【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 196-10 條 拉線盒、接線盒及導管盒之使用依下列規定辦理： 一、二二平方公厘以上導線之導線管或電纜佈設時，其線盒及管盒最小容積依下列規定辦理： （一）直線拉線：線盒或管盒之長度不得小於導線管中最大標稱管徑之八倍。 （二）轉彎、U型拉線或接續： 1.導線管進入側轉彎至另一側之線盒或管盒距離，不得小於導線管最大標稱管徑之六倍。有其他導線管進入時，其距離應再增加同一側同一排所有導線管直徑之總和。 2.每一排導線管應個別計算，再取其中一排算出之最大距離者為基準。 二、線盒之長度、寬度或高度若超過一‧八公尺者，盒內所有導線應予綁住或放在支架上。 三、所有線盒及管盒應有蓋板，其材質應與線盒或管盒具相容性，且適合其使用條件。若為金屬材質者，應予接地。 四、若盒內裝有耐久隔板加以區隔者，每一區間應視為個別線盒或管盒。 五、線盒或管盒容積大於一六五○立方公分，且依下列規定裝設者，其內部得裝設配線端子板供導體接續用： （一）配線端子板尺寸不小於其裝用說明書規定。 （二）配線端子板於盒內不會暴露任何未絕緣帶電組件。

註記: