【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 435 條 開關設備應符合左列規定： 一、作為電容器或電容器組啟閉功能之開關應符合左列條件： （一）連續載流量不得低於電容器額定電流之一‧三五倍。 （二）具有啟斷電容器或電容器組之最大連續負載電流能力。 （三）應能承受最大衝擊電流（包括來自裝置於鄰近電容器之衝擊電流）。 （四）電容器側開關等故障所產生之短時間載流能力。 二、隔離設備應符合左列規定： （一）作為隔離電容器或電容器組之電源。 （二）應於啟斷位置時有明顯易見之間隙。 （三）隔離或分段開關（未具啟斷額定電流能力者）應與負載啟斷開關有連鎖裝置或附有「有載之下不得開啟」等明顯之警告標識。

註記: