【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 109 條 同一支持物上支吊線、導線或電纜間之間隔規定如下： 一、多導體導線或電纜：符合第七十八條或第七十九條規定，以絕緣礙子或吊線支持之電纜及雙股絞合導線、三股絞合導線或併排成對導線，縱使其個別導線屬不同相或不同極，且不論為單一或組合者，均視為單一導線。 二、以吊線或跨距吊線支持之導線：符合下列情形之間隔不予限制： （一）以同一吊線支持之個別支吊線、導線或電纜間之間隔。 （二）任何成組導線與其支持吊線間之間隔。 （三）路面電車饋線與電源導線間之間隔。 （四）供電導線或通訊導線與其個別支持跨距吊線間之間隔。 三、不同回路線路導線之間隔，依下列電壓決定： （一）除另有規定外，不同回路之線路導線間之電壓，應為下列所述較大者： 1.導線間之電壓相量差。 2.較高電壓回路之相對地電壓。 （二）若有相同標稱電壓之回路，任一回路均可視為較高電壓之回路。

註記: