【法律文件】
名稱: 核子反應器設施安全設計準則
等級: 命令
修訂日期: 20080111

核子反應器設施安全設計準則 第 24 條 反應度控制系統應有二套獨立且不同原理之設計，其中一套系統應使用控制棒。 控制棒系統應有控制反應度變化之功能，於設備故障（例如控制棒卡住）時仍有適當之安全餘裕，確保於正常運轉及可預見運轉事件時，仍能符合核子燃料設計限值。 另一套反應度控制系統應於反應器計畫性或正常功率變動下（包括氙毒燃耗），具有控制反應度變化率之功能，確保符合核子燃料設計限值。 其中一套反應度控制系統，應具有使反應器於冷爐狀況下維持於次臨界之能力。

註記: