Title: § 7 Verpflichtung zur Nachrüstung von Entkupplungsschutzeinrichtungen

Description:
Verordnung zur Gewährleistung der technischen Sicherheit und Systemstabilität des Elektrizitätsversorgungsnetzes (SysStabV)
Abschnitt 2 - Nachrüstung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie
§ 7 Verpflichtung zur Nachrüstung von Entkupplungsschutzeinrichtungen

Paragraph: 7

Content:
Verordnung zur Gewährleistung der technischen Sicherheit und Systemstabilität des Elektrizitätsversorgungsnetzes (SysStabV)
Abschnitt 2 - Nachrüstung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie
§ 7 Verpflichtung zur Nachrüstung von Entkupplungsschutzeinrichtungen

Für den Fall, dass zwischen der nach § 2 Absatz 1 betroffenen Anlage
und dem Netzanschluss eine zusätzliche übergeordnete
Entkupplungsschutzeinrichtung installiert ist, hat der Betreiber von
Elektrizitätsverteilernetzen auch diese in der Weise nachzurüsten,
dass für die Unterfrequenzabschaltung ein Wert von 47,5 Hertz und für
die Überfrequenzabschaltung ein Wert von 51,5 Hertz einzustellen ist.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/sysstabv/__7.html
Directory: sysstabv
Level: 3.0