【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 16 條 低壓絕緣導線、單芯及多芯絕緣電纜之安培容量應符合下列規定： 一、導線絕緣物容許溫度依表一六～一規定。 二、金屬導線管配線者，其安培容量依表一六～三、表一六～四及表一六～六規定選用。金屬可撓導線管配線之安培容量亦同。 三、PVC管配線之安培容量依表一六～七規定選用。HDPE管配線及非金屬可撓導線管配線之安培容量亦同。 四、同一導線管內裝設十條以上載流導線，或十芯以上載流導線之絕緣電纜，其安培容量應乘以表一六～八之修正係數。 五、絕緣導線不包括中性線、接地導線、控制線及信號線。但單相三線式或三相四線式電路中性線有諧波電流存在者，應視為載流導線，並予以計入。 六、絕緣導線裝於周溫高於攝氏三五度之場所，其安培容量應乘以表一六～九所列之修正係數。

註記: