【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 70 條 探測器裝置位置，應依左列規定： 一、應裝置在天花板下方三十公分範圍內。 二、設有排氣口時，應裝置於排氣口週圍一公尺範圍內。 三、天花板上設出風口時，應距離該出風口一公尺以上。 四、牆上設有出風口時，應距離該出風口三公尺以上。 五、高溫處所，應裝置耐高溫之特種探測器。

註記: