【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 14 條 招牌廣告燈及樹立廣告燈之裝設，應依下列規定： 一、於每一組個別獨立安裝之廣告燈可視及該廣告燈之範圍內，均應裝設一可將所有非接地電源線切斷之專用開關，且其電路上應有漏電斷路器。 二、設置於屋外者，其電源回路之配線應採用電纜。 三、廣告燈之金屬外殼及固定支撐鐵架等，均應接地。 四、應在明顯處所附有永久之標示，註明廣告燈製造廠名稱、電源電壓及輸入電流，以備日後檢查之用。 五、電路之接地、漏電斷路器、開關箱、配管及配線等裝置，應依用戶用電設備裝置規則辦理。

註記: