【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 228 條 可燃性高壓氣體場所、加氣站、天然氣儲槽及可燃性高壓氣體儲槽之滅火器，依下列規定設置： 一、製造、儲存或處理場所設置二具。但樓地板面積二百平方公尺以上者，每五十平方公尺（含未滿）應增設一具。 二、儲槽設置三具以上。 三、加氣站，依下列規定設置： （一）儲氣槽區四具以上。 （二）加氣機每臺一具以上。 （三）用火設備處所一具以上。 （四）建築物每層樓地板面積在一百平方公尺以下設置二具，超過一百平方公尺時，每增加（含未滿）一百平方公尺增設一具。 四、儲存場所任一點至滅火器之步行距離在十五公尺以下，並不得妨礙出入作業。 五、設於屋外者，滅火器置於箱內或有不受雨水侵襲之措施。 六、每具滅火器對普通火災具有四個以上之滅火效能值，對油類火災具有十個以上之滅火效能值。 七、滅火器之放置及標示依第三十一條第四款之規定。

註記: