【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 101-10 條 開關及作為開關使用之斷路器之裝設依下列規定辦理： 一、附有突出柄或把手以供操作之斷路器，若其極數適合要求者，可作為開關使用。 二、所有開關應裝設於可輕易觸及並方便操作之處，且操作開關（如手捺開關）應儘量將數個集中一處。 三、開關之裝設應使其操作最高位置離地面或工作平台不得超過二公尺。但符合下列規定者，不在此限： （一）附熔線開關及斷路器裝設於匯流排槽，且可從地面操作開關之把手等裝置者，得與匯流排槽相同之高度。 （二）可用操作桿操作之隔離開關得裝設在較高之高度。 四、一般用多極手捺開關不可由二個以上之分路引接供電。

註記: