【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 214 條 儲槽除依前條設置固定式泡沫放出口外，並依下列規定設置補助泡沫消防栓及連結送液口： 一、補助泡沫消防栓，應符合下列規定： （一）設在儲槽防液堤外圍，距離槽壁十五公尺以上，便於消防救災處，且至任一泡沫消防栓之步行距離在七十五公尺以下，泡沫瞄子放射量在每分鐘四百公升以上，放射壓力在每平方公分三點五公斤以上或0.35Mpa以上。但全部泡沫消防栓數量超過三支時，以同時使用三支計算之。 （二）補助泡沫消防栓之附設水帶箱之設置，準用第四十條第四款之規定。 二、連結送液口所需數量，依下列公式計算： N=Aq/C N ：連結送液口應設數量 A ：儲槽最大水平斷面積。但浮頂儲槽得以環狀面積核算（㎡）。 q ：固定式泡沫放出口每平方公尺放射量（ι/min ㎡） C ：每一個連結送液口之標準送液量（800ι/min）

註記: