【法律文件】
名稱: 下水道工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20091127

下水道工程設施標準 第 17 條 攔污柵應設置於抽水站之前，其設置規定如下： 一、應設有柵除物之處理裝置。 二、應有保養檢查用通道，作業上危險處應設置扶手或欄杆，設於室內者應有通風設備。 三、設於沉砂池之前者，其柵之有效間隔為五十公厘至一百五十公厘，設於後者為二十五公厘至五十公厘。 四、以機械清理者，傾斜角與水平成七十度至九十度；以人工清理者，傾斜角與水平成四十五度至六十度。 五、水流通過攔污柵之流速在計畫流量時為每秒零點九公尺以下。 六、柵條寬為六公分至九公分，應具有承受前後水位差一公尺以上之水壓強度，以粗、細二道柵除，並設置適當之繞流設施。

註記: