【法律文件】
名稱: 下水道工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20091127

下水道工程設施標準 第 8 條 人孔設置規定如下： 一、下水道管渠在管渠起始點、管渠方向、坡度、管徑變化處、管渠會流點、管渠底部高程驟變或為量測流量、清理之需要，應設置人孔。 二、管渠直線部分，人孔設置之間距按清理、維修、管渠接合、施工作業長度等需要，依下表規定；雙孔以上箱涵之人孔，應分別設置並交錯排列。 ┌──────────────┬─────────────┐ │管內徑（公厘） │最大間隔（公尺） │ ├──────────────┼─────────────┤ │六百以下 │一百 │ ├──────────────┼─────────────┤ │超過六百，一千二百以下 │一百五十 │ ├──────────────┼─────────────┤ │超過一千二百 │二百 │ └──────────────┴─────────────┘ ┌──────────────┬─────────────┐ │箱涵最小淨寬（公厘） │最大間隔（公尺） │ ├──────────────┼─────────────┤ │一千二百以下 │一百 │ ├──────────────┼─────────────┤ │超過一千二百，二千以下 │一百五十 │ ├──────────────┼─────────────┤ │超過二千 │二百 │ └──────────────┴─────────────┘ 三、人孔為圓形或矩形，可採用場鑄或預鑄。 四、人孔入口上部應設不影響交通之人孔蓋，其材質為鑄鐵或耐壓材料製成，且為平整、輕量設計，具有防止濕滑、掉落、浮跳、輾壓噪音、非法投棄異物及高度調整功能，並留設安裝開啟機具之孔口。人孔蓋直徑應配合人孔入口內徑為六十公分以上。 五、人孔入口內徑最小為六十公分。入口深度大於五十公分時，內徑應漸增至九十公分，並應於直壁設置符合國家標準之人孔踏步。 六、人孔踏步每階間距三十公分，最上一階之間距為三十公分至四十五公分。 七、管內徑二千五百公厘以上之管渠，每隔五百公尺應設置機械清掃孔，且為平整設計。

註記: