【法律文件】
名稱: 加油站設置管理規則（82.09.10訂定）
等級: 命令
修訂日期: 20020116

加油站設置管理規則（82.09.10訂定） 第 13 條 加油站應具備基本設施如下： 一 地下儲油槽：其屬汽油類者，應裝設油氣回收設備。 二 具不可倒退計數表之流量式加油機。 三 營業站屋。 前項設備之設置應符合下列規定： 一 地下儲油槽與地下鐵道或地下隧道應有十公尺以上之水平距離，與加 油站地界線應有三十公分以上之距離。 二 地下儲油槽應固定於三十公分以上厚度之鋼筋混凝土之堅固基礎上。 三 地下儲油槽應以厚度二十五公分以上之鋼筋混凝土覆蓋，其覆蓋範圍 應延伸至槽外三十公分，且覆蓋之重量不得直接加於槽上。 四 地下儲油槽四周及其與鋼筋混凝土覆蓋間空隙，應以乾沙填具。但地 下儲油槽為玻璃纖維強化塑膠材質者，可使用經篩選級配優良之礫石 或碎石填具。 五 地下儲油槽頂部與基地表面距離應在六十公分以上。 六 地下儲油槽之排氣管管口與地面應有四公尺以上之距離，且與高壓電 線應有五公尺以上之水平距離。 七 加油機應接地，並經製造國安全檢驗合格，且距離地界線應在兩公尺 以上。 八 兼營加氣站業務者，其加氣站之營業站屋得與加油站營業站屋合併使 用，但其建築物須與加氣雨棚分開建造。

註記: 廢