【法律文件】
名稱: 新建建築物節約能源設計標準
等級: 命令
修訂日期: 20130619

新建建築物節約能源設計標準 第 4 條 各類用途建築物之中央空氣調節系統主機容量比不得超過下列規定： ┌───────┬─────────┬────────────┐ │ 建築物種類 │ 建築物類別 │ 標準值 │ ├───────┼─────────┼────────────┤ │瞬間可能湧入大│醫院（掛號結帳區、│一點五。 │ │量人潮之建築物│候診室）、百貨商場│ │ │ │、展覽館等 │ │ ├───────┼─────────┼────────────┤ │空調中斷將引起│特殊病房、電子廠房│主機一臺或二臺時為二點零│ │重大損失之特殊│、無塵室、電腦網路│；主機三臺至五臺時為一點│ │建物 │中控室或設備機房、│七；主機六臺至八臺時為一│ │ │防災中心、緊急救難│點五；主機九臺以上時為一│ │ │中心、交通車站、特│點三五。 │ │ │殊實驗室（全外氣空│ │ │ │調）等 │ │ ├───────┼─────────┼────────────┤ │非屬前二種類之│辦公建築、旅館等 │一點三五。 │ │建築物 │ │ │ └───────┴─────────┴────────────┘

註記: