【法律文件】
名稱: 液化石油氣容器認可標準
等級: 命令
修訂日期: 20210707

液化石油氣容器認可標準 第 12 條 前條試驗結果有下列情形之一，得申請補正試驗： 一、規格及構造檢查、放射線照相試驗不符規定者，並以一次為限。 二、外觀檢查不符規定者，並以二次為限。 三、氣密試驗不符規定，且洩漏處為容器閥或容器閥與閥基座接合處者，並以一次為限。 前項不合格容器補正試驗，規定如下： 一、規格及構造檢查：抽取容器二只進行補正試驗；有任一容器未通過試驗者，該批容器應全數視為不合格。 二、放射線照相試驗：抽取容器四只進行試驗；有任一容器未通過試驗者，該批容器應全數視為不合格。 三、外觀檢查： （一）第一次補正試驗：抽樣數量及合格判定基準如表十。 （二）第二次補正試驗：抽樣數量及合格判定基準如表十，有任一容器經判定為不良品者，該批容器應全數視為不合格。 四、氣密試驗：抽取容器三只進行補正試驗；有任一容器未通過試驗者，該批容器應全數視為不合格。 補正試驗前如容器有修改情形，應檢附重新實施熱處理之相關書面資料，並依前條第二款第一目規定實施廠內耐壓試驗，有任一容器未通過試驗者，該批容器應全數視為不合格。

註記: