【法律文件】
名稱: 爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20101206

爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法 第 19 條 達管制量以上之爆竹煙火儲存場所，其安全管理應符合下列規定： 一、建檔登記，每日詳載其儲存數量。 二、分類放置。 三、禁止非工作人員或攜帶會產生火源之機具設備進入。 四、不得放置空紙箱、內襯紙、塑膠袋、紙盒等包裝用餘材料，或其他易燃易爆之物品。 五、禁止使用鐵器等易引起火花之器具進行開箱、封箱等作業。 六、儲存一年以上者，應檢查有無異常現象。 七、設置防盜措施。 八、保持通風，經常維持其溫度在攝氏三十五度以下，相對濕度百分之七十五以上，於每日中午觀測溫度計及濕度計一次並記錄之，溫度、濕度異常時，應即採取緊急安全措施。

註記: