Title: § 2 Anschluss an das Mittelspannungsnetz

Description:
Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen (SDLWindV)
Teil 2 - Neue Windenergieanlagen
§ 2 Anschluss an das Mittelspannungsnetz

Paragraph: 2

Content:
Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen (SDLWindV)
Teil 2 - Neue Windenergieanlagen
§ 2 Anschluss an das Mittelspannungsnetz

(1) Betreiberinnen und Betreiber von Windenergieanlagen an Land nach §
3 Nummer 48 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, die an das
Mittelspannungsnetz angeschlossen werden, müssen am
Netzverknüpfungspunkt einzeln oder gemeinsam mit anderen Anlagen oder
durch zusätzliche technische oder betriebliche Einrichtungen die
Anforderungen der technischen Richtlinie des Bundesverbandes der
Energie- und Wasserwirtschaft „Erzeugungsanlagen am
Mittelspannungsnetz“, Ausgabe Juni 2008 (Mittelspannungsrichtlinie
2008) (BAnz. Nr. 67a vom 6. Mai 2009) in Verbindung mit „Regelungen
und Übergangsfristen für bestimmte Anforderungen in Ergänzung zur
technischen Richtlinie: Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz”,
Stand 1. Januar 2013 (Ergänzung vom 1. Januar 2013) (BAnz AT
12\.11.2014 B3) erfüllen, soweit in dieser Verordnung nichts
Abweichendes geregelt ist.

(2) Abschnitt 2.5.1.2 der Mittelspannungsrichtlinie 2008 in Verbindung
mit der Ergänzung vom 1. Januar 2013 gilt mit der Maßgabe, dass
während eines Netzfehlers die Netzspannung durch Einspeisung eines
Blindstroms in das Netz gemäß Nummer II.12.d und Nummer II.12.e der
Anlage 1 sichergestellt werden muss.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/sdlwindv/__2.html
Directory: sdlwindv
Level: 3.0