【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 29-43 條 埋設於地下之進屋導線或電纜應依第一百八十九條規定予以保護，避免受外力損傷。 除地下進屋導線外之其他進屋導線，應採用下列方法之一保護，以免遭受外力損傷： 一、進屋用電纜： （一）金屬導線管。 （二）非金屬導線管。 二、除進屋用電纜外之個別開放式導線及電纜，不得敷設於距地面高度三公尺以下，或暴露於受外力損傷之處。但礦物絕緣金屬被覆電纜未暴露於受外力損傷處者，得位於距地面高度三公尺以下。

註記: