Title: § 3 Bauweise, Baustoffe und Bestandteile von Brunnen

Description:
Zweite Wassersicherstellungsverordnung (WasSV 2)
§ 3 Bauweise, Baustoffe und Bestandteile von Brunnen

Paragraph: 3

Content:
Zweite Wassersicherstellungsverordnung (WasSV 2)
§ 3 Bauweise, Baustoffe und Bestandteile von Brunnen

(1) Bauweise und Baustoffe von Brunnen müssen so beschaffen sein, daß
sie elektrolytischen und chemischen Einwirkungen für eine möglichst
lange Zeit widerstehen. Die Bauweise der Brunnen muß den
hydrogeologischen Verhältnissen entsprechen.

(2) Brunnenschacht und Brunnenkopf müssen so hergestellt werden, daß
das Wasser für seine vorgesehene Verwendung nicht durch Einwirkung von
außen, insbesondere durch radioaktive Niederschläge oder biologische
oder chemische Kampfmittel, beeinträchtigt werden kann.

(3) Art und Ausbildung der Förderanlage werden bestimmt durch die
hydrogeologischen Verhältnisse und die Wasserbereitstellung. Bei
ausreichendem Grundwasserstand und einer Wasserbereitstellung bis
3 cbm/h sind weitgehend Handpumpen einzusetzen. In allen anderen
Fällen soll die Förderanlage aus Pumpe und Motor bestehen;
Abweichungen dürfen in begründeten Fällen vorgesehen werden.
Entsprechend der Konstruktion kann ein Hydrant mit Schlüssel und
Standrohr zur Förderanlage gehören. Für Pumpen mit Elektromotor ist
außer dem Netzanschluß der Anschluß für ein Notstromaggregat oder eine
gleichwertige Einrichtung vorzusehen.

(4) Die unmittelbare Umgebung von Brunnen ist so zu befestigen, daß
sie jederzeit befahrbar ist und das anfallende Niederschlagswasser
oberirdisch abfließen kann. Werden Pumpen mit Verbrennungsmotoren
eingesetzt, muß der Standplatz so gewählt oder hergerichtet werden,
daß Mineralöl weder versickern noch in das abzugebende Wasser gelangen
kann.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/wassv_2/__3.html
Directory: wassv_2
Level: 2.0