【法律文件】
名稱: 經營公共危險物品及高壓氣體各類事業之分類及安全管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20000126

經營公共危險物品及高壓氣體各類事業之分類及安全管理辦法 第 42 條 加氣站之加氣機、儲氣槽區之壓縮機、泵、儲氣槽室及其他有漏洩之虞之 處所，應設置符合左列規定之氣體漏氣自動警報設備： 一、應與緊急遮斷裝置連動。 二、設備之警報部分應設於營業室及常駐值班室明顯位置。 三、氣體探測器高度應距地板面十公分以下。

註記: 廢