【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 16 條 游泳池之電氣設備，應依下列規定： 一、為供應游泳池內電氣器具之電源，應使用絕緣變壓器，其一次側電壓，應為三百伏特以下，二次側電壓，應為一百五十伏特以下，且絕緣變壓器之二次側不得接地，並附接地隔屏於一次線圈與二次線圈間，絕緣變壓器二次側配線應按金屬管工程施工。 二、供應游泳池部分之電源應裝設漏電斷路器。 三、所有器具均應按第三種地線工程妥為接地。

註記: