Title: § 4 Schornsteine und andere Abgasanlagen

Description:
Anordnung über Feuerungsanlagen, Anlagen zur Verteilung von Wärme und zur Warmwasserversorgung sowie Brennstofflagerung (FeuAO)
§ 4 Schornsteine und andere Abgasanlagen

Paragraph: 4

Content:
Anordnung über Feuerungsanlagen, Anlagen zur Verteilung von Wärme und zur Warmwasserversorgung sowie Brennstofflagerung (FeuAO)
§ 4 Schornsteine und andere Abgasanlagen

(1) Lichter Querschnitt, Höhe, Wärmedurchlaßwiderstand, Dichtheit,
innere Oberfläche und Anordnung der Schornsteine sowie der Anschluß
der Feuerstätten nach Zahl, Art und Nennwärmeleistung müssen so
beschaffen sein, daß

1.  die Abgase über Dach gefördert werden,

2.  genügend Verbrennungsluft nachströmt,

3.  im Schornstein und im Verbindungsstück kein Überdruck gegenüber Räumen
    entsteht,

4.  die Schornsteine und andere Abgasanlagen nicht gefährlich
    durchfeuchten und

5.  die abgeführten Abgase nicht zu Gefahren oder unzumutbaren
    Belästigungen führen.

Abgasventilatoren, die die Abgasförderung unterstützen, sind zulässig,
wenn bei Ausfall der Ventilatoren Gefahren nicht entstehen können.
Abweichend von Satz 1 Nr. 3 darf Überdruck auftreten in

1.  Verbindungsstücken mit Schalldämpfern oder Abgasfiltern bei Anordnung
    in einem Heizraum nach § 7 Abs. 9 und

2.  Schornsteinen und Verbindungsstücken in gewerblichen Betriebsgebäuden,
    freistehenden Kesselhäusern und Dachheizzentralen, wenn diese Bauteile
    so dicht sind, daß Abgase nicht austreten. Die Sätze 1 bis 3 gelten
    für andere, über Dach führende Abgasanlagen entsprechend.

(2) Schornsteine müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sie
müssen widerstandsfähig gegen Abgas aller Brennstoffe und gegen die
bei einer bestimmungsgemäßen Abgaskondensation entstehenden Stoffe
sein. Sie müssen so hergestellt und angeordnet sein, daß

1.  durch den Betrieb der Feuerstätten, mindestens aber durch Abgas mit
    einer Temperatur von
    500 Grad C, die freien Außenseiten der Schornsteine in Räumen nicht
    auf mehr als
    100 Grad C erwärmt werden,

2.  durch Schornsteinbrände Gefahren nicht entstehen und

3.  durch Brandbelastung von außen während einer Branddauer von 90 Minuten
    Feuer und Rauch durch sie nicht in andere Geschosse übertragen werden.

Für Schornsteine, an die nur Gasfeuerstätten mit Feuerungseinrichtung
ohne Gebläse und einer höchstmöglichen Wärmeleistung von nicht mehr
als 30 kW angeschlossen werden sollen, gelten lediglich die
Anforderungen nach den Sätzen 1, 2 und 3 Nr. 1 und 3 mit der Maßgabe,
daß nur von Abgasen von Gasfeuerstätten mit einer Temperatur von
350 Grad C auszugehen ist (Schornsteine mit begrenzter
Temperaturbeständigkeit).

(3) Für andere Abgasanlagen, durch die nur Abgase mit niedrigen
Temperaturen abgeführt werden, dürfen brennbare Baustoffe verwendet
werden, wenn die Baustoffe gegen die Abgase und die bei einer
bestimmungsgemäßen Abgaskondensation entstehenden Stoffe
widerstandsfähig sind und der Brandschutz gewährleistet ist.

(4) Schornsteine sind unmittelbar auf dem Baugrund oder auf einem
feuerbeständigen Unterbau aus nichtbrennbaren Baustoffen zu errichten.
Ein Unterbau aus nichtbrennbaren Baustoffen genügt

1.  in Gebäuden geringer Höhe,

2.  für Schornsteine, die oberhalb der obersten Geschoßdecke eines
    Gebäudes beginnen.

(5) Die Schornsteinmündungen müssen ungeschützte Bauteile mit
brennbaren Baustoffen, ausgenommen harte Bedachung (§ 31 Abs. 1 BauO),
mindestens 1 m überragen oder von ihnen, waagerecht gemessen,
mindestens 1,50 m entfernt sein. Bei weicher Bedachung (§ 31 Abs. 4
BauO) müssen die Schornsteine am First austreten und diesen mindestens
um 80 cm überragen.

(6) Schornsteine dürfen die Standsicherheit tragender Bauteile durch
großflächige Erwärmung nicht gefährden.

(7) Für Schornsteine aus Metall können Ausnahmen von den Absätzen 2
und 4 zugelassen werden, wenn wegen der Stand- oder Betriebssicherheit
und des Brandschutzes Bedenken nicht bestehen.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/feuao/__4.html
Directory: feuao
Level: 2.0