【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 149 條 同一支持物上，於供電線路上下層或供電設施空間內之垂直及橫向導線，其與支持物表面、跨線、支線及吊線間之間隔規定如下： 一、一般間隔不得小於附表一四九～一所示值或第一百十九條規定。 二、具有帶電線路之支持物所提供之爬登空間： （一）一般要求：若開放式線路導線在電桿或支持物一．二公尺或四英尺範圍內，垂直導線之架設方式如下列之一： 1.開放式垂直導線與電桿或支持物表面間之間隔，不得小於附表一四九～二內指定區間所示值。 2.開放式供電導線上下範圍內，依附表一四九～二規定垂直及橫向導線或電纜固定於支持物表面時，導線或電纜應事先穿入非金屬導線管內或以非金屬護套予以防護。但接地導線、架空地線、符合第八十條第一款之中性導體（線）、符合第七十八條第一款之供電電纜，及七百五十伏特以下之有外皮多芯供電電纜等，非位於爬登空間者，不適用之。 （二）燈具用導線：在供電導線專用支持物上或共架支持物上，燈具固定架距離通訊附屬配件一．○公尺或四十英寸以上，開放式燈具電源之引接線，得由供電線路直接引接，其與支持物表面之間隔，依附表一四九～一所示值，且開放式引接線兩端應確實固定。

註記: