【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 65 條 支持物之保護措施規定如下： 一、機械損傷：對於會受到來往車輛擦撞而對其結構強度有實質影響之支持物，應提供適當之保護或警示。但車道外或停車場外之結構組件，不在此限。 二、火災：支持物之設置與維護儘量避免暴露於木柴、草堆、垃圾或建築物火源處。 三、附掛於橋梁：附設於橋梁上超過六百伏特開放式供電導體（線）之支持物，應貼有適當之警告標識。 支持物之爬登裝置規定如下： 一、可隨時爬登之支持物，例如角鋼桿、鐵塔或橋梁附設物，支撐超過三百伏特之開放式供電導體（線）者，若鄰近道路、一般人行道或人員經常聚集之場所，例如學校或公共遊樂場所，均應安裝屏障禁止閒雜人等攀爬，或貼上適當之警告標識。但支持物以高度二．一三公尺或七英尺以上圍籬限制接近者，不在此限。 二、腳踏釘：永久設置於支持物之腳踏釘，距地面或其他可踏觸之表面，不得小於二．四五公尺或八英尺。但支持物已被隔離或以高度二．一三公尺或七英尺以上圍籬限制接近者，不在此限。 三、旁立托架：支持物配置旁立托架，應使下列二者之一，其距離不小於二．四五公尺或八英尺。但支持物已被隔離者，不在此限。 （一）位置最低之托架與地面或其他可踏觸表面。 （二）二個最低托架之間。 供電線路與通訊線路之支持物，包括橋梁上之支持物，應適當建構、配置、標示或賦予編號，以便作業人員識別。非經所有權人同意，支持物上不得裝設號誌、招牌、海報、廣告及其他附掛物或張貼物，並應維持支持物上無影響攀爬之危險物，例如大頭釘、釘子、藤蔓及未適當修整之貫穿螺栓。 非經所有權人及管理人同意，支持物上不得附掛裝飾用照明。

註記: