【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 101 條 支吊線、導線、電纜及未防護硬質帶電組件與橋梁間之垂直及水平間隔規定如下： 一、間隔：未防護或可接近之支吊線、導線、電纜或硬質帶電組件，得鄰近橋梁構造物或位於橋梁結構內部。上述硬質及非硬質組件等，在第九十七條第一項第一款所規定之條件下靜止時，其垂直與水平間隔，不得小於附表一○一所示值。但絕緣通訊電纜、被有效接地支線、跨距吊線、架空地線、符合第八十條第一款規定之中性導體（線），及符合第七十八條第一款規定之供電電纜，不在此限。 二、在有風位移條件下之水平間隔：在第九十七條第一項第二款規定之風壓條件下，由靜止處移位後，下列導線或電纜與橋梁間之水平間隔，不得小於下表所示值： ┌──────────────┬────────────┐ │導線或電纜 │有風位移時之水平間隔 │ │ ├──────┬─────┤ │ │（公尺） │（英尺） │ ├──────────────┼──────┼─────┤ │750 伏特以下之開放式供電導線│1.1 │3.5 │ ├──────────────┼──────┼─────┤ │符合第七十八條第二款規定超過│1.1 │3.5 │ │750 伏特之電纜 │ │ │ ├──────────────┼──────┼─────┤ │符合第七十八條第三款規定超過│1.1 │3.5 │ │750 伏特之電纜 │ │ │ ├──────────────┼──────┼─────┤ │超過 750 伏特至 22 千伏之開│1.4 │4.5 │ │放式供電導線 │ │ │ └──────────────┴──────┴─────┘ 註：不包括符合第八十條第一款規定之中性導體（線）。參見附表 一○一註 9 及註 10。

註記: