Title: Anlage 5 Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage

Description:
Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach § 35c des Einkommensteuergesetzes (ESanMV)
Anlage 5 Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage

Paragraph: 4

Content:
Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach § 35c des Einkommensteuergesetzes (ESanMV)
Anlage 5 Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage

(Fundstelle: BGBl. I 2021, 1787)

Förderfähig sind folgende Anlagensysteme:

–   Bedarfsgeregelte zentrale Abluftsysteme, die feuchte-, kohlendioxid-
    oder mischgasgeführt sind und eine spezifische elektrische
    Leistungsaufnahme der Ventilatoren von P
    el,Vent*                    0,20 W/(m
    3                   /h) aufweisen.

–   Zentrale, dezentrale oder raumweise Anlagen mit Wärmeübertrager, mit
    denen

    –   ein Wärmebereitstellungsgrad von*
        WBG*                          80 Prozent bei einer spezifischen
        elektrischen Leistungsaufnahme von P
        el,Vent*                          0,45 W/(m
        3                         /h) oder

    –   ein Wärmebereitstellungsgrad von*
        WBG*                          75 Prozent bei einer spezifischen
        elektrischen Leistungsaufnahme von P
        el,Vent*                          0,35 W/(m
        3                         /h)

    erreicht wird.

–   Kompaktgeräte mit Luft-Luft-Wärmeübertrager und mit Abluftwärmepumpe,
    mit denen

    –   ein Wärmebereitstellungsgrad von*
        WBG*                          75 Prozent bei

    –   einer jahreszeitbedingten Raumheizungseffizienz von*
        s                          (ETA S)*                          140
        Prozent (bei 35 °C) und

    –   eine spezifische elektrische Leistungsaufnahme der Ventilatoren von P
        el,Vent*                          0,45 W/(m
        3                         /h)

    erreicht wird.

–   Kompaktgeräte ohne Luft-Luft-Wärmeübertrager und mit Abluftwärmepumpe,
    mit denen eine jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz von*
    s                    (ETA S)*                    140 Prozent (bei
    35 °C) bei einer spezifischen elektrischen Leistungsaufnahme der
    Ventilatoren von P
    el,Vent*                    0,35 W/(m
    3                   /h) erreicht wird. Eine Lüftungsanlage muss
    einreguliert sein und mindestens in der Lage sein, die in DIN 1946‑6
    genannte Lüftung zum Feuchteschutz für das Gebäude beziehungsweise für
    mindestens sämtliche Nutzungseinheiten sicherzustellen.

Die jeweiligen Anforderungen an die spezifische elektrische
Leistungsaufnahme von Ventilatoren und an den Wärmebereitstellungsgrad
von Lüftungsanlagen werden gleichwertig erfüllt, wenn die
Lüftungsanlage einen spezifischen Energieverbrauch von SEV*
26 kWh / (m
2              a) gemäß Ökodesign-Richtlinie aufweist.

Lüftungsanlagen müssen die zum Zeitpunkt des Einbaus geltenden
Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie an die umweltgerechte
Gestaltung von Wohnungslüftungsanlagen einhalten.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/esanmv/__4.html
Directory: esanmv
Level: 2.0