【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 87 條 滅火藥劑儲存容器，依下列規定設置： 一、充填比在高壓式為一點五以上一點九以下；低壓式為一點一以上一點四以下。 二、儲存場所應符合下列規定： （一）置於防護區域外。 （二）置於溫度攝氏四十度以下，溫度變化較少處。 （三）不得置於有日光曝曬或雨水淋濕之處。 三、儲存容器之安全裝置符合 CNS、一一一七六之規定。 四、高壓式儲存容器之容器閥符合 CNS、一○八四八及一○八四九之規定。 五、低壓式儲存容器，應設有液面計、壓力表及壓力警報裝置，壓力在每平方公分二十三公斤以上或2.3MPa以上或每平方公分十九公斤以下或1.9MPa以下時發出警報。 六、低壓式儲存容器應設置使容器內部溫度維持於攝氏零下二十度以上，攝氏零下十八度以下之自動冷凍機。 七、儲存容器之容器閥開放裝置，依下列規定： （一）容器閥之開放裝置，具有以手動方式可開啟之構造。 （二）容器閥使用電磁閥直接開啟時，同時開啟之儲存容器數在七支以上者，該儲存容器應設二個以上之電磁閥。 八、採取有效防震措施。 前項第一款充填比，指容器內容積（公升）與液化氣體重量（公斤）之比值。

註記: