【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 166 條 電熱裝置之分路及幹線依下列規定辦理： 一、電熱裝置分路： （一）供應額定電流為五○安以下電熱裝置，其過電流保護裝置之額定電流在五○安以下者，導線線徑應按第二十九條之十三規定施設。 （二）供應額定電流超過五○安單具電熱裝置，其過電流保護裝置之額定電流不得超過電熱裝置之額定電流。但其額定電流不能配合時，得使用高一級之額定值，其導線安培容量應超過電熱裝置及過電流保護裝置之額定電流以上，並不得連接其他負載。 二、電熱裝置幹線： （一）導線安培容量應大於所接電熱裝置額定電流之合計。若已知需量因數及功率因數，得按實際計算負載電流選擇適當導線，並使用安培容量不低於實際計算負載電流之導線。 （二）幹線之過電流保護裝置額定電流不得大於幹線之安培容量。

註記: