  - um deficiente acabamento de reboco de parede e pilastra de porta, assim como deficiente acabamento entre rodapé, pavimento e pilastra;  - ausência no quadro eléctrico de identificação de disjuntores e tampão de corte geral;  - o levantamento nalgumas zonas do soalho flutuante;  - a descolagem do perfil de remate/ligação do soalho;  - no interior de armário de cozinha sob a banca, uma deficiente colocação de caixa de derivação de instalações eléctricas e a caixa de tomada com fio condutor à vista;  - que a parede exterior do alçado posterior onde se encontra a churrasqueira, possuindo 0,15 de espessura, não está em conformidade com o projecto de arquitectura, que prevê 0,30 de espessura com caixa de ar incluindo isolamento térmico no seu interior;  - que a tubagem de extracção de exaustão do fogão encontra-se ligada à "courete” da chaminé da lareira do  piso, o que se apresenta como uma solução não regulamentar uma vez que as extracções de fumo nestas situações devem ser independentes;  - uma execução da laje de cobertura em não conformidade com o projecto de arquitectura no que se refere à colocação de isolamento térmico;  - colocação de caleiras em chapa zincada pintadas à cor preta quando o projecto de arquitectura previa a execução de caleiras e tubos de queda para drenagem de águas em aço inox.