【法律文件】
名稱: 公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20211110

公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法 第 10 條 公共危險物品及可燃性高壓氣體之製造、儲存或處理場所之位置、構造及設備圖說，應由直轄市、縣（市）消防機關於主管建築機關許可開工前，審查完成。 前項場所完工後，直轄市、縣（市）主管建築機關應會同消防機關檢查其位置、構造及設備合格後，始得發給使用執照。 儲存液體公共危險物品之儲槽應於申請完工檢查前，委託中央主管機關指定之專業機構完成下列檢查，並出具合格證明文件。 一、滿水或水壓檢查。 二、儲槽容量在一千公秉以上者，應實施地盤、基礎及熔接檢查。 前項滿水、水壓、地盤、基礎及熔接檢查之基準，由中央主管機關定之。

註記: