Legal Document Excerpt:

Em consequência das sistemáticas e persistentes deficiências verificadas nos dois aparelhos desumidificadores, a Ré, com a concordância da Autora, solicitou ao seu fabricante uma inspecção de avaliação, a qual teve foi realizada, constando-se a existência de cinco desconformidades:  os dois desumidificadores estão ligados a disjuntores com fios de 5mm em vez dos 4 recomendados;  os painéis de controle estão montados ao pé dos aparelhos, quando deviam estar numa área apenas acessível pelos funcionários do hotel;  o desumidificador com o número de série ............12 está instalado a cerca de 1,5 da piscina, facto que o impede de baixar o valor da humidade para o que está programado, que é 67% faz com que o desumidificador trabalhe 24/24h levando à sua rápida deterioração);  o tratamento da água tanto da piscina como do SPA é feito através de pastilhas de 200g de 5 acções, o que provoca excesso de cloro no ar, causando rápida deterioração dos aparelhos, devendo ser substituído por bromo/oxigénio activo; e  terá de ser colocada uma cobertura isotérmica tanto na piscina como no SPA, nos períodos de não utilização do espaço.