【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 177-2 條 低壓變壓器之裝設規定如下： 一、變壓器應有通風措施，使變壓器滿載損失產生之熱溫升，不致超過變壓器之額定溫升。 二、變壓器通風口裝置應有適當間隔，不得使其受到牆壁或其他阻礙物堵住。 三、變壓器裝設之接地及圍籬、防護設施等暴露非帶電金屬部分之接地及搭接，應依第一章第八節規定辦理。 四、變壓器應能使合格人員於檢查及維修時可輕易觸及。 五、變壓器應具有隔離設備，裝設於變壓器可視及處。裝設於遠處者，其隔離設備應為可閉鎖。

註記: