【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 248 條 地下構造物中電纜之敷設規定如下： 一、供電電纜於搬運、裝設及運轉期間，其彎曲度應予控制，以免電纜受損。 二、施加於供電電纜之拖曳張力及側面壓力應予限制，以免電纜受損。 三、於導線管內拖曳供電電纜前，應先清除管內異物，以免電纜受損。 四、電纜潤滑劑不得損害電纜或管路系統。 五、電纜於傾斜或垂直敷設時，應考量抑制其可能之向下潛動。 六、供電電纜不得與通訊電纜裝設於同一導線管內。但所有電纜係由同一電業運轉及維護者，不在此限。 七、所有有關之公用事業達成協議者，通訊電纜得與供電電纜裝設於同一導線管內。

註記: