Title: **6.3 Wärmepumpen**

Description:
Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach § 35c des Einkommensteuergesetzes (ESanMV)
**6.3 Wärmepumpen**

Paragraph: 4

Content:
Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach § 35c des Einkommensteuergesetzes (ESanMV)
**6.3 Wärmepumpen**

Förderfähig sind Anlagen, bei denen die erneuerbaren Energien im
Gebäude oder in unmittelbarer Nähe zum versorgten Gebäude überwiegend
(d. h. mit mehr als 50 Prozent der erzeugten Wärme) mindestens einem
der folgenden Zwecke dienen:

–   der Raumheizung,

–   der kombinierten Warmwasserbereitung und Raumheizung,

–   der Zuführung der Wärme in ein Gebäudenetz im Sinne von Nummer 6.7.

Wärmepumpen können gefördert werden, wenn zu ihrem Betrieb kein Gas
genutzt wird und die nachfolgend genannten technischen Vorgaben
erfüllt werden:

–   Einzelprüfungen nach EN 14511/EN 14825 oder darauf basierende
    Zertifizierung nach einem der etablierten europäischen
    Baureihenreglements (EHPA, Solar Keymark, EUROVENT, ECP, MCS, NF etc.)
    durch ein nach ISO 17025 akkreditiertes Prüfinstitut.

*    *   Wärmepumpen – Beheizung über Wasser

*    *   Die „jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz“*
        s                        (= ETA S) gemäß Ökodesign-Richtlinie
        förderfähiger Wärmepumpen muss bei durchschnittlichen
        Klimaverhältnissen mindestens folgende Werte bei 35 °C und 55 °C
        erreichen; Wärmepumpen, die gemäß Ökodesign-Richtlinie als
        Niedertemperatur-Wärmepumpen gelten, müssen nur die*
        s                       -Anforderungen bei 35 °C erfüllen:

*    *
    *   *
        s                        bei (35 °C)

    *   *
        s                        bei (55 °C)

*    *   Wärmequelle Luft

    *   135 %

    *   120 %

*    *   Wärmequelle Erdwärme

    *   150 %

    *   135 %

*    *   Wärmequelle Wasser

    *   150 %

    *   135 %

*    *   Sonstige Wärmequellen
        (zum Beispiel Abwärme, Solarwärme)

    *   150 %

    *   135 %

*    *   Wärmepumpen – Beheizung über Luft

*    *   Die „jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz“*
        s                        (= ETA S) bzw. der „Raumheizungs-
        Jahresnutzungsgrad“*
        s,h                        (= ETA
        s,h                       ) gemäß Ökodesign-Richtlinie förderfähiger
        Wärmepumpen muss bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen mindestens
        folgende Werte erreichen:

*    *[^F823255_01_BJNR000300020BJNE001002123]
   Wärmepumpen*                        12 kW
        (Wärmequelle Luft)

    *   *
        s*                        181 %
        Effizienzklasse A++ oder A+++

*    *   Wärmepumpen*                        12 kW\*
        (alle Wärmequellen)

    *   *
        s,h*                        150 %

–   Förderfähige Wärmepumpen müssen über Schnittstellen verfügen, über die
    sie automatisiert netzdienlich aktiviert und betrieben werden können
    (zum Beispiel anhand der Standards „SG Ready“ oder „VHP Ready“).

Fördervoraussetzungen sind weiter:

–   für Sole/Wasser-Wärmepumpen mit neuen Erdwärmesondenbohrungen die
    Vorlage eines DVGW-W-120-2 Zertifikats und des Versicherungsscheins,

–   Vorlage der Prüfberichte bzw. Prüfzertifikate über die unabhängige
    Prüfung/Zertifizierung,

–   Vorlage eines Prüfberichts bzw. eines Prüfzertifikats zur
    Energieeffizienz,

–   Herstellernachweis zur Netzdienlichkeit (Hinweis: www.bafa.de).

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/esanmv/__4.html
Directory: esanmv
Level: 2.0