【法律文件】
名稱: 職業安全衛生設施規則
等級: 命令
修訂日期: 20220812

職業安全衛生設施規則 第 214 條 雇主對於使用乙炔熔接裝置、氣體集合熔接裝置從事金屬之熔接、熔斷或加熱作業時，應依下列規定： 一、應於發生器之發生器室、氣體集合裝置之氣體裝置室之易見場所揭示氣體種類、氣體最大儲存量、每小時氣體平均發生量及一次送入發生器內之電石量等。 二、發生器室及氣體裝置室內，應禁止作業無關人員進入，並加標示。 三、距離乙炔熔接裝置之發生器室三公尺、距離乙炔發生器及氣體集合裝置五公尺範圍內，應禁止吸菸、使用煙火、或從事有發生火花之虞之作業，並加標示。 四、應將閥、旋塞等之操作事項揭示於易見場所。 五、移動式乙炔熔接裝置之發生器，不得設置於高溫、通風或換氣不充分及產生強烈振動之場所。 六、為防止乙炔等氣體用與氧氣用導管或管線之混用，應採用專用色別區分，以資識別。 七、熔接裝置之設置場所，應有適當之消防設備。 八、從事該作業者，應佩載防護眼鏡及防護手套。

註記: