【法律文件】
名稱: 核子反應器設施安全設計準則
等級: 命令
修訂日期: 20080111

核子反應器設施安全設計準則 第 46 條 圍阻體壓力邊界之設計，應有足夠之餘裕，確保於運轉、維護、測試及假想意外事故下，其肥粒鐵無脆化現象，並使破裂快速惡化之機率降至最低。 圍阻體壓力邊界之設計，應考慮於運轉、維護、測試及假想意外事故下，工作溫度及其他狀況對組件材料之影響。 圍阻體壓力邊界之設計，應考慮材料性質、穩態應力、暫態應力、殘餘應力及缺陷尺寸等之不準度。

註記: