【法律文件】
名稱: 蒙特婁議定書列管化學物質管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20190215

蒙特婁議定書列管化學物質管理辦法 第 17 條 回收、回用設備用於冷凍、冷藏及空調設備者，應符合下列規範： 一、回收設備應具有抽取冷媒後，設備或系統壓力降至一○二 mmHg （毫米汞柱）以下之功能。 二、回用設備應兼具回收設備功能，並可處理冷媒中所含水分、潤滑油及空氣等不純物分別至低於三○ppm（百萬分之一重量比）、三○○○ppm及百分之一．五（體積百分比）之濃度。 使用回收或回用設備，應採行下列措施： 一、冷媒填充前，應進行設備或系統洩漏檢測，發現有洩漏情形者，應先予修復。 二、回收容器應標明其裝置之冷媒種類及最近一次回收日期。 三、回收或回用設備應定期維護與保養。 前項作業應作成紀錄，並保存五年備查。

註記: