【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 146-2 條 出口標示燈及避難方向指示燈之有效範圍，指至該燈之步行距離，在下列二款之一規定步行距離以下之範圍。但有不易看清或識別該燈情形者，該有效範圍為十公尺： 一、依下表之規定： ┌───────────────────┬────────┐ │ 區分 │步行距離（公尺）│ ├─────┬──┬──────────┼────────┤ │ │ │未顯示避難方向符號者│六十 │ │ │A 級├──────────┼────────┤ │ │ │顯示避難方向符號者 │四十 │ │ ├──┼──────────┼────────┤ │出口標示燈│ │未顯示避難方向符號者│三十 │ │ │B 級├──────────┼────────┤ │ │ │顯示避難方向符號者 │二十 │ │ ├──┴──────────┼────────┤ │ │C 級 │十五 │ ├─────┼─────────────┼────────┤ │ │A 級 │二十 │ │ ├─────────────┼────────┤ │避難方向指│B 級 │十五 │ │示燈 ├─────────────┼────────┤ │ │C 級 │十 │ └─────┴─────────────┴────────┘ 二、依下列計算值：D＝kh式中，D：步行距離（公尺）h：出口標示燈或避難方向指示燈標示面之縱向尺度（公尺）k：依下表左欄所列區分，採右欄對應之k值 ┌────────────────┬────┐ │ 區分 │ k 值 │ ├─────┬──────────┼────┤ │出口標示燈│未顯示避難方向符號者│一百五十│ │ ├──────────┼────┤ │ │顯示避難方向符號者 │一百 │ ├─────┴──────────┼────┤ │避難方向指示燈 │五十 │ └────────────────┴────┘

註記: