Title: § 2 Feuerstätten, Anlagen zur Verteilung von Wärme und zur Warmwasserversorgung

Description:
Anordnung über Feuerungsanlagen, Anlagen zur Verteilung von Wärme und zur Warmwasserversorgung sowie Brennstofflagerung (FeuAO)
§ 2 Feuerstätten, Anlagen zur Verteilung von Wärme und zur Warmwasserversorgung

Paragraph: 2

Content:
Anordnung über Feuerungsanlagen, Anlagen zur Verteilung von Wärme und zur Warmwasserversorgung sowie Brennstofflagerung (FeuAO)
§ 2 Feuerstätten, Anlagen zur Verteilung von Wärme und zur Warmwasserversorgung

(1) Feuerstätten sind mit Verbindungsstücken und Schornsteinen oder
anderen Abgasanlagen so aufeinander abzustimmen, daß Gefahren und
unzumutbare Belästigungen nicht entstehen.

(2) Feuerstätten müssen der Bauart und den Baustoffen nach so
beschaffen sein, daß sie den beim bestimmungsgemäßen Betrieb
auftretenden mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen
standhalten.

(3) Feuerstätten müssen aus nichtbrennbaren, formbeständigen
Baustoffen bestehen. Brennbare Baustoffe sind zulässig für

1.  Brennstoffleitungen in Brennern,

2.  bewegliche Brennstoffleitungen, die zum Anschluß von Feuerstätten
    erforderlich und ausreichend widerstandsfähig gegen Wärme sind,

3.  Bauteile des Zubehörs, wenn die Bauteile außerhalb des Wärmeerzeugers
    angeordnet sind,

4.  Bauteile im Innern von Steuer-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen,

5.  Bedienungsgriffe und elektrische Ausrüstungen und

6.  die Wärmedämmung, wenn die Dämmstoffe allseits mit nichtbrennbaren
    Baustoffen abgedeckt sind, keinen höheren Temperaturen als
    85 Grad C ausgesetzt werden können und bis
    120 Grad C ihre Wärmedämmeigenschaften und ihr Brandverhalten nicht
    nachteilig verändern.

Für weitere Bau- und Zubehörteile können brennbare Baustoffe
zugelassen werden, wenn wegen der Brandsicherheit der Feuerstätten
keine Bedenken bestehen.

(4) Feuerstätten mit flüssigen Wärmeträgern und Feuerstätten zur
Warmwasserversorgung, deren Flüssigkeitsräume nicht ständig mit der
Atmosphäre in ausreichend großer offener Verbindung stehen, müssen
Sicherheitseinrichtungen haben, die das Entstehen gefährlicher
Flüssigkeitsdrücke verhindern.

(5) Sicherheitseinrichtungen, aus denen Flüssigkeiten, Gase oder
Dämpfe austreten können, müssen so ausgebildet und angeordnet sein,
daß diese Stoffe gefahrlos abgeführt werden.

(6) Feuerstätten oder ihre Teile gelten als beschaffen nach den
Absätzen 2 und 3, wenn sie

1.  das Zeichen DIN, DIN-DVGW, das DIN-Prüf- und Überwachungszeichen
    jeweils mit Registriernummer oder Baumusternummer oder

2.  das EG-Zeichen oder

3.  nach Technischen Güte- und Lieferbedingungen (TGL) hergestellt sind
    und das TGL-Zeichen sowie die Standardnummer tragen.

Ferner gelten als beschaffen nach den Absätzen 2 und 3

1.  Feuerstätten oder ihre Teile, wenn sie nach den auf Grund der
    Gewerbeordnung erlassenen Vorschriften über Dampfkessel der Bauart
    nach geprüft und entsprechend gekennzeichnet sind,

2.  Sicherheitseinrichtungen, wenn sie als Bauteil geprüft und
    entsprechend mit dem Bauteilkennzeichen TÜV versehen sind.

(7) Für Wärmetauscher von Anlagen zur Verteilung von Wärme und
Wärmetauscher von Anlagen zur Warmwasserversorgung, die mit
Flüssigkeiten, Gasen oder Dämpfen beheizt werden, gelten die Absätze 2
und 4 bis 6 entsprechend. Wärmetauscher von Anlagen zur
Warmwasserversorgung, die durch Wasser oder Wasserdampf mit
gesundheitsgefährdenden Zusatzstoffen oder durch andere flüssige
Wärmeträger oder Kältemittel beheizt werden, müssen außerdem so
beschaffen sein, daß durch undichte Wärmetauscherwände die Wärmeträger
oder Kältemittel nicht in gefahrdrohender Menge in die
Warmwasserversorgungsanlage eindringen können.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/feuao/__2.html
Directory: feuao
Level: 2.0