【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 29-4 條 建築物、構造物或獨立電源供電系統之接地電極導線依下列規定辦理： 一、應有免於外力損傷之保護措施： （一）暴露在外者，接地電極導線或其封閉箱體應牢固於其裝置面。 （二）二二平方公厘以上之銅接地電極導線在易受到外力損傷處應予保護。 （三）一四平方公厘以下之接地電極導線應敷設於金屬導線管、非金屬導線管或使用裝甲電纜。 二、接地電極導線不得加裝開關及保護設備，且應為無分歧或接續之連續導線。但符合下列規定者，得予分歧或接續： （一）使用得作為接地及搭接之不可回復式壓縮型接頭，或使用熱熔接方式處理之分歧或接續。 （二）分段匯流排得連接成為一個接地電極導體。 （三）建築物或構造物之金屬構架以螺栓、鉚釘或銲接連接。 三、接地電極導線及搭接導線線徑應符合表二六～一，並依下列規定裝設： （一）有其他電極以搭接導線連接者，接地電極導線得接至接地電極系統中便於連接之接地電極。 （二）接地電極導線得分別敷設接至一個以上之接地電極。 （三）連接： 1.自接地電極引接之搭接導線得連接至六公厘乘五○公厘以上之銅匯流排，惟其匯流排應牢固於可觸及處。 2.應以經設計者確認之接頭或熱熔接方式辦理。

註記: