【法律文件】
名稱: 燃氣熱水器及其配管安裝標準
等級: 命令
修訂日期: 20201110

燃氣熱水器及其配管安裝標準 第 7 條 半密閉強制排氣式熱水器及其配管之安裝應符合下列規定： 一、熱水器與周圍可燃物之距離如下表： ┌───────────┬───┬───┬───┬───┐ │可燃物方位 │ │ │ │ │ ├─────────┐ │ │ │ │ │ │距離（單位：公厘）│ │上 方│側 方│後 方│前 方│ ├───────┐ │ │ │ │ │ │ │燃氣消耗量（單│ │ │ │ │ │ │ │位：千瓦） ＼ ＼│ │ │ │ │ ├───────────┼───┼───┼───┼───┤ │11.6 以下 │ － │ 45 │ 45 │ 45 │ ├───────────┼───┼───┼───┼───┤ │超過 11.6 ，70 以下 │ － │ 150 │ 150 │ 150 │ │ │ │【45】│【45】│ │ ├───────────┴───┴───┴───┴───┤ │備註：標有【 】者表示裝設防熱板時之距離 │ └───────────────────────────┘ 二、排氣管應符合下列規定： （一）材質符合國家標準。 （二）能承受本身重量、風壓及振動。 （三）各部分連接處及與熱水器連接處牢固裝接，廢氣不得有漏出之情形，且須設置支撐措施，其間隔在二公尺以下。 （四）管內不得設置防火閘門。 （五）不得與其他熱水器之排氣管共用。 （六）其位置易於檢查維修，設於天花板內者，天花板可拆卸，且能對全部隱蔽部分施以檢查、維修及更換。 （七）與周圍可燃物之距離如下表： ┌───────────┬───────┬──────┐ │排氣溫度 │ │ │ ├─────────┐ │ │ │ │排氣管與可燃物距離│ │260 ℃以上 │260 ℃以下 │ ├───────┐ │ │ │ │ │排氣管設置位置 ＼ ＼ │ │ │ ├─┬─────────┼───────┼──────┤ │室│排氣管無隔熱材施工│150 公厘以上。│排氣管口徑一│ │內│ │ │半以上。 │ │開├─────────┼───────┼──────┤ │放│排氣管有隔熱材施工│隔熱材厚度在 1│隔熱材厚度在│ │空│ │00 公厘以上者│20 公厘以上│ │間│ │，無距離限制。│者，無距離限│ │處│ │ │制。但不得與│ │ │ │ │可燃物接觸。│ ├─┴─────────┼───────┼──────┤ │貫穿牆壁或樓板處 │無封堵措施或填│無封堵措施或│ │ │塞隔熱材者，在│填塞隔熱材者│ │ │150 公厘以上。│，在排氣管口│ │ │ │徑一半以上。│ │ ├───────┼──────┤ │ │以鐵製圓洞板封│以鐵製圓洞板│ │ │堵或設置鐵板製│封堵或設置鐵│ │ │百葉窗者，在 1│板製百葉窗者│ │ │50 公厘以上。│，在排氣管口│ │ │ │徑一半以上。│ │ ├───────┼──────┤ │ │以水泥製圓洞板│以厚度 20 公│ │ │封堵者，在 100│厘以上隔熱材│ │ │公厘以上。 │包覆者，無距│ │ │ │離限制。但不│ │ │ │得與可燃物接│ │ │ │觸。 │ ├───────────┼───────┼──────┤ │天花板以上部分隱蔽空間│以厚度 100 公│以厚度 20 公│ │處 │厘以上隔熱材包│厘以上隔熱材│ │ │覆者，無距離限│包覆者，無距│ │ │制。 │離限制。但不│ │ │ │得與可燃物接│ │ │ │觸。 │ ├───────────┼───────┼──────┤ │天花板以上部分隱蔽貫穿│以水泥製圓洞板│以水泥製圓洞│ │牆壁或樓板處 │封堵或設置鐵板│板封堵或設置│ │ │製百葉窗者，在│鐵板製百葉窗│ │ │100 公厘以上。│者，無距離限│ │ │ │制。但不得與│ │ │ │可燃物接觸。│ └───────────┴───────┴──────┘ （八）其形狀能確保廢氣之排放，不得使廢氣由熱水器及排氣管之任何開口部倒灌溢出。 （九）有防止冷凝水倒流構造，且不得阻礙廢氣之排放。 （十）貫穿建築物外牆處採取防止廢氣回流至屋內措施。 三、排氣管頂罩應符合下列規定： （一）於屋外設置排氣管頂罩，其材質應符合國家標準，並有使廢氣暢通、防止堵塞之構造。 （二）開口部分周圍不得有阻礙排氣之障礙物，與周圍可燃物之距離符合下表規定： ┌───────────┬───┬───┬───┬───┐ │可燃物方位 │ │ │ │ │ ├─────────┐ │ │ │ │ │ │距離（單位：公厘）│ │上 方│側 方│下 方│前 方│ ├───────┐ │ │ │ │ │ │ │吹出方向 ＼ ＼ │ │ │ │ │ ├───────────┼───┼───┼───┼───┤ │向下單方向 │ 300 │ 150 │ 600 │ 150 │ │ │ │ │[300] │ │ ├───────────┼───┼───┼───┼───┤ │垂直面全方向 │ 600 │ 150 │ 150 │ 150 │ │ │[300] │ │ │ │ ├───────────┼───┼───┼───┼───┤ │水平方向 │ 300 │ 150 │ 150 │ 600 │ │ │ │ │ │[300] │ ├───────────┼───┼───┼───┼───┤ │斜向全面 │ 600 │ 150 │ 150 │ 300 │ │ │[300] │ │ │ │ ├───────────┼───┼───┼───┼───┤ │向下斜方向 │ 300 │ 150 │ 300 │ 300 │ ├───────────┴───┴───┴───┴───┤ │備註：標有【 】者係建築物裝有防熱板及使用不燃材料裝修│ │ 者之距離。 │ └───────────────────────────┘ 表中所列吹出方向，圖例如下： （三）其開口部分與建築物開口部分之距離符合下表規定： ┌───────────┬───┬───┬───┬───┐ │建築物開口方位 │ │ │ │ │ ├─────────┐ │ │ │ │ │ │距離（單位：公厘）│ │上 方│側 方│下 方│前 方│ ├───────┐ │ │ │ │ │ │ │吹出方向 ＼ ＼ │ │ │ │ │ ├───────────┼───┼───┼───┼───┤ │向下單方向 │ 300 │ 150 │ 600 │ 150 │ │ │ │ │ [300]│ │ ├───────────┼───┼───┼───┼───┤ │垂直面全方向 │ 600 │ 150 │ 150 │ 150 │ ├───────────┼───┼───┼───┼───┤ │水平方向 │ 300 │ 150 │ 150 │ 600 │ ├───────────┼───┼───┼───┼───┤ │斜向全面 │ 600 │ 150 │ 150 │ 300 │ ├───────────┼───┼───┼───┼───┤ │向下斜方向 │ 300 │ 150 │ 300 │ 300 │ ├───────────┴───┴───┴───┴───┤ │備註：標有【 】者係建築物裝有防熱板及使用不燃材料裝修│ │ 者之距離。 │ └───────────────────────────┘ 四、供氣口符合第五條第一項第二款第二目規定，其面積不得小於排氣管截面積。但建築物有供換氣之空隙，且其有效開口面積合計達前段規定之值以上時，得免設供氣口。 五、前款但書之有效開口面積依第五條第二項規定計算。 六、排氣風機應符合下列規定： （一）能承受排氣管排氣阻抗及屋外風壓，其風量應在每千瓦燃氣消耗量每小時一點九立方公尺以上。 （二）與熱水器連動。 （三）具不燃性、耐熱性及耐蝕性。

註記: