【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 318-53 條 20 區、21 區及 22 區之可撓軟線，依下列規定： 一、應為經設計者確認之超嚴苛使用型。 二、除電路導線外，其內部應具有符合第二十六條及第二十七條規定之設備接地導線。 三、應使用經設計者確認之方式連接至端子或供電導線。 四、應使用線夾或其他適當之方式支撐，確保接線端子不會承受拉力。 五、應使用經設計者確認之軟線連接器接線，且該等軟線連接器足以維持其接線空間之保護型式。

註記: