【法律文件】
名稱: 自來水工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20031203

自來水工程設施標準 第 73 條 快濾池之規定如下： 一、以快濾池處理之水應先經適當之處理，包括膠凝沉澱。 二、快濾池以重力式為準。 三、池數應為二池以上，並視需要設置備用池。 四、反沖洗速度應依所使用濾料之粗細、比重及溫度而定，或依實驗求得。 五、表面沖洗，可使用轉動式或固定式。 六、反沖洗及表面沖洗，可使用清水或混合空氣使用，其採用抽水機或洗砂水池供應，應視處理廠之配置及其建設費與維持費比較決定。

註記: