【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 12 條 吊線應被接地者，應連接至電桿或構造物處之接地導體（線），其最大接地間隔應符合下列規定： 一、吊線適合作系統接地導體（線），即符合第十七條第二項第一款、第二款及第五款規定者，每一‧六公里做四個接地連接。 二、吊線不適合作系統接地導體（線）者，每一．六公里做八個接地連接，接戶設施之接地不計。 支線應被接地者，應連接至下列一個以上之裝置上： 一、被接地之金屬支持物。 二、非金屬支持物上之有效接地物。 三、除在各個接戶設施之接地連接外，每一．六公里長至少有四個接地連接之線路導體（線）。 同一支持物上之吊線與支線之共同接地規定如下： 一、在同一支持物上之吊線與支線應被接地者，應搭接並連接至下列導體（線）之一： （一）在該支持物處被接地之接地導體（線）。 （二）已被搭接，且在其支持物處被接地之個別接地導體（線）或被接地之吊線。 （三）一個以上之被接地線路導線或被接地吊線，應在該支持物或他處被搭接，且依前二項所規定之接地間隔在他處被多重接地。 二、在共同交叉支持物體處，吊線及支線應被接地者，應在該支持物處搭接，並依前款第一目規定被接地。但支線連接至被有效接地之架空固定線者，不適用之。

註記: