Title: § 15 Lüftung

Description:
Anordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (GarBBAnO)
Teil II - Bauvorschriften
§ 15 Lüftung

Paragraph: 15

Content:
Anordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (GarBBAnO)
Teil II - Bauvorschriften
§ 15 Lüftung

(1) Geschlossene Mittel- und Großgaragen müssen maschinelle
Abluftanlagen und so große und so verteilte Zuluftöffnungen haben, daß
alle Teile der Garage ausreichend gelüftet werden. Bei nicht
ausreichenden Zuluftöffnungen muß eine maschinelle Zuluftanlage
vorhanden sein.

(2) Für geschlossene Mittel- und Großgaragen mit geringem Zu- und
Abgangsverkehr genügt eine natürliche Lüftung durch Lüftungsöffnungen
oder über Lüftungsschächte. Die Lüftungsöffnungen müssen

1.  einen freien Gesamtquerschnitt von mindestens 1.500
    qcm je Garageneinstellplatz haben,

2.  in den Außenwänden oberhalb der Geländeoberfläche in einer Entfernung
    von höchstens 35 m einander gegenüber liegen,

3.  unverschließbar sein und

4.  so über die Garage verteilt sein, daß eine ständige Querlüftung
    gesichert ist.

Die Lüftungsschächte müssen

1.  untereinander in einem Abstand von höchstens 20 m angeordnet sein und

2.  bei einer Höhe bis zu 2 m einen freien Gesamtquerschnitt von
    mindestens 1.500
    qcm je Garageneinstellplatz und bei einer Höhe von mehr als 2 m einen
    freien Gesamtquerschnitt von mindestens 3.000
    qcm je Garageneinstellplatz haben.

(3) Für geschlossene Mittel- und Großgaragen genügt abweichend von den
Absätzen 1 und 2 eine natürliche Lüftung, wenn im Einzelfall nach dem
Gutachten eines nach Bauordnungsrecht anerkannten Sachverständigen zu
erwarten ist, daß der Mittelwert des Volumengehalts an Kohlenmonoxyd
in der Luft, gemessen über jeweils eine halbe Stunde und in einer Höhe
von 1,50 m über dem Fußboden (CO-Halbstundenmittelwert), auch während
der regelmäßigen Verkehrsspitzen im Mittel nicht mehr als 100 ppm (=
100
ccm/cbm) betragen wird und wenn dies auf der Grundlage von Messungen,
die nach Inbetriebnahme der Garage über einen Zeitraum von mindestens
einem Monat durchzuführen sind, von einem nach Bauordnungsrecht
anerkannten Sachverständigen bestätigt wird.

(4) Die maschinellen Abluftanlagen sind so zu bemessen und zu
betreiben, daß der CO-Halbstundenmittelwert unter Berücksichtigung der
regelmäßig zu erwartenden Verkehrsspitzen nicht mehr als 100 ppm
beträgt. Diese Anforderungen gelten als erfüllt, wenn die Abluftanlage
in Garagen mit geringem Zu- und Abgangsverkehr mindestens 6
cbm, bei anderen Garagen mindestens 12
cbm Abluft in der Stunde je
qm Garagennutzfläche abführen kann; für Garagen mit regelmäßig
besonders hohen Verkehrsspitzen kann im Einzelfall ein Nachweis der
nach Satz 1 erforderlichen Leistungen der Abluftanlage verlangt
werden.

(5) Maschinelle Abluftanlagen müssen in jedem Lüftungssystem
mindestens zwei gleich große Ventilatoren haben, die bei
gleichzeitigem Betrieb zusammen den erforderlichen Gesamtvolumenstrom
erbringen. Jeder Ventilator einer maschinellen Zu- oder Abluftanlage
muß aus einem eigenen Stromkreis gespeist werden, an dem andere
elektrische Anlagen nicht angeschlossen werden können. Soll das
Lüftungssystem zeitweise nur mit einem Ventilator betrieben werden,
müssen die Ventilatoren so geschaltet sein, daß sich bei Ausfall eines
Ventilators der andere selbständig einschaltet.

(6) Geschlossene Großgaragen mit nicht nur geringem Zu- und
Abgangsverkehr müssen CO-Anlagen zur Messung und Warnung (CO-
Warnanlagen) haben. Die CO-Warnanlagen müssen so beschaffen sein, daß
die Benutzer der Garagen bei einem CO-Gehalt der Luft von mehr als 250
ppm über Lautsprecher oder durch Blinkzeichen dazu aufgefordert
werden, die Garage zügig zu verlassen oder die Motoren abzustellen.
Während dieses Zeitraumes müssen die Garagenausfahrten ständig offen
gehalten werden. Die CO-Warnanlagen müssen an eine Ersatzstromquelle
angeschlossen sein.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/garbbano/__15.html
Directory: garbbano
Level: 3.0