【法律文件】
名稱: 爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20101206

爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法 第 4 條 爆竹煙火製造場所內各建築物間之安全距離，規定如下： 一、作業區之建築物、半成品倉庫、舞臺煙火以外之專業爆竹煙火及摔炮類一般爆竹煙火成品倉庫：依下列公式計算之，其總火藥量無法計算者，得以總重量除以五計算之。 安全距離（單位：公尺） 3┌─────────── ＝３ｘ │總火藥量（單位：公斤） │ ˇ 二、曬藥場：十公尺以上。 三、摔炮類以外之一般爆竹煙火及舞臺煙火成品倉庫：如附表一。但設置擋牆或防火牆者，其安全距離如附表二。 四、原料倉庫：依下表規定。但有下列情形之一者，不在此限。 （一）儲存數量超過管制量二十倍之倉庫，與設在同一建築基地之其他倉庫間之安全距離，得縮減至規定寬度之三分之一，最小以三公尺為限。 （二）同一建築基地內，設置二個以上相鄰儲存氯酸鹽類、過氯酸鹽類、硝酸鹽類、硫磺、鐵粉、金屬粉、鎂、硝酸酯類、硝基化合物或含有任一種成分物品之倉庫，其相互間安全距離得縮減至五十公分。 ┌────────┬───────────────────┐ │區分 │安全距離 │ │ ├─────────┬─────────┤ │ │建築物之牆壁、柱及│建築物之牆壁、柱或│ │ │地板為防火構造者 │地板為非防火構造者│ ├────────┼─────────┼─────────┤ │未達管制量五倍者│ ＼ │○．五公尺以上 │ ├────────┼─────────┼─────────┤ │達管制量五倍以上│一公尺以上 │一．五公尺以上 │ │未達十倍者 │ │ │ ├────────┼─────────┼─────────┤ │達管制量十倍以上│二公尺以上 │三公尺以上 │ │未達二十倍者 │ │ │ ├────────┼─────────┼─────────┤ │達管制量二十倍以│三公尺以上 │五公尺以上 │ │上未達五十倍者 │ │ │ ├────────┼─────────┼─────────┤ │達管制量五十倍以│五公尺以上 │十公尺以上 │ │上未達二百倍者 │ │ │ ├────────┼─────────┼─────────┤ │達管制量二百倍以│十公尺以上 │十五公尺以上 │ │上者 │ │ │ ├────────┴─────────┴─────────┤ │備註：管制量指公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全│ │ 管理辦法第三條第二項附表一所規範之數量。 │ └────────────────────────────┘ 前項建築物處理或儲存數量之規定如下： 一、作業區之建築物及半成品倉庫：總火藥量一公噸以下或總重量五公噸以下。 二、舞臺煙火以外之專業爆竹煙火及摔炮類一般爆竹煙火成品倉庫：總火藥量五公噸以下或總重量二十五公噸以下。 三、摔炮類以外之一般爆竹煙火及舞臺煙火成品倉庫：總火藥量十公噸以下或總重量五十公噸以下。

註記: