【法律文件】
名稱: 經營公共危險物品及高壓氣體各類事業之分類及安全管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20000126

經營公共危險物品及高壓氣體各類事業之分類及安全管理辦法 第 33 條 加氣站液化石油氣儲氣槽之設置，除依勞工安全衛生有關法令規定辦理外 ，並應符合左列規定： 一、型式：地下臥式圓筒型。 二、設計壓力：每平方公分十八公斤公上。 三、槽體外表須做防銹蝕保護措施。 四、槽體下緣距離儲槽室地面應在六十公分以上並以螺栓固定之。 五、槽體外緣與儲槽室四壁，淨寬應在五十公分以上。 六、槽體頂部應配置圓筒型卸收基座、加氣泵基座與檢查人孔，筒體與儲 槽室頂蓋連接周圍應做防水措施。 七、儲槽底部應設集污坑及排放管。

註記: 廢