【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 51 條 架空線路之架空地線採用小於三十八平方毫米之導線，其桿、塔間距規定如下： 一、電桿上之導線採用小於一百平方毫米全鋁線、六十平方毫米鋼心鋁線或三十八平方毫米銅線者，電桿間距不得大於二百公尺。 二、鐵塔上之導線採用小於二百四十平方毫米全鋁線、一百五十平方毫米鋼心鋁線或一百平方毫米銅線者，鐵塔間距不得大於四百公尺。

註記: