【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 218-3 條 金屬導線管不得使用於下列情形或場所： 一、有發散腐蝕性物質之場所。 二、含有酸性或腐蝕性之泥土中。 三、潮濕場所。但所有支撐物、螺栓、護管帶、螺絲等配件具耐腐蝕材質，或另有耐腐蝕材質保護者，不在此限。 薄金屬導線管及無螺紋金屬導線管亦不得使用於下列情形或場所： 一、第二百九十四條第一款至第五款規定之場所。但另有規定者，不在此限。 二、有重機械碰傷場所。 三、六○○伏以上之高壓配管工程。 無螺紋金屬導線管亦不得使用於照明燈具或其他設備之支撐。

註記: