【法律文件】
名稱: 下水道工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20091127

下水道工程設施標準 第 47 條 污水處理廠內管渠設備設置規定如下： 一、導水管渠之配置： （一）導水管渠之計畫污水量： ┌─────────────┬─────────────┐ │導 水 管 渠 區 分 段│計 畫 污 水 量│ ├─────────────┼─────────────┤ │進水抽水機出水口至初步沉澱│合流制：計畫污水截流量 │ │池 │分流制：計畫最大時污水量 │ ├─────────────┼─────────────┤ │初步沉澱池至反應池 │計畫最大時污水量 │ ├─────────────┼─────────────┤ │反應池至最終沉澱池 │計畫最大時污水量加計畫迴流│ │ │污泥量 │ ├─────────────┼─────────────┤ │最終沉澱池至放流口 │計畫最大時污水量 │ ├─────────────┼─────────────┤ │初步沉澱池至放流口 │合流制：計畫污水截流量 │ │ │分流制：計畫最大時污水量 │ └─────────────┴─────────────┘ （二）管渠內之平均流速為每秒零點六公尺至一公尺。 （三）導水管渠應短而直，採用水密性之管材或箱涵，並應設置溢流管及其他連接管。 二、管廊應為水密性鋼筋混凝土構造，能安定支持及容納各種管閥類，其構造及配置應能便利管閥類及機器設備之搬運、安裝及檢修，並應有良好之通風、照明及排水設備，能防止雨水浸入、水災或作業傷害等。固定於管廊結構體之直管及閥類應設置可撓性伸縮管件，以防溫度伸縮、地盤沉陷、地震及振動等損害。 三、污水處理廠之用水管分為自來水管及回收水管二類，不得混接，其計畫流量分別視廠內之飲用、冷卻、水封及清洗等用水量決定。

註記: