【法律文件】
名稱: 事業用爆炸物製造工廠設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20060630

事業用爆炸物製造工廠設置標準 第 8 條 製造工廠廠房之設施應依下列規定： 一、如有發生爆炸性粉塵、煙霧或蒸氣之虞者，應設適當通風設備。其扇風機及開關，應採用防爆型，扇翼應不得採用易生火花材料。 二、除設置必須之護網通風孔外，如有設置窗戶之必要時，應採用抗震塑膠玻璃。但配以普通玻璃者應加護鐵網。 三、廠房入口或兩庫房間之道路及人行道應為水泥或柏油路面；入口處應置有腳刷、門蓆或刮腳板。 四、製造爆炸物用機械應加設防止靜電之設施。 五、廠房所設電動機及其開關應為防爆型，儘量安裝於室外，並須與作業場所間有磚牆阻隔。 六、廠房內易發生火炸藥粉塵、可燃性蒸氣或粉塵者不得裝設照明設備。為作業需要，得以牆上裝透明玻璃之阻隔方式將防爆型燈具裝於牆壁內。 七、廠房門應為木門，向外開啟，其內側不得有鐵器儲存爆炸性物品之庫房門應為二道，裡層木門，外層鐵門，分別向外開啟。 八、作業中電源中斷有火警或爆炸之虞者，應另備自用發電設備。

註記: