Title: § 3 Schallschutzanforderungen

Description:
Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (FlugLSV 2)
§ 3 Schallschutzanforderungen

Paragraph: 3

Content:
Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglärm (FlugLSV 2)
§ 3 Schallschutzanforderungen

(1) Bei der Errichtung baulicher Anlagen nach § 1 Satz 1 muss das
resultierende bewertete Bauschalldämm-Maß R'
w,res              der DIN 4109, Ausgabe November 1989, der
Umfassungsbauteile von Aufenthaltsräumen abhängig von der
Zugehörigkeit der baulichen Anlage zu den nachstehenden Isophonen-
Bändern mindestens betragen:

1.  in der Tag-Schutzzone 1 und in der Tag-Schutzzone 2:

    *        *   bei einem äquivalenten
            Dauerschallpegel für den
            Tag (L
            Aeq Tag                             ) von

        *   R'
            w,res                              für
            Aufenthaltsräume

    *        *   weniger als 60 dB(A)

        *   30 dB

    *        *   60 bis weniger als 65 dB(A)

        *   35 dB

    *        *   65 bis weniger als 70 dB(A)

        *   40 dB

    *        *   70 bis weniger als 75 dB(A)

        *   45 dB

    *        *   75 dB(A) und mehr

        *   50 dB

2.  in der Nacht-Schutzzone:

    *        *   bei einem äquivalenten
            Dauerschallpegel für die
            Nacht (L
            Aeq Nacht                             ) von

        *   R'
            w,res                              für
            Schlafräume

    *        *   weniger als 50 dB(A)

        *   30 dB

    *        *   50 bis weniger als 55 dB(A)

        *   35 dB

    *        *   55 bis weniger als 60 dB(A)

        *   40 dB

    *        *   60 bis weniger als 65 dB(A)

        *   45 dB

    *        *   65 dB(A) und mehr

        *   50 dB

Für Aufenthaltsräume einer baulichen Anlage, deren Grundfläche in zwei
Isophonen-Bändern liegt, wird einheitlich das resultierende bewertete
Bauschalldämm-Maß R'
w,res              des höheren Isophonen-Bandes zugrunde gelegt.

(2) Umfassungsbauteile von Aufenthaltsräumen sind insbesondere Wände
einschließlich Fenster, Türen, Rollladenkästen oder anderer
Einzelflächen, Dächer sowie Decken, die Aufenthalträume umschließen.
Besteht die Gesamtfläche eines Umfassungsbauteils von
Aufenthaltsräumen aus Einzelflächen mit unterschiedlichen
Bauschalldämm-Maßen, so ist das bewertete Bauschalldämm-Maß dieses
Umfassungsbauteils das nach Gleichung 15 des Beiblatts 1 zur DIN 4109,
Ausgabe November 1989, bestimmte resultierende Schalldämm-Maß R'
w,R,res             .

(3) Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Isophonen-Bänder mit den
äquivalenten Dauerschallpegeln für den Tag und für die Nacht werden
nach § 4 der Verordnung über die Datenerfassung und das
Berechnungsverfahren für die Festsetzung von Lärmschutzbereichen vom
27\. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2980) ermittelt und in den Listen und
Karten nach § 4 Absatz 4 der genannten Verordnung dargestellt. Dies
gilt auch für Gebiete, die allein aufgrund des Häufigkeits-
Maximalpegelkriteriums nach § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 der genannten
Verordnung zur Nacht-Schutzzone gehören.

(4) Das resultierende bewertete Bauschalldämm-Maß R'
w,res              nach Absatz 1 Satz 1 ist in Abhängigkeit vom
Verhältnis der gesamten Außenfläche eines Raumes S
(W+F)              zur Grundfläche des Raumes S
G              nach Tabelle 9 der DIN 4109, Ausgabe November 1989, zu
erhöhen oder zu vermindern.

(5) Das resultierende bewertete Bauschalldämm-Maß R'
w,res              nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 ist von den
Umfassungsbauteilen einzuhalten, die Aufenthaltsräume unmittelbar nach
außen abschließen. Soweit Aufenthaltsräume an nicht zu schützende
Räume grenzen, muss das resultierende bewertete Bauschalldämm-Maß R'
w,res              nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 von allen
Umfassungsbauteilen zusammen eingehalten werden, die zwischen den
betreffenden Aufenthaltsräumen und dem Freien liegen. Diese
Anforderung ist als erfüllt anzusehen, wenn Umfassungsbauteile, die
nicht zu schützende Räume nach außen abschließen, ein resultierendes
bewertetes Bauschalldämm-Maß R'
w,res              einhalten, das um nicht mehr als 20 Dezibel unter
den in Absatz 1 Satz 1 angegebenen Bauschalldämm-Maßen liegt. Satz 3
gilt nur, wenn die Umfassungsbauteile des Aufenthaltsraums keine
unverschließbaren Öffnungen enthalten.

(6) Belüftungseinrichtungen dürfen nicht zu einer Minderung des
resultierenden bewerteten Bauschalldämm-Maßes R'
w,res              führen. Sie sind bei dem nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 und Absatz 4 erforderlichen Schallschutz von Schlafräumen in
der Nacht-Schutzzone mit zu berücksichtigen. In der Tag-Schutzzone 1
ist bei Aufenthaltsräumen für eine größere Zahl von Personen nach § 2
Nummer 3 (zum Beispiel Schul- oder Gruppenräume) ebenfalls der Einbau
von Belüftungseinrichtungen vorzusehen. Die Eigengeräusche von
Belüftungseinrichtungen in Schlafräumen dürfen nicht höher sein, als
nach dem Stand der Schallschutztechnik im Hochbau unvermeidbar;
maßgeblich ist der Zeitpunkt des Einbaus. Die Lüftungsleistung
schallgedämmter Lüftungsgeräte für die dezentrale Belüftung oder
sonstiger erforderlicher Belüftungseinrichtungen in Schlafräumen ist
unter Beachtung des Standes der Schallschutztechnik im Hochbau zu
bemessen.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/fluglsv_2/__3.html
Directory: fluglsv_2
Level: 2.0