【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 396-39 條 連接器規定如下： 一、構造：應有正、負極性，且與用戶之電氣系統插座具不可互換性之構造。 二、防護：建構及裝設，應能防止人員誤觸帶電組件。 三、型式：應為閂式或鎖式。用於標稱最大系統電壓超過三○伏之直流電路，或三○伏以上之交流電路，且可輕易觸及者，應使用需工具解開之型式。 四、接地構件與搭配之連接器，在連接及解開時，應先接後斷。 五、電路啟斷應符合下列規定之一： （一）具備足夠啟斷能力而不會危害操作人員。 （二）需使用工具才能解開，並標示「有負載下不可切離」或「不具備電流啟斷能力」。

註記: