【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 399 條 接地應符合左列規定： 一、高壓電機器具之支持金屬架非帶電部分之金屬外箱等應按本規則第一章第八節之規定接地。 二、高壓電路所裝設之避雷器應按本規則第七章第七節之規定接地。 三、高壓變比器（ＰＴ及ＣＴ）之二次側應按「第三種地線工程」接地。

註記: