Document ID: 31994D0611

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 9. september 1994 om gennemfoerelse af artikel 20 i direktiv 89/106/EOEF om byggevarer (94/611/EF)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -
under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,
under henvisning til Raadets direktiv 89/106/EOEF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om byggevarer (1), senest aendret ved direktiv 93/68/EOEF (2), saerlig artikel 3, 6 og 20,
under henvisning til »Meddelelse fra Kommissionen om basisdokumenterne til direktiv 89/106/EOEF«, og
ud fra foelgende betragtninger:
I artikel 3, stk. 2, i direktiv 89/106/EOEF er det fastsat, at der for at tage hensyn til eventuelle forskelle med hensyn til beskyttelsesniveauer paa nationalt, regionalt eller lokalt plan i basisdokumenterne og de tekniske specifikationer for hvert vaesentligt kravs vedkommende kan opstilles klasser for de krav, der skal opfyldes;
i henhold til punkt 4.2.1 i basisdokument nr. 2 »brandsikring« kan niveauerne for de vaesentlige krav udtrykkes som funktion af:
- bygvaerkets type, anvendelse og beliggenhed
- bygvaerkets planudformning
- muligheden for at benytte noedfaciliteter;
i punkt 2.2 i basisdokument nr. 2 opregnes en raekke indbyrdes forbundne foranstaltninger, som tilsigter overholdelse af det vaesentlige krav »brandsikring«, og som tilsammen bidrager til at laegge en brandsikringsstrategi, der kan videreudvikles paa forskellig vis i medlemsstaterne;
i punkt 4.2.3.3 i basisdokument nr. 2 identificeres en af de foranstaltninger, som er fremherskende i medlemsstaterne, og som bestaar i begraensning af ildens og roegens udvikling og spredning i det lokale, hvor branden er opstaaet, (eller inden for et naermere bestemt omraade) ved at begraense byggevarers bidrag til en fuldt udviklet brand;
afgraensningen af klasser inden for de vaesentlige krav er delvis afhaengig af niveauet af en saadan begraensning;
niveauet af en saadan begraensning kan kun udtrykkes ved hjaelp af forskellige niveauer for byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand under de faktiske anvendelsesvilkaar;
i punkt 4.3.1.1 i basisdokument nr. 2 er det fastsat, at der til vurdering af byggevarers ydeevne med hensyn til reaktion ved brand vil blive udviklet en harmoniseret loesning, som kan indebaere anvendelse af proevninger i fuld skala, eller i reduceret skala, som er korreleret med scenarier for virkelige brande;
en saadan loesning falder inden for et klassificeringssystem, som ikke er omhandlet i basisdokumentet;
det klassificeringssystem, som der er brug for til dette formaal, bygger paa en raekke afproevningsmetoder, som allerede er defineret af standardiseringsorganerne, med undtagelse af en af metoderne, den saakaldte Single Burning Item (SBI);
taerskelvaerdierne for klasse B, C og D vil blive angivet senere ved en ny beslutning, som vil blive vedtaget, saa snart udviklingen af SBI goer det muligt;
i artikel 20, stk. 2, i direktiv 89/106/EOEF er det fastsat, hvilken procedure der skal foelges ved vedtagelse af bestemmelser vedroerende fastlaeggelse af klasser af krav, som ikke maatte vaere medtaget i basisdokumenterne;
Det Staaende Byggeudvalg er blevet hoert i overensstemmelse med den procedure, der er fastlagt i direktivets artikel 20, stk. 3, og har afgivet en positiv udtalelse -
VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:
Artikel 1
1. Naar de faktiske anvendelsesvilkaar for en byggevare er saaledes, at de bidrager til udvikling og spredning af ild og roeg i det lokale, hvor branden er opstaaet, (eller inden for et naermere bestemt omraade), klassificeres byggevaren paa basis af ydeevne med hensyn til reaktion paa brand under hensyntagen til klassificeringssystemet i tabel 1 og 2 i bilaget.
2. Byggevarerne vil blive behandlet ud fra deres endelige anvendelse.
3. Tabel 1 gaelder for foelgende:
- vaegge og lofter samt vaeg- og loftsbeklaedninger
- bygningsdele
- byggevarer der indgaar i bygningselementer
- komponenter til roer og kanaler
- byggevarer til facader/ydervaegge.
Tabel 2 gaelder for gulve og gulvbelaegninger.
Artikel 2
Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.
Udfaerdiget i Bruxelles, den 9. september 1994.

Labels: 1
20
7
3
9
0