【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 55 條 自動撒水設備之撒水頭，其配置應依左列規定： 一、撒水頭之配置，在正常情形下應採交錯方式。 二、戲院、舞廳、夜總會、歌廳、集會堂表演場所之舞台及道具室、電影院之放映室及貯存易燃物品之倉庫，每一撒水頭之防護面積不得大於六平方公尺，撒水頭間距，不得大於三公尺。 三、前款以外之建築物，每一撒水頭之防護面積不得大於九平方公尺，間距不得大於三公尺半。但防火建築物或防火構造建築物，其防護面積得增加為十一平方公尺以下，間距四公尺以下。 四、撒水頭與牆壁間距離，不得大於前兩款規定間距之半數。

註記: