Title: § 10 Begrenzung der Abgasverluste

Description:
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV 1 2010)
Abschnitt 3 - Öl- und Gasfeuerungsanlagen
§ 10 Begrenzung der Abgasverluste

Paragraph: 10

Content:
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV 1 2010)
Abschnitt 3 - Öl- und Gasfeuerungsanlagen
§ 10 Begrenzung der Abgasverluste

(1) Bei Öl- und Gasfeuerungsanlagen dürfen die nach dem Verfahren der
Anlage 2 Nummer 3.4 für die Feuerstätte ermittelten Abgasverluste die
nachfolgend genannten Prozentsätze nicht überschreiten:

*    *   Nennwärmeleistung
        in Kilowatt

    *   Grenzwerte für die
        Abgasverluste in Prozent

*    *   *                        4*                        25

    *   11

*    *   *                        25*                        50

    *   10

*    *   *                        50

    *   9

.
Kann bei einer Öl- oder Gasfeuerungsanlage, die mit einem Heizkessel
ausgerüstet ist, der die Anforderungen der Richtlinie 92/42/EWG des
Rates vom 21. Mai 1992 über die Wirkungsgrade von mit flüssigen oder
gasförmigen Brennstoffen beschickten neuen Warmwasserheizkesseln (ABl.
L 167 vom 22.6.1992, S. 17, L 195 vom 14.7.1992, S. 32), die zuletzt
durch die Richtlinie 2008/28/EG (ABl. L 81 vom 20.3.2008, S. 48)
geändert worden ist, an den Wirkungsgrad des Heizkessels erfüllt, der
Abgasverlust-Grenzwert nach Satz 1 auf Grund der Bauart des Kessels
nicht eingehalten werden, so gilt ein um 1 Prozentpunkt höherer Wert,
wenn der Heizkessel in der Konformitätserklärung nach Artikel 7 Absatz
2 der Richtlinie 92/42/EWG als Standardheizkessel nach Artikel 2 der
Richtlinie 92/42/EWG ausgewiesen und mit einem CE-Kennzeichen nach
Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 92/42/EWG gekennzeichnet ist.

(2) Öl- und Gasfeuerungsanlagen, bei denen die Grenzwerte für die
Abgasverluste nach Absatz 1 auf Grund ihrer bestimmungsgemäßen
Funktionen nicht eingehalten werden können, sind so zu errichten und
zu betreiben, dass sie dem Stand der Technik des jeweiligen Prozesses
oder der jeweiligen Bauart entsprechen.

(3) Absatz 1 gilt nicht für

1.  Einzelraumfeuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung von 11 Kilowatt
    oder weniger und

2.  Feuerungsanlagen, die bei einer Nennwärmeleistung von 28 Kilowatt oder
    weniger ausschließlich der Brauchwasserbereitung dienen.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_1_2010/__10.html
Directory: bimschv_1_2010
Level: 3.0