【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 238-8 條 金屬可撓導線管及附屬配件之連接依下列規定辦理： 一、導線管及附屬配件之連接應有良好之機械性及電氣連續性，並確實固定。 二、導線管相互連接時，應以連接接頭妥為接續。 三、導線管與接線盒或配電箱連接時，應以終端接頭接續。 四、與金屬導線管配線、金屬導線槽配線等相互連接時，應使用連接接頭或終端接頭互相連接，並使其具機械性及電氣連續性。 五、轉彎接頭不得裝設於隱蔽處所。

註記: