Legal Document Excerpt:

nos cortes no pavimento mal-executados, que não apresentam uma linha recta perfeita e cortes por finalizar; b) Maus acabamentos nos trabalhos de betão - faltavam finalizar a cobertura de betão no interior de todas as câmaras frigoríficas, com plásticos à vista nos remates laterais; ) Pavimento mal acabado, existindo já inúmeras rachadelas visíveis, antevendo-se que possa piorar com a respectiva exposição às temperaturas negativas; ) Estragos nos painéis interiores e exteriores de todas as câmaras frigoríficas, incluindo alguns buracos, sendo por isso necessário colocar rodapés novos com 20 de altura nas paredes interiores e exteriores das câmaras para reparar tais danos; e) O pavimento do corredor das câmaras frigoríficas apresenta tonalidades diferentes, sendo necessário pintá-lo; f) Na entrada do armazém foi colocado um tubo vermelho, por causa das condensações geradas pelas câmaras frigoríficas, o qual ficou pendurado no interior antes do portão, quando o mesmo tem de passar por baixo do portão, com ligação ao saneamento no exterior do armazém a fim de permitir o adequado escoamento de águas; g) Falta colocar uma rede no topo do tubo de libertação de ar posicionado na entrada que dá para o corredor de acesso às câmaras frigoríficas; h) Falta realizar cortes no betão dentro de todas as câmaras, com cerca de 35 m2 cada, fundamental para que o betão não venha a estalar com a refrigeração; ) Todos os cortes existentes no pavimento interior e exterior das câmaras têm de ser limpos e devidamente isolados, sob pena de acumulação de resíduos”.