【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 186-1 條 線路佈設依下列規定辦理： 一、線路應佈設於不易觸及且不易受外力損傷之處所。 二、在有震動及可能發生危險之地點，不得佈設線路。 三、絕緣導線除電纜另有規定外，不得與敷設面直接接觸，亦不得嵌置壁內。 四、線路貫穿建築物或金屬物時，應有防護導線擦傷之裝置。 用電設備裝在建築物之表面時，應予固定。 若在圓木、屋櫞上裝設平底型之吊線盒、插座、手捺開關等應附設木座。

註記: