【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 25 條 在高電阻係數之土壤或淺層岩床地區，或須低於釘入式接地棒可達之電阻者，得使用下列一種以上之電極： 一、導線：將符合第十九條第五款規定，直徑四毫米或○．一六二英寸以上之裸導線埋入地中，其深度不小於四百五十毫米或十八英寸，而埋入總長度不小於三十公尺或一百英尺，且佈放成近似直線者，得作為設置電極。該導線得為單獨一根，或為末端相連或在末端之外以幾個點連接之數根導線；亦得為多條導線以二維陣列並聯形成柵網型式。但有下列情形之一者，不在此限： （一）若遇岩層地盤，埋入深度得小於四百五十毫米或十八英寸。 （二）其他尺寸或組態之接地棒，若有合格之工程分析支持其適用性者，亦可使用。 二、金屬條：總長不小於三．○公尺或十英尺，兩面總表面積不小於○．四七平方公尺或五平方英尺，埋入土壤之深度不小於四百五十毫米或十八英寸，得作為設置電極。鐵質金屬電極之厚度不得小於六毫米或○．二五英寸；非鐵質金屬電極之厚度不得小於一．五毫米或○．○六英寸。 三、金屬板或金屬薄板：暴露於土壤之表面積不小於○．一八五平方公尺或二平方英尺，埋入深度不小於一．五公尺或五英尺，得作為設置電極。鐵質金屬電極之厚度不得小於六毫米或○．二五英寸；非鐵質金屬電極之厚度不得小於一．五毫米或○．○六英寸。

註記: