【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 318-42 條 0 區、1 區及 2 區之設備，依下列規定裝設： 一、0 區：應使用經設計者確認，且標示為適用於本場所之設備。但本質安全器具經設計者確認適用於第一類第一種場所及相同氣體，或依第三百十八條之三十二第二款第二目規定所允許之氣體，且具有適當溫度等級者，亦得使用於本場所。 二、1 區：應使用經設計者確認且標示為適用於本場所之設備。但符合下列規定者，不在此限： （一）設備經設計者確認適用於第一類第一種場所，或經設計者確認適用於0區及相同氣體，或依第三百十八條之三十二第二款第二目規定所允許之氣體，且具有適當溫度等級者，得使用於本場所。 （二）經設計者確認適用於 1 區，或 2 區之「p 」型保護設備，得使用於此場所。 三、2 區：應使用經設計者確認，且標示為適用於本場所之設備。但符合下列規定者，不在此限： （一）設備經設計者確認適用於 0 區或 1 區及相同氣體，或依第三百十八條之三十二第二款第二目規定所允許之氣體，且具有適當溫度等級者，得使用於本場所。 （二）經設計者確認適用於 1 區，或 2 區之「p 」型保護。 （三）設備經設計者確認適用於第一類場所及相同氣體，或符合第三百十八條之三十二第二款第二目規定所允許之氣體，且具有適當溫度等級者，得使用於本場所。 （四）在 2 區內，得使用開放式、非防爆型或非耐壓防爆「d 」式封閉型電動機，但其內部應為適用於2區之電刷、開關、或類似電弧產生裝置者；鼠籠式感應電動機得適用於本場所。 四、應依製造商之說明書裝設電器設備。

註記: