【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 15 條 接地導體（線）之組成規定如下： 一、接地導體（線）應為銅質、其他金屬或合成金屬材質，在既存環境下，於預期壽命期間不會過度腐蝕。 二、若實務可行，應無接頭或接續。若無法避免有接頭，其施工與維護應防止接地導體（線）之電阻實質增加，並有適當之機械強度及耐蝕性。 三、突波避雷器與接地檢測器之接地導體（線），儘量短、直、無急劇彎曲。 四、建築物或構造物之結構金屬框架，或電氣設備之金屬外殼，可作為連接至可接受接地電極之接地導體（線）之一部分。 五、電路啟斷裝置不得串接在接地導體（線）或其連接導體（線）上，除非其動作時可自動切離連接至有被接地之設備所有電源線。但有下列情形之一者，不在此限﹕ （一）超過七百五十伏特之直流系統，得使用接地導體（線）電路啟斷裝置，作為遠端接地電極與當地經由突波避雷器接地間之切換。 （二）為測試目的，且在適當監督下，得將接地導體（線）暫時斷開。 （三）藉由突波避雷器之隔離器操作，可切離接至突波避雷器之接地導體（線）。

註記: