【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 144 條 瓦斯漏氣火警自動警報設備之配線，除依用戶用電設備裝置規則外，依下列規定： 一、電源回路導線間及導線對大地間之絕緣電阻值，以直流五百伏特額定之絕緣電阻計測定，對地電壓在一百五十伏特以下者，應在零點一ＭΩ以上，對地電壓超過一百五十伏特者，在零點二ＭΩ以上。檢知器回路導線間及導線與大地間之絕緣電阻值，以直流五百伏特額定之絕緣電阻計測定，每一警報分區在零點一ＭΩ以上。 二、常開式檢知器信號回路之配線採用串接式，並加設終端電阻，以便藉由瓦斯漏氣受信總機作斷線自動檢出用。 三、檢知器回路不得與瓦斯漏氣火警自動警報設備以外之設備回路共用。

註記: