Title: § 4 Anschluss verschiedener Anlagen an einem Netzverknüpfungspunkt

Description:
Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen (SDLWindV)
Teil 2 - Neue Windenergieanlagen
§ 4 Anschluss verschiedener Anlagen an einem Netzverknüpfungspunkt

Paragraph: 4

Content:
Verordnung zu Systemdienstleistungen durch Windenergieanlagen (SDLWindV)
Teil 2 - Neue Windenergieanlagen
§ 4 Anschluss verschiedener Anlagen an einem Netzverknüpfungspunkt

Die technischen und betrieblichen Vorgaben nach § 9 Absatz 6 des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes gelten als erfüllt, wenn mehrere
Windenergieanlagen an einen Netzverknüpfungspunkt angeschlossen
werden, von denen mindestens eine bis zum 31. März 2011 in Betrieb
genommen wurde, und die Anforderungen nach § 2 oder § 3 mit Maßgabe
der folgenden Anforderungen erfüllt werden:

1.  die Anforderungen an die verfügbare Blindleistungsbereitstellung auch
    nach Maßgabe der Anlage 2 und

2.  die Anforderungen an die Blindstrombereitstellung zur dynamischen
    Netzstützung nach Maßgabe des TransmissionCodes 2007 auch an der
    Unterspannungsseite des Maschinentransformators oder einem in der
    Wirkung vergleichbaren Bezugspunkt.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/sdlwindv/__4.html
Directory: sdlwindv
Level: 3.0