【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 82 條 二氧化碳滅火設備之放射方式依實際狀況需要就下列各款擇一裝置： 一、全區放射方式：用不燃材料建造之牆、柱、樓地板或天花板等區劃間隔，且開口部設有自動關閉裝置之區域，其噴頭設置數量、位置及放射量應視該部分容積及防護對象之性質作有效之滅火。但能有效補充開口部洩漏量者，得免設自動關閉裝置。 二、局部放射方式：視防護對象之形狀、構造、數量及性質，配置噴頭，其設置數量、位置及放射量，應能有效滅火。 三、移動放射方式：皮管接頭至防護對象任一部分之水平距離在十五公尺以下。

註記: