Title: § 25 Berechnungsrandbedingungen

Description:
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG)
Teil 2 - Anforderungen an zu errichtende Gebäude
Abschnitt 3 - Berechnungsgrundlagen und -verfahren
§ 25 Berechnungsrandbedingungen

Paragraph: 25

Content:
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG)
Teil 2 - Anforderungen an zu errichtende Gebäude
Abschnitt 3 - Berechnungsgrundlagen und -verfahren
§ 25 Berechnungsrandbedingungen

(1) Bei den Berechnungen für die Ermittlung des Jahres-
Primärenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21
Absatz 1 und 2 ist für das zu errichtende Gebäude eine Ausstattung mit
einem System für die Gebäudeautomation der Klasse C nach DIN V
18599-11: 2018-09 zugrunde zu legen. Eine Gebäudeautomation der
Klassen A oder B nach DIN V 18599-11: 2018-09 kann zugrunde gelegt
werden, wenn das zu errichtende Gebäude mit einem System einer dieser
Klassen ausgestattet ist.

(2) Bei den Berechnungen für die Ermittlung des Jahres-
Primärenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21
Absatz 1 und 2 ist für das zu errichtende Gebäude und das
Referenzgebäude ein Verschattungsfaktor von 0,9 zugrunde zu legen,
soweit die baulichen Bedingungen nicht detailliert berücksichtigt
werden.

(3) Bei den Berechnungen für die Ermittlung des Jahres-
Primärenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 sind für den Anteil
mitbeheizter Flächen für das zu errichtende Wohngebäude und das
Referenzgebäude die Standardwerte nach DIN V 18599: 2018-09 Tabelle 4
zu verwenden.

(4) Bei den Berechnungen für die Ermittlung des Jahres-
Primärenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2 sind für das zu
errichtende Nichtwohngebäude die in DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5
bis 9 aufgeführten Nutzungsrandbedingungen und Klimadaten zu
verwenden; bei der Berechnung des Referenzgebäudes müssen die in DIN V
18599-10: 2018-09 Tabelle 5 enthaltenen Werte angesetzt werden.

(5) Bei den Berechnungen für die Ermittlung des Jahres-
Primärenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2 sind für das zu
errichtende Nichtwohngebäude und das Referenzgebäude bei Heizsystemen
in Raumhöhen von 4 Metern oder weniger ein Absenkbetrieb gemäß DIN V
18599-2: 2018-09 Gleichung 29 und bei Heizsystemen in Raumhöhen von
mehr als 4 Metern ein Abschaltbetrieb gemäß DIN V 18599-2: 2018-09
Gleichung 30 zugrunde zu legen, jeweils mit einer Dauer gemäß den
Nutzungsrandbedingungen in DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5.

(6) Bei den Berechnungen für die Ermittlung des Jahres-
Primärenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2 ist für das zu
errichtende Nichtwohngebäude und das Referenzgebäude ein
Verbauungsindex von 0,9 zugrunde zu legen, soweit die Verbauung nicht
genau nach DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.5.2 ermittelt wird.

(7) Bei den Berechnungen für die Ermittlung des Jahres-
Primärenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2 ist für das zu
errichtende Nichtwohngebäude und das Referenzgebäude der
Wartungsfaktor in den Zonen der Nutzungen 14, 15 und 22 nach DIN V
18599-10: 2018-09 Tabelle 5 mit 0,6 und im Übrigen mit 0,8 anzusetzen.

(8) Bei den Berechnungen für die Ermittlung des Jahres-
Primärenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2 darf abweichend von DIN
V 18599-10: 2018-09 für das zu errichtende Nichtwohngebäude und das
Referenzgebäude bei Zonen der DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5
Nutzung 6 und 7 die tatsächliche Beleuchtungsstärke angesetzt werden,
jedoch bei Zonen der Nutzung 6 nicht mehr als 1 500 Lux und bei Zonen
der Nutzung 7 nicht mehr als 1 000 Lux. Beim Referenzgebäude ist der
Primärenergiebedarf für die Beleuchtung mit dem Tabellenverfahren nach
DIN V 18599-4: 2018-09 zu berechnen.

(9) Für die Ermittlung des Höchstwerts des Transmissionswärmeverlusts
nach § 16 ist die wärmeübertragende Umfassungsfläche eines
Wohngebäudes in Quadratmetern nach den in DIN V 18599-1: 2018-09
Abschnitt 8 angegebenen Bemaßungsregeln so festzulegen, dass sie
mindestens alle beheizten und gekühlten Räume einschließt. Für alle
umschlossenen Räume sind dabei die gleichen Bedingungen anzunehmen,
die bei der Berechnung nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 in Verbindung
mit § 20 Absatz 3 und 4, § 22 und den Absätzen 1 bis 3 zugrunde zu
legen sind.

(10) Das beheizte Gebäudevolumen eines Wohngebäudes in Kubikmetern ist
das Volumen, das von der nach Absatz 9 ermittelten wärmeübertragenden
Umfassungsfläche umschlossen wird. Die Gebäudenutzfläche eines
Wohngebäudes ist nach DIN V 18599-1: 2018-09 Gleichung 30 zu
ermitteln. Abweichend von Satz 1 ist die Gebäudenutzfläche nach DIN V
18599-1: 2018-09 Gleichung 31 zu ermitteln, wenn die durchschnittliche
Geschosshöhe eines Wohngebäudes, gemessen von der Oberfläche des
Fußbodens zur Oberfläche des Fußbodens des darüber liegenden
Geschosses, mehr als 3 Meter oder weniger als 2,5 Meter beträgt.

(11) Abweichend von DIN V 18599-10: 2018-09 sind die Zonen nach DIN V
18599-10: 2018-09 Tabelle 5 Nutzung 32 und 33 als unbeheizt und
ungekühlt anzunehmen und damit nicht Gegenstand von Berechnungen und
Anforderungen nach diesem Gesetz.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/geg/__25.html
Directory: geg
Level: 4.0