【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 408 條 進屋線裝置應符合左列規定： 一、導線之大小：架空導線不得小於二二平方公厘，但導線在電纜中者，其最小線徑應配合絕緣等級，如左表所示。 ┌─────────┬─────────┐ │ │ 導 線 大 小 │ │ 絕 緣 等 級 ├─────────┤ │ │ 平 方 公 厘 │ ├─────────┼─────────┤ │六○一至五○○○Ｖ│ 八 │ ├─────────┼─────────┤ │ 八○○○Ｖ│ 一四 │ ├─────────┼─────────┤ │ 一五○○○Ｖ│ 三○ │ ├─────────┼─────────┤ │ 二五○○○Ｖ│ 三八 │ ├─────────┼─────────┤ │ 三五○○○Ｖ│ 六○ │ └─────────┴─────────┘ 二、配線法：進屋線如其配裝位置為一般人易於接近者，應按厚導線管、電纜拖架、電纜管槽或金屬外皮電纜配裝。 三、露出工程：在僅允許電氣工作人員接近之處所，進屋線得按露出礙子工程施設。 四、支持：進屋線及其支持物應有足夠之強度，以便電路發生短路時，能確保導線間之充分距離。 五、掩護：露出之礙子配線在非電氣工作人員易於接近之處所應加掩護。

註記: