【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 20 條 高壓旋轉機及整流器之絕緣耐壓依下列規定之一辦理： 一、發電機、電動機、調相機等旋轉機，不包括旋轉變流機，以最大使用電壓之一‧五倍交流試驗電壓加於繞組與大地，且應能耐壓一○分鐘。 二、旋轉變流機以其直流側最大使用電壓之交流試驗電壓加於繞組與大地，應能耐壓一○分鐘。 三、水銀整流器：以其直流側最大使用電壓之二倍交流試驗電壓加於主陽極與外箱，以直流側最大使用電壓之交流試驗電壓加於陰極與外箱及大地，應能耐壓一○分鐘。 四、水銀整流器以外之整流器：以其直流側之最大使用電壓之交流試驗電壓加於帶電部分與外箱，應能耐壓一○分鐘。

註記: