【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 284-6 條 非金屬導線槽之固定及支撐依下列規定辦理： 一、水平裝設：於終端處或連接處九○○公厘內，及每隔三公尺內，應予固定及支撐。 二、垂直裝設：每隔一‧二公尺內，應予固定及支撐，且兩支撐點間不得有超過一處之連接。非金屬導線槽鄰接區段，應拴緊固定。

註記: