【法律文件】
名稱: 高壓氣體勞工安全規則
等級: 命令
修訂日期: 20220914

高壓氣體勞工安全規則 第 191-1 條 消費事業單位將液化石油氣容器串接供廠場使用，依下列規定辦理： 一、使用及備用容器串接總容量不得超過一千公斤，並應訂定容器串接供應使用管理計畫。 二、容器及氣化器應設置於室外。 三、容器及配管應採取防止液封措施。 四、連接容器與配管之軟管或可撓性管（以下簡稱撓管），連結容器處應加裝防止氣體噴洩裝置。 五、接用撓管之液化石油氣配管應設逆止閥。 六、撓管及配管之選用及安裝，應符合對應流體性質使用環境之CNS 國家標準或ISO 國際標準。 七、應設置漏洩及地震偵測自動緊急遮斷裝置。 八、應於明顯易見處標示緊急聯絡人姓名及電話。 前項消費事業單位將液化石油氣容器串接供廠場使用，依消防法有關規定設置必要之消防設備。

註記: