【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 94 條 全區放射或局部放射方式防護區域，對放射之滅火藥劑，依下列規定將其排放至安全地方： 一、排放方式應就下列方式擇一設置，並於一小時內將藥劑排出： （一）採機械排放時，排風機為專用，且具有每小時五次之換氣量。但與其他設備之排氣裝置共用，無排放障礙者，得共用之。 （二）採自然排放時，設有能開啟之開口部，其面向外氣部分（限防護區域自樓地板面起高度三分之二以下部分）之大小，占防護區域樓地板面積百分之十以上，且容易擴散滅火藥劑。 二、排放裝置之操作開關須設於防護區域外便於操作處，且在其附近設有標示。 三、排放至室外之滅火藥劑不得有局部滯留之現象。

註記: