【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 253 條 電纜架及其內部電纜應予固定及支撐，並依下列規定辦理： 一、電纜架之固定及支撐間隔應設計能承擔纜架上之荷重。 二、水平裝置以外之電纜應確實固定於電纜路徑之電纜架橫桿。 三、電纜由電纜架系統進入管槽時，應予支撐以防止電纜遭受應力。 四、電纜架支撐個別電纜由一電纜架通過另一電纜架，或由電纜架至管槽，或由電纜架至設備者，在電纜架之間，或電纜架與管槽或設備之間，其間隔不得超過一‧八公尺。 五、電纜在轉換位置應固定於電纜架，並應有防護設施，或選擇於不致受外力損傷之位置。

註記: