【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 304 條 第一類場所之照明燈具，依下列規定裝設： 一、第一種場所： （一）應經設計者確認為適用於本場所，且應清楚標示其設計之最大瓦數。若為可攜式照明燈具者，其整組應經設計者確認為可攜式用途者。 （二）應具有能防止外力損傷之適當防護或適當位置。 （三）懸吊式照明燈具： 1.應使用具有螺紋之厚金屬導線管或具有螺紋之鋼製薄金屬導線管製成之吊桿懸掛，並以此吊桿供電。其螺紋接頭應以固定螺絲或其他有效方式固定，防止鬆脫。 2.懸掛用吊桿長度超過三百公厘者，應依下列規定辦理： （1）於距離吊桿下端三百公厘以內之範圍，裝設永久且有效之斜撐，防止橫向位移。 （2）裝設經設計者確認適用於本場所之可撓性管件或可撓性連接器，燈具固著點至支撐線盒或管件應為三百公厘以下。 （四）用於支撐照明燈具之線盒、線盒組件或管件，應經設計者確認適用於第一種場所。 二、第二種場所： （一）於正常使用情況下，其表面溫度超過周圍氣體或揮發氣攝氏自燃溫度百分之八十者，應清楚標示其設計之最大瓦數，或標示經測試之運轉溫度或溫度等級（T碼）。 （二）應具有能防止外力損傷之適當防護或適當位置。若燈具落下之火花或熱金屬有引燃局部聚積之易燃性氣體或揮發氣之危險者，應使用適合之封閉箱體或其他有效之保護措施。 （三）懸吊式照明燈具，應依前款規定辦理。 （四）可攜式照明設備應符合前款第一目規定；其架設於移動式支架上，並依第三百零六條規定使用可撓軟線連接時，若符合第二目規定者，得裝設於任何位置。 （五）整組燈具或個別燈座之開關，應符合第三百零一條第二款第一目規定。 （六）啟動裝置：放電光源之啟動或控制設備，應符合第三百零二條第二款規定。但日光燈照明燈具經設計者確認適用於本場所者，其過熱保護安定器內之過熱保護器，不在此限。

註記: