Title: Anlage 3 Bestimmung des Nutzungsgrades und des Stickstoffoxidgehaltes unter Prüfbedingungen

Description:
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV 1 2010)
Abschnitt 7 - Schlussvorschrift
Anlage 3 Bestimmung des Nutzungsgrades und des Stickstoffoxidgehaltes unter Prüfbedingungen

Paragraph: 28

Content:
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV 1 2010)
Abschnitt 7 - Schlussvorschrift
Anlage 3 Bestimmung des Nutzungsgrades und des Stickstoffoxidgehaltes unter Prüfbedingungen

(Fundstelle: BGBl. I 2010, 54)

**1.** **Bestimmung des Nutzungsgrades**

1.1 Der Nutzungsgrad ist nach dem Verfahren der DIN EN 303-5, Ausgabe Juni
    1999, zu bestimmen.

1.2 Die Bestimmung des Nutzungsgrades kann für den Typ des Heizkessels auf
    einem Prüfstand oder für einzelne Heizkessel an einer bereits
    errichteten Feuerungsanlage vorgenommen werden. Erfolgt die Bestimmung
    an einer bereits errichteten Feuerungsanlage, sind die für die Prüfung
    auf dem Prüfstand geltenden Vorschriften sinngemäß anzuwenden.

1.3 Die Unsicherheit der Bestimmungsmethode darf 3 Prozent des ermittelten
    Nutzungsgradwertes nicht überschreiten. Die Anforderungen an den
    Nutzungsgrad gelten als eingehalten, wenn die ermittelten Werte
    zuzüglich der Unsicherheit nach Satz 1 die festgelegten Grenzwerte
    nicht unterschreiten.

**2.** **Bestimmung des Stickstoffoxidgehaltes**

2.1 Die Emissionsprüfung ist für den Typ des Brenners nach DIN EN 267,
    Ausgabe November 1999, oder unter ihrer sinngemäßen Anwendung am
    Prüfflammrohr vorzunehmen. Der Typ des Kessels mit einem vom
    Hersteller auszuwählenden geprüften Brenner sowie die Kessel-Brenner-
    Einheiten (Units) sind auf einem Prüfstand unter sinngemäßer Anwendung
    dieser Norm zu prüfen.

2.2 Die Prüfungen nach Nummer 2.1 können für einzelne Brenner oder
    Brenner-Kessel-Kombinationen auch an bereits errichteten
    Feuerungsanlagen in Anlehnung an DIN EN 267, Ausgabe November 1999,
    vorgenommen werden.

2.3 Für die Kalibrierung der Messgeräte sind zertifizierte Kalibriergase
    zu verwenden. Bei Gasbrennern und bei Gasbrenner-Kessel-Kombinationen
    ist als Prüfgas G20 (Methan) zu verwenden.

2.4 Die Anforderungen an den Stickstoffoxidgehalt des Abgases gelten als
    eingehalten, wenn unter Berücksichtigung der Messtoleranzen nach DIN
    EN 267, Ausgabe November 1999,

    a)  bei einstufigen Brennern die in den Prüfpunkten des Arbeitsfeldes
        ermittelten Werte die festgelegten Grenzwerte nicht überschreiten,

    b)  bei Kesseln und Kessel-Brenner-Einheiten der nach DIN EN 303-5,
        Ausgabe Juni 1999, sowie bei mehrstufigen oder modulierenden Brennern
        der in Anlehnung an diese Norm ermittelte Norm-Emissionsfaktor EN die
        festgelegten Grenzwerte nicht überschreitet.

(zu § 3 Absatz 5 Nummer 2, § 4 Absatz 3, 5 und 7, § 26 Absatz 1 Satz 2
Nummer 2, Absatz 6)

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_1_2010/__28.html
Directory: bimschv_1_2010
Level: 3.0