【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 235 條 緊急供電系統之配線除依用戶用電設備裝置規則外，並依下列規定： 一、電氣配線應設專用回路，不得與一般電路相接，且開關有消防安全設備別之明顯標示。 二、緊急用電源回路及操作回路，使用六百伏特耐熱絕緣電線，或同等耐熱效果以上之電線。 三、電源回路之配線，依下列規定，施予耐燃保護： （一）電線裝於金屬導線管槽內，並埋設於防火構造物之混凝土內，混凝土保護厚度為二十毫米以上。但在使用不燃材料建造，且符合建築技術規則防火區劃規定之管道間，得免埋設。 （二）使用 MI 電纜或耐燃電纜時，得按電纜裝設法，直接敷設。 （三）其他經中央主管機關指定之耐燃保護裝置。 四、標示燈回路及控制回路之配線，依下列規定，施予耐熱保護： （一）電線於金屬導線管槽內裝置。 （二）使用 MI 電纜、耐燃電纜或耐熱電線電纜時，得按電纜裝設法，直接敷設。 （三）其他經中央主管機關指定之耐熱保護裝置。

註記: