【法律文件】
名稱: 爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20101206

爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法 第 7 條 作業區之壓藥室、填土室、配藥室、裝藥室、篩藥室、造粒室，其相互間及與其他作業室、倉庫等應以擋牆隔離之。但其建築構造符合下列規定者，不在此限： 一、放壓面面對空曠無人地區，不致誘發火災，以抵抗力弱且不燃性之輕質材料建造者。 二、其他三面建築堅固之鋼筋水泥牆抗阻爆力之發散，其厚度在存藥量四公斤以上者為五十公分，未滿四公斤者為二十公分。 三、屋頂向放壓面方向傾斜，使用抵抗力弱且不燃性之輕質材料建造。 前項第一款及第三款之抵抗力弱且不燃性之輕質材料，可為矽酸鈣板、合成樹脂防火板或其他具有同等性質之材料。

註記: