Title: Anhang 1 Wirkungsgradanforderungen

Description:
Verordnung über das Inverkehrbringen von Heizkesseln und Geräten nach dem Bauproduktengesetz (Artikel 1 der Verordnung zur Umsetzung der Heizkesselwirkungsgradrichtlinie) (BauPGHeizkesselV)
Anhang 1 Wirkungsgradanforderungen

Paragraph: 8

Content:
Verordnung über das Inverkehrbringen von Heizkesseln und Geräten nach dem Bauproduktengesetz (Artikel 1 der Verordnung zur Umsetzung der Heizkesselwirkungsgradrichtlinie) (BauPGHeizkesselV)
Anhang 1 Wirkungsgradanforderungen

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 801)

*    *   Heizkesseltyp

    *   Leistungsintervalle

    *   Wirkungsgrad bei Nennleistung

    *   Wirkungsgrad bei Teillast

*    *
    *
    *   Mittlere Kesseltemperatur (in Grad C)

    *   Formel der Wirkungsgradanforderung

    *   Mittlere Kesseltemperatur (in Grad C)

    *   Formel der Wirkungsgradanforderung

*    *
    *   kW

    *
    *   (in %)

    *
    *   (in %)

*    *   Standardheizkessel

    *   4 bis 400

    *   70

    *   >= 84 + 2 logPn

    *   >= 50

    *   >= 80 + 3 logPn

*    *   Niedertemperaturheizkessel\*)

    *   4 bis 400

    *   70

    *   >= 87,5 + 1,5 logPn

    *   40

    *   >= 87,5 + 1,5 logPn

*    *   Brennwertkessel

    *   4 bis 400

    *   70

    *   >= 91 + 1 logPn

    *   30++)

    *   >= 97 + 1 logPn

*    *
        \*) Einschließlich Brennwertkessel für flüssige Brennstoffe

        ++) Kessel-Eintrittstemperatur (Rücklauftemperatur)

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/baupgheizkesselv/__8.html
Directory: baupgheizkesselv
Level: 2.0