【法律文件】
名稱: 用戶配電場所設置及管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20180524

用戶配電場所設置及管理辦法 第 8 條 用戶配電場所與通道之施工程序及安全措施應依下列規定辦理： 一、屋外配電場所： （一）配電場所應依建築設計圖所示之位置放樣，並予釘樁定界。 （二）配電場所基地及通道範圍內應予夯實整平，配電場所基地之基地地面標高，除依建築法規辦理外，應以已完成計畫道路之高度（即水溝頂高）為準，如無計畫道路，則以現有道路中心高度為準。 （三）配電場所應裝設接地至少兩處，並留適當長度之接地線，以便設備接地及測試之用，其接地電阻應符合電業法第三十二條及其相關規則之規定。 （四）配電場所之預埋管路，應依輸配電業指定之埋設位置、深度、樣式、管徑及管數等，預埋符合國家標準 CNS 之 ES-1 級塑膠硬管。 （五）預埋管路兩端應加密封處理，以防止異物侵入。 二、屋內配電場所： （一）消防設施：配電場所消防安全設備應符合消防法令規範。 （二）通風設施： 1.建築物設有通風系統者，應將配電場所之通風設施納入建築物之通風系統。 2.通風管道出口之樓層如為公共設施外之用途時，應依建築技術規則設置獨立之機械通風設備，並將排風管道由配電場所引出室外適當高度處裝置通風窗。 （三）接地設施：每一配電場所應裝設接地至少兩處，並留適當長度之接地線，以便設備接地及測試之用，其接地電阻應符合本法第三十二條及其相關規則之規定。 （四）用戶配電場所之預埋管路： 1.應依輸配電業指定之埋設位置、深度、樣式、管徑及管數等，預埋符合國家標準 CNS 之 ES-1 級塑膠硬管。 2.預埋管路兩端應加密封防水處理，以防止異物入侵。 （五）管道間及配管：用戶配電場所應於導線線路所經過之各樓分設管道間，供電纜之引接及裝置，但無地下一樓或面臨道路之地下一樓者除外；對於同一基地建築物內之各配電場所，原則須以電纜管道於基地範圍內相連接，如有屋外地面配電場所，則應以管路施設並依輸配電設備裝置規則之相關規定施設。 （六）暗管：配電場所內低壓開關箱、手捺開關、插座、燈具、通風電扇、電源引接等出線盒間，應依本法第三十二條及其相關規則埋設暗管。 （七）通道：用戶配電場所應保留足夠淨寬一點二公尺以上且有適當強度之通道，以搬運供電設備進出之用。 屋內配電場所淨高度須維持二點五公尺以上，但樑下部分不影響供電設備之設置及維護者，其高度得酌予降低。

註記: