【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 263 條 直埋電纜溝之溝底應為平順、無妨礙、夯實之土地或砂地。於岩石或堅硬泥土開挖電纜溝，電纜應放置於夯實之回填保護層上。 直埋電纜保護層一百毫米或四英寸內之回填物，應為無損害電纜之材質。 回填物應適當地夯實。直埋電纜保護層一百五十毫米或六英寸內不得使用機械夯實。

註記: