【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 71 條 不同類別線路裝設位置相對高低規定如下： 一、標準化：不同類別導體（線）裝設位置之相對高低，其標準化得由相關電業協議定之。 二、供電線路與通訊線路互相跨越或掛於同一支持物：供電線路應在較高位置。但架空地線內附光纖電纜當通訊線路使用者，不在此限。 三、不同電壓等級供電線路，包括七百五十伏特以下、超過七百五十伏特至八．七千伏、超過八．七千伏至二十二千伏及超過二十二千伏至五十千伏，其裝設位置相對高低規定如下： （一）在交叉或衝突處：不同電壓等級之供電線路相互交叉或有結構物衝突時，電壓較高之線路應裝設於較高位置。 （二）在僅使用於供電線路之支持物上：同一支持物上不同電壓等級之供電線路，其裝設位置相對高低規定如下： 1.所有線路為一家電業擁有，電壓等級較高線路應置於電壓較低線路上方。但使用符合第七十八條第一款之供電電纜者，不在此限。 2.不同之線路由不同電業擁有，每一電業之線路可集成一組，且一組線路可置於其他組線路之上方。但每組線路中，較高電壓線路應在較高位置，並符合下列規定： （1）不同電業之最靠近線路導體（線）間之垂直間隔，不小於附表一一四之要求。 （2）放置在較高電壓等級導線上方之較低電壓等級導體（線），應置於該支持物之另一側。 （3）所有權人及電壓等級均應予明顯標示。 四、供電線路及通訊線路之所有導線，儘量安排在全線一致之位置，或予以組構、配置、標示、賦予編號，或安裝在可區別之礙子或橫擔上，使作業人員得以識別。 五、供電線路及通訊線路之所有設備，儘量安排在全線一致之位置，或予以組構、配置、標示、賦予編號，使作業人員得以識別。

註記: