【法律文件】
名稱: 公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20000308

公共危險物品及高壓氣體安全管理辦法 第 11 條 儲存第四類之乙醚、乙醛、環氧丙烷或其相當之公共危險物品，應用儲存 槽，除依前條第四款規定外，並應遵照左列規定辦理： 一、使用屋外儲存槽、屋內儲存槽或移動儲存槽儲存者，除乙醚外，應填 充不燃性氣體。 二、儲存於屋外或屋內非壓力儲存槽中者，其溫度應保持於攝氏三十度以 下，其為乙醛者，應保持於攝氏十五度以下。 三、儲存於設有保冷裝置之移動儲存槽內者，其溫度應保持低於其沸點之 下。 四、儲存於移動儲存槽內者，其溫度應保持在攝氏四十度以下。

註記: 廢