【法律文件】
名稱: 液化石油氣容器定期檢驗標準
等級: 命令
修訂日期: 20210712

液化石油氣容器定期檢驗標準 第 17 條 鋼製容器或複合容器於檢驗前及檢驗後，應直立放置，避免倒置、橫倒、掉落、衝擊、擠壓、拉扯或堆疊放置。 檢驗前、檢驗合格與檢驗不合格之鋼製容器或複合容器，應分別放置。 鋼製容器或複合容器經判定不合格者，應於明顯處標記且放置於不合格區域，並於檢驗後七日內壓毀或鑽孔；鋼製容器壓毀度應超過容器外徑三分之一倍以上，複合容器應於二處以上鑽孔或壓毀至無法使用。

註記: