【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 276 條 經管理單位協議同意，並符合第一款及第二款至第四款中任一規定者，其供電與通訊之電纜或導線直埋，得以相同深度埋設，且隔距不予限制： 一、一般規定如下： （一）接地供電系統，其相對地運轉電壓未超過二十二千伏。 （二）非被接地供電系統，其相對相運轉電壓，未超過五．三千伏。 （三）非被接地供電系統之電纜，其運轉電壓超過三百伏特者，為被有效接地之同心遮蔽電纜，且電纜保持相互緊鄰。 （四）非被接地供電電路，其導線間運轉電壓超過三百伏特，且與通訊導線間之隔距小於三百毫米者，有裝設接地故障指示系統。 （五）除符合前條規定外，具金屬導體或金屬配件之通訊電纜及通訊接戶線，其外皮內應有連續之金屬遮蔽。 （六）通訊保護裝置能於通訊線路與供電導線發生碰觸時，適當防止預期之電壓及電流影響。 （七）被有效接地之供電導線與通訊電纜遮蔽層或被覆層間，有適當之搭接，搭接間隔未超過三百公尺或一千英尺。 （八）在供電站附近可能有大接地電流通過，通訊電纜與供電電纜隔距小於三百毫米者，埋設前有先評估其接地電流對通訊電路之影響。 二、附有被接地之裸導線或半導電外皮中性導體（線）之供電電纜： （一）運轉電壓對地超過三百伏特之供電設施，具有與大地連續接觸之裸導線或半導電外皮之被接地導線。該被接地導線足以承載預期之故障電流之大小及持續時間，且為下列之任一者： 1.被覆導線、絕緣遮蔽導線或兼具兩者之導線。 2.每條間隔緊密之多芯同心電纜。 3.與大地接觸且緊鄰電纜之單獨導線，其中之電纜具有被接地被覆或遮蔽層，得不與大地接觸者，該被覆導線或絕緣遮蔽層或兼具兩者之導線，如同單獨導線，具有足以承載預期故障電流之大小及持續時間。直埋電纜穿過短節管路，且被接地導線連續通過管路時，該被接地導線得不與大地接觸。 （二）與大地接觸之裸導線，為適當之耐腐蝕性材質。導線以半導電外皮包覆者，與該外皮之化合物相容。 （三）半導電外皮之徑向電阻係數未超過一百歐姆‧米（Ω‧m ），供電中保持其本質之穩定性。 三、中性導體（線）接地且具絕緣外皮之供電電纜：運轉於對地電壓超過三百伏特之多重接地供電系統，其每一相導線有完全絕緣外皮，符合下列要求之被有效接地同心銅質導體： （一）同心導體之電導未小於相導體電導之一半。 （二）足以承載預期故障電流之大小與持續時間。 （三）除第三十五條規定之接地間距外，依第九章第三節規定，其埋設區段之接地，每隔一‧六公里或一英里不少於八處，且不含各別接戶線之接地。 四、非金屬導線管內中性導體（線）接地且具絕緣外皮之供電電纜：符合前款規定之中性導體（線）接地且具絕緣外皮之供電電纜，裝設於非金屬導線管內，其與通訊電纜之間隔。 完全介電質光纖通訊電纜與供電電纜或導線直埋，經管理單位協議同意及符合前項第一款第一目至第四目規定者，準用前項規定。

註記: