Legal Document Excerpt:

2 O Réu procedeu ao pagamento da quantia de 268,63 € relativamente a cada uma das seguintes facturas: n 3574725640; 476294899; 354725635; 354725641; 354870295 e 35487071  2 O Réu procedeu ao pagamento da quantia de 537,27 € relativamente à factura 35472294  2 O  realizou uma inspecção extraordinária aos elevadores, em 1 de Junho de 2015, concluindo:  A - A porta da casa da máquina encontra-se com corrosão, nos elevadores instalados nos ns .., .., , , ,  e  da Rua ;  B - A casa da máquina não está provida de iluminação de emergência, nos elevadores instalados nos ns .., .., , , ,  e  da Rua ; - A casa da máquina possui canalização estranha ao serviço do elevador instalado no n .. da Rua ;  - A casa da máquina não está ao abrigo da humidade, nos elevadores instalados nos ns .., , , ,  e  da Rua ;  E - Os raios solares incidem directamente sobre a máquina de tração e aparelhagem eléctrica do elevador, nos elevadores instalados nos ns .., .., , , ,  e  da Rua ..;  F - Inexistência de chave de desencravamento das portas de patamar no elevador instalado no n .. da Rua ;  G - Junto à máquina de tracção não se encontra identificado qual o sentido de deslocação da cabina, nos elevadores instalados nos ns .., .., , , ,  e  da Rua ;  H - A marcação dos cabos de suspensão para, em manobra de emergência, colocar a cabina ao piso, não está correcta, no elevador instalado no n .. da Rua ;  - O dispositivo de protecção contra o defeito de inversão de fase está inoperacional, nos elevadores instalados nos ns .., .., , , ,  e  da Rua ;  J - Nos circuitos de manobra / segurança do elevador existem fusíveis reforçados não permitindo a protecção contra curto-circuitos de forma adequada no elevador instalado no n  da Rua ;  K - O cabo do limitador de velocidade encontra-se com sinais de desgaste, nos elevadores instalados nos ns .., .., ,  e  da Rua ;  - O limitador de velocidade não está devidamente fixado ao pavimento, nos elevadores instalados no n .., , ,  e  da Rua ;  - Os cabos de suspensão cabina/contrapeso apresentam pontos de corrosão/oxidação, nos elevadores instalados nos ns .., .., , , ,  e  da Rua ;  N - Na cabina não está fixado o número de identificação do ascensor e o ano de instalação, nos elevadores instalados nos ns .., .., , , ,  e  da Rua ;  O - O pavimento da cabina encontra-se danificado, nos elevadores instalados nos ns .., .., , , ,  e  da Rua ;  P - O alarme da cabina encontra-se inoperacional, nos elevadores instalados nos ns  e  da Rua ;  Q - A iluminação de emergência da cabina encontra-se inoperacional, nos elevadores instalados nos ns  e  da Rua ;  R - As portas de patamar encontram-se com corrosão, nos elevadores instalados nos ns .., .., , , ,  e  da Rua ;  S - Falta um roleto na porta de patamar do piso -1 no elevador instalado no n  da Rua ;  T - Humidade na caixa do elevador, nos elevadores instalados nos ns .., .., , , ,  e  da Rua .