Title: § 71a Gebäudeautomation

Description:
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG)
Teil 4 - Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung
Abschnitt 2 - Einbau und Ersatz
Unterabschnitt 4 - Anforderungen an Heizungsanlagen; Betriebsverbot für Heizkessel
§ 71a Gebäudeautomation

Paragraph: 71a

Content:
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG)
Teil 4 - Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung
Abschnitt 2 - Einbau und Ersatz
Unterabschnitt 4 - Anforderungen an Heizungsanlagen; Betriebsverbot für Heizkessel
§ 71a Gebäudeautomation

(1) Ein Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung der Heizungsanlage
oder der kombinierten Raumheizungs- und Lüftungsanlage von mehr als
290 Kilowatt muss bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 mit einem
System für die Gebäudeautomatisierung und -steuerung nach Maßgabe der
Absätze 2 bis 4 ausgerüstet werden. Satz 1 ist auch für ein
Nichtwohngebäude mit einer Nennleistung für eine Klimaanlage oder eine
kombinierte Klima- und Lüftungsanlage von mehr als 290 Kilowatt
anzuwenden.

(2) Zur Erfüllung der Anforderung nach Absatz 1 muss ein
Nichtwohngebäude mit digitaler Energieüberwachungstechnik ausgestattet
werden, mittels derer

1.  eine kontinuierliche Überwachung, Protokollierung und Analyse der
    Verbräuche aller Hauptenergieträger sowie aller gebäudetechnischen
    Systeme durchgeführt werden kann,

2.  die erhobenen Daten über eine gängige und frei konfigurierbare
    Schnittstelle zugänglich gemacht werden, sodass Auswertungen firmen-
    und herstellerunabhängig erfolgen können,

3.  Anforderungswerte in Bezug auf die Energieeffizienz des Gebäudes
    aufgestellt werden können,

4.  Effizienzverluste von gebäudetechnischen Systemen erkannt werden
    können und

5.  die für die Einrichtung oder das gebäudetechnische Management
    zuständige Person über mögliche Verbesserungen der Energieeffizienz
    informiert werden kann.

Zusätzlich ist eine für das Gebäude-Energiemanagement zuständige
Person oder ein Unternehmen zu benennen oder zu beauftragen, um in
einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess die Potenziale für einen
energetisch optimierten Gebäudebetrieb zu analysieren und zu heben.

(3) Neben der Anforderung nach Absatz 2 muss ein zu errichtendes
Nichtwohngebäude

1.[^F827528_08_BJNR172810020BJNE013200128]
  mit einem System für die Gebäudeautomatisierung entsprechend dem
    Automatisierungsgrad B nach der DIN V 18599-11: 2018-09
    oder besser ausgestattet sein und

2.  ein technisches Inbetriebnahme-Management einschließlich der
    Einregelung der gebäudetechnischen Anlagen durchlaufen, um einen
    optimalen Betrieb zu gewährleisten.

Bei der Ausstattung des Systems für die Gebäudeautomatisierung nach
Satz 1 Nummer 1 muss sichergestellt sein, dass dieses System die
Kommunikation zwischen miteinander verbundenen gebäudetechnischen
Systemen und anderen Anwendungen innerhalb des Gebäudes ermöglicht und
gemeinsam mit anderen Typen gebäudetechnischer Systeme betrieben
werden kann, auch bei unterschiedlichen herstellereigenen
Technologien, Geräten und Herstellern. Das technische Inbetriebnahme-
Management nach Satz 1 Nummer 2 muss mindestens den Zeitraum einer
Heizperiode für Anlagen zur Wärmeerzeugung und mindestens eine
Kühlperiode für Anlagen zur Kälteerzeugung erfassen.

(4) Sofern in einem bestehenden Nichtwohngebäude bereits ein System
für die Gebäudeautomatisierung entsprechend dem Automatisierungsgrad B
nach der DIN V 18599-11: 2018-09
oder besser eingesetzt wird, muss bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024
die Kommunikation zwischen miteinander verbundenen gebäudetechnischen
Systemen und anderen Anwendungen innerhalb des Gebäudes ermöglicht
werden sowie sichergestellt werden, dass diese Systeme gemeinsam mit
anderen Typen gebäudetechnischer Systeme betrieben werden können, auch
bei unterschiedlichen herstellereigenen Technologien, Geräten und
Herstellern.

    Zu beziehen bei der Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin, und in der
    Deutschen Nationalbibliothek archivmäßig gesichert niedergelegt.
[^F827528_08_BJNR172810020BJNE013200128]:

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/geg/__71a.html
Directory: geg
Level: 5.0