【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 318-19 條 第三類場所之通風管，用以連接電動機、發電機、其他旋轉電機或電氣設備封閉箱體者，依下列規定： 一、通風管應依第三百十八條之三第一款規定辦理。 二、應確保通風管與其連接處緊密結合，以防止可察覺份量之纖維或飛絮進入通風之設備或封閉箱體，避免火花、火苗或燃燒中物質逸出時，引燃鄰近累積物之纖維、飛絮或可燃性物質。 三、金屬通風管之連接得使用捲封、鉚接或焊接方式。 四、與電動機連接等需可撓連接之處，得使用密接之滑動接頭。

註記: