【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 318-39 條 1 區及 2 區之可撓軟線，依下列規定： 一、得用於以下情況： （一）用於可攜式照明設備或其他可攜式用電設備，連接其供電電路之固定部分。 （二）電路依第三百十八條之三十三第二款規定之配線方法裝設。但無法提供用電設備必要之移動程度者，得使用可撓軟線並裝設於適當位置或以適當防護防止損壞，且裝設於僅由合格人員維修及管理監督之工業廠區。 二、裝設： （一）應為連續線段。 （二）應為經設計者確認之超嚴苛使用型。 （三）除電路導線外，應在內部具有符合第二十六條及第二十七條規定之設備接地導線。 （四）應以經設計者確認之方式連接至端子或供電導線。 （五）應使用線夾或其他適當方式支撐，確保接線端子不會承受拉力。 （六）進入須為防爆型或耐壓防爆「d 」型之線盒、配件或封閉箱體處，應以經設計者確認適用之軟線連接器接續，並維持其保護型式。 （七）進入增加安全「e 」型封閉箱體處，應使用經設計者確認之增加安全「e 」型軟線連接器。 符合下列規定之設備，視為可攜式用電設備，得使用可撓軟線： 一、電動沉水泵，不需進入水池即可移出之該電動機。其可撓軟線之延長線得用於水池與電源間之適當管槽內。 二、開放式混合桶或混合槽之可攜式電動攪拌器。

註記: