【法律文件】
名稱: 線路與電信線交叉並行規則
等級: 命令
修訂日期: 20170821

線路與電信線交叉並行規則 第 10 條 電信線與線路分桿並行時，除依第四條之規定外，雙方導線之水平間隔距離應保持一．五公尺以上。 雙方導線無法保持前項水平間隔時，其垂直最小距離應按下表辦理： ┌─────────────┬────────────────┐ │線路電壓 │雙方導線垂直最小距離 │ ├──────┬──────┼────────────────┤ │750 伏特以下│電纜 │0.6 公尺 │ │ ├──────┼────────────────┤ │ │非電纜 │1.0 公尺 │ ├──────┴──────┼────────────────┤ │751 伏特～22,000 伏特 │1.2 公尺 │ ├─────────────┼────────────────┤ │22,001 伏特～50,000 伏特│1.8 公尺 │ ├─────────────┼────────────────┤ │50,001 伏特以上 │每增加 1 千伏特，距離增加 0.01 │ │ │公尺，未滿 1 千伏特以 1 千伏特│ │ │計。 │ └─────────────┴────────────────┘

註記: