Title: **6.2 Biomasseheizungen**

Description:
Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach § 35c des Einkommensteuergesetzes (ESanMV)
**6.2 Biomasseheizungen**

Paragraph: 4

Content:
Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach § 35c des Einkommensteuergesetzes (ESanMV)
**6.2 Biomasseheizungen**

Gefördert wird die Installation von Anlagen zur Verbrennung von fester
Biomasse gemäß § 3 Absatz 1 Nummer 4, 5, 5a, 8 oder Nummer 13 der
Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV).
Förderfähig sind Anlagen, bei denen die erneuerbaren Energien im
Gebäude oder in unmittelbarer Nähe zum versorgten Gebäude überwiegend
(d. h. mit mehr als 50 Prozent der erzeugten Wärme) mindestens einem
der folgenden Zwecke dienen:

–   der Warmwasserbereitung,

–   der Raumheizung,

–   der kombinierten Warmwasserbereitung und der Raumheizung,

–   der Zuführung der Wärme in ein Gebäudenetz im Sinne von Nummer 6.7

mit

–   Kesseln zur Verbrennung von Biomassepellets und -hackgut, die

    –   automatisch beschickt sind,

    –   über Leistungs- und Feuerungsregelung sowie automatische Zündung
        verfügen,

    –   durch ein gemäß ISO 17025 akkreditiertes Prüfinstitut nach EN 303-5
        geprüft sind und

    –   ein Pufferspeicher-Volumen von mindestens 30 Litern je kW
        Nennwärmeleistung einbinden;

–   Pelletöfen mit Wassertasche, die

    –   automatisch beschickt sind,

    –   über Leistungs- und Feuerungsregelung sowie automatische Zündung
        verfügen und

    –   durch ein gemäß ISO 17025 akkreditiertes Prüfinstitut nach EN 14785
        geprüft sind;

–   besonders emissionsarmen Scheitholzvergaserkesseln, die

    –   über Leistungs- und Feuerungsregelung (mit Temperaturfühler hinter der
        Verbrennungskammer und/oder Lambdasonde zur Messung des O
        2                         -Gehalts im Abgasrohr oder gleichwertigen
        Sensoren) verfügen,

    –   ein Pufferspeicher-Volumen von mindestens 55 Litern je kW
        Nennwärmeleistung einbinden und

    –   durch ein gemäß ISO 17025 akkreditiertes Prüfinstitut nach EN 303-5
        geprüft sind;

–   Kombinationskesseln zur Verbrennung von Biomassepellets bzw. -hackgut
    und Scheitholz, die

    –   automatisch beschickt sind,

    –   über Leistungs- und Feuerungsregelung sowie automatische Zündung für
        den automatisch beschickten Anlagenteil verfügen,

    –   über Leistungs- und Feuerungsregelung (mit Temperaturfühler hinter der
        Verbrennungskammer und/oder Lambdasonde zur Messung des O
        2                         -Gehalts im Abgasrohr oder gleichwertigen
        Sensoren) verfügen und

    –   ein Pufferspeicher-Volumen von mindestens 55 Litern je kW
        Nennwärmeleistung einbinden,

wenn die nachfolgend genannten technischen Vorgaben erfüllt werden.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/esanmv/__4.html
Directory: esanmv
Level: 2.0