【法律文件】
名稱: 防焰物品或其材料防焰性能試驗標準
等級: 命令
修訂日期: 20231221

防焰物品或其材料防焰性能試驗標準 第 4 條 進行防焰物品或其材料燃燒試驗之試驗設備及燃料，應符合下列規定： 一、燃燒試驗裝置：燃燒試驗箱（如附圖一）、窗簾及布幕（以下統稱纖維製品）用試體固定框（如附圖二）、地毯用試體固定框及耐火板材（如附圖三）、展示用廣告板用試體固定框（如附圖四）、電氣火花發生裝置（如附圖五）、小焰燃燒器（如附圖六）、試體支撐線圈（如附圖七）、空氣混合燃燒器（如附圖八）及大焰燃燒器（如附圖九）。 二、試體支撐線圈應為直徑零點五公釐之硬質不銹鋼線製成，內徑十公釐，螺旋線間距二公釐，長度十五公分。 三、燃料：應使用中華民國國家標準（以下簡稱ＣＮＳ）一二九五一：一九九二規定之第二種四號液化石油氣。 具耐水洗性能或耐乾洗性能之纖維製品，洗濯設備應符合下列規定： 一、水洗機器設備：包括水洗機、脫水機及乾燥（烘乾）機等，其構造及性能應符合下列規定。但具同等性能以上者，不在此限： （一）水洗機：具有附圖十所示構造之洗衣槽，內部深度五十公分至六十公分，內徑四十五公分至六十一公分之多孔圓筒，筒內有三片高七點五公分，彼此相隔一百二十度裝置之葉片，且能保持攝氏六十度正負二度水溫，洗衣槽之運轉以內筒每分鐘三十七轉之速度，按順轉十五秒後，暫停三秒，再反轉十五秒，暫停三秒之方式反覆進行。 （二）脫水機：可達每分鐘一千二百轉之離心脫水機。 （三）乾燥機：可保持攝氏六十度正負二度恆溫構造者。 二、乾洗機器設備：包括乾洗機、脫水機及乾燥（烘乾）機等，其構造及性能應符合下列規定。但具同等性能以上者，不在此限： （一）乾洗機：具有附圖十一所示構造之圓筒型洗濯機，圓筒容量為十一點三四公升，旋轉軸角度為五十度，旋轉速度每分鐘四十五轉至五十轉。 （二）脫水機：可達每分鐘一千二百轉之離心脫水機。 （三）乾燥機：可保持攝氏六十度正負二度恆溫構造者。 各類防焰物品進行試驗所需設備及試驗方法如附表。

註記: