Title: § 35 Besondere Anforderungen an Erdwärmesonden und -kollektoren, Solarkollektoren und Kälteanlagen

Description:
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
Kapitel 3 - Technische und organisatorische Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Abschnitt 3 - Besondere Anforderungen an die Rückhaltung bei bestimmten Anlagen
§ 35 Besondere Anforderungen an Erdwärmesonden und -kollektoren, Solarkollektoren und Kälteanlagen

Paragraph: 35

Content:
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
Kapitel 3 - Technische und organisatorische Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Abschnitt 3 - Besondere Anforderungen an die Rückhaltung bei bestimmten Anlagen
§ 35 Besondere Anforderungen an Erdwärmesonden und -kollektoren, Solarkollektoren und Kälteanlagen

(1) Für Erdwärmesonden und -kollektoren, Solarkollektoren und
Kälteanlagen, in denen wassergefährdende Stoffe im Bereich der
gewerblichen Wirtschaft oder im Bereich öffentlicher Einrichtungen
verwendet werden, gelten die Absätze 2 bis 4.

(2) Die Wärmeträgerkreisläufe von Erdwärmesonden und -kollektoren
dürfen unterirdisch nur einwandig ausgeführt werden, wenn

1.  sie aus einem werkseitig geschweißten Sondenfuß und endlosen
    Sondenrohren bestehen,

2.  sie durch selbsttätige Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen so
    gesichert sind, dass im Fall einer Leckage des Wärmeträgerkreislaufs
    die Umwälzpumpe sofort abgeschaltet und ein Alarm ausgelöst wird, und

3.  als Wärmeträgermedium nur die folgenden Stoffe oder Gemische verwendet
    werden:

    a)  nicht wassergefährdende Stoffe oder

    b)  Gemische der Wassergefährdungsklasse 1, deren Hauptbestandteile
        Ethylen- oder Propylenglycol sind.

Sind die Anforderungen nach Satz 1 erfüllt, finden § 18 Absatz 1 bis 3
und § 21 Absatz 2 Satz 2 keine Anwendung.

(3) Solarkollektoren und Kälteanlagen im Freien mit flüssigen
wassergefährdenden Stoffen bedürfen keiner Rückhaltung, wenn

1.  sie durch selbsttätige Überwachungs- und Sicherheitseinrichtungen so
    gesichert sind, dass im Fall einer Leckage die Umwälzpumpe sofort
    abgeschaltet und ein Alarm ausgelöst wird,

2.  sie als Wärmeträgermedien nur die folgenden Stoffe oder Gemische
    verwenden:

    a)  nicht wassergefährdende Stoffe oder

    b)  Gemische der Wassergefährdungsklasse 1, deren Hauptbestandteile
        Ethylen- oder Propylenglycol sind, und

3.  Kühlaggregate auf einer befestigten Fläche aufgestellt sind.

(4) Kälteanlagen mit gasförmigen wassergefährdenden Stoffen der
Wassergefährdungsklasse 1 bedürfen keiner Rückhaltung.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/awsv/__35.html
Directory: awsv
Level: 4.0