Title: **Übergreifende technische Mindestanforderungen**

Description:
Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach § 35c des Einkommensteuergesetzes (ESanMV)
**Übergreifende technische Mindestanforderungen**

Paragraph: 4

Content:
Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach § 35c des Einkommensteuergesetzes (ESanMV)
**Übergreifende technische Mindestanforderungen**

Zur korrekten Auslegung einer Heizungsanlage (Vermeidung von über-
oder unterdimensionierten Anlagen) wird die Dimensionierung der Anlage
anhand einer Heizlastermittlung nach DIN EN 12831 empfohlen. Analog
zur Leistungsbeschreibung des Bestätigungsformulars für
Einzelmaßnahmen des Spitzenverbands der Gebäudetechnik VdZ-Forum für
Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e. V.
(www.vdzev.de/broschueren/formulare-hydraulischer-abgleich) sind
alternativ auch „überschlägige“ Heizlastermittlungen auf der Basis der
DIN EN 12831 (zum Beispiel Hüllflächenverfahren) zulässig. Zudem ist
die Durchführung folgender Maßnahmen und die Installation folgender
technischer Komponenten für eine Förderung erforderlich:

–   Alle Energieverbräuche sowie alle erzeugten Wärmemengen eines
    förderfähigen Wärmeerzeugers müssen messtechnisch erfasst werden.

–   Alle förderfähigen Heizsysteme müssen mit einer Energieverbrauchs- und
    Effizienzanzeige ausgestattet sein.

–   Ausnahmen: Bei förderfähigen Biomasseheizungen müssen lediglich die
    erzeugten Wärmemengen gemessen werden. Eine Effizienzanzeigepflicht
    besteht nicht. Bei förderfähigen Wärmepumpen, die über das Medium Luft
    heizen, ist eine Energieverbrauchsbilanzierung nach DIN EN 12831
    Beiblatt 2 zulässig.

–   Durchführungen des hydraulischen Abgleichs nach Verfahren A oder B
    gemäß Bestätigungsformular des hydraulischen Abgleichs des
    Spitzenverbands der Gebäudetechnik VdZ – Forum für Energieeffizienz in
    der Gebäudetechnik e. V. (www.vdzev.de/broschueren/formulare-
    hydraulischer-abgleich). Bei luftgeführten Systemen sind die
    Luftvolumenströme anzupassen.

–   Anpassung der Heizkurve an das Gebäude.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/esanmv/__4.html
Directory: esanmv
Level: 2.0