【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 14 條 依本規則之規定須被接地之圍籬，應依工程實務設計，以限制接觸電壓、步間電壓及轉移電壓。 圍籬之接地連接，應被接至封閉式設備之接地系統或予以個別接地，並符合下列規定： 一、在圍籬門或其他開口處之每一側接地。 二、圍籬門被搭接至接地導體（線）、跳接線或圍籬。 三、除使用非導電之圍籬區段外，使用埋入式之搭接跳接線，於跨越其門或其他開口處做搭接。 四、若在圍籬結構上方裝設刺線，將刺線搭接至接地導體（線）、跳接線或圍籬。 五、若圍籬支柱為導電材質，接地導體（線）視需要與圍籬支柱做適當之連接。 六、若圍籬支柱為非導電材質，每個接地導體（線）處之圍籬網及刺線已做適當之搭接。

註記: