Title: § 34 Besondere Anforderungen an Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der Energieversorgung und in Einrichtungen des Wasserbaus

Description:
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
Kapitel 3 - Technische und organisatorische Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Abschnitt 3 - Besondere Anforderungen an die Rückhaltung bei bestimmten Anlagen
§ 34 Besondere Anforderungen an Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der Energieversorgung und in Einrichtungen des Wasserbaus

Paragraph: 34

Content:
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
Kapitel 3 - Technische und organisatorische Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Abschnitt 3 - Besondere Anforderungen an die Rückhaltung bei bestimmten Anlagen
§ 34 Besondere Anforderungen an Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im Bereich der Energieversorgung und in Einrichtungen des Wasserbaus

(1) Oberirdische Anlagen zum Verwenden flüssiger wassergefährdender
Stoffe der Wassergefährdungsklasse 1 oder Wassergefährdungsklasse 2
als Kühl-, Schmier- oder Isoliermittel oder als Hydraulikflüssigkeit
im Bereich der Energieversorgung und in Einrichtungen des Wasserbaus,
die über ein Volumen von bis zu 10 Kubikmetern verfügen, bedürfen
keiner Rückhaltung, wenn sie die Anforderungen nach den Absätzen 2 und
3 erfüllen.

(2) Anlagen und Anlagenteile einschließlich Rohrleitungen, die
betriebs- oder bauartbedingt nicht über eine Rückhalteeinrichtung
verfügen können, sind durch selbsttätige Störmeldeeinrichtungen in
Verbindung mit einer ständig besetzten Betriebsstelle oder Messwarte
oder durch regelmäßige Kontrollgänge zu überwachen. Für sie sind
Alarm- und Maßnahmepläne aufzustellen, die wirksame Maßnahmen und
Vorkehrungen zur Vermeidung von Gewässerschäden beschreiben und die
mit den in die Maßnahmen einbezogenen Stellen abgestimmt sind. Die
Alarm- und Maßnahmepläne sind der zuständigen Behörde auf Verlangen
vorzulegen.

(3) Werden Kühler mit Direktkontakt zum Wasser eingesetzt, sind sie
als Doppelrohrkühler, Zweikreiskühler oder als diesen Kühlern
technisch gleichwertige Kühlsysteme auszuführen. Die Kühlsysteme sind
mit automatischen Störmeldeeinrichtungen auszurüsten.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/awsv/__34.html
Directory: awsv
Level: 4.0