【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 306 條 第一類場所之可撓軟線，依下列規定： 一、得用於以下情況： （一）用於可攜式照明設備或其他可攜式用電設備，與其供電電路固定部分之連接。 （二）電路依第二百九十八條第一款規定之配線方法裝設。但無法提供用電設備必要之移動程度者，得使用可撓軟線並裝設於適當位置或以適當防護防止損壞，且裝設於僅由合格人員維修及管理監督之工業廠區。 （三）用於電動沉水泵，不需進入水池即可移出之該電動機；其可撓軟線之延長線得用於水池與電源間之適當管槽內。 （四）用於開放式混合桶或混合槽之可攜式電動攪拌器。 （五）用於臨時性可攜式組合，包括插頭、開關及其他裝置，非認定為可攜式用電設備，而個別經設計者確認適用於本場所。 二、裝設： （一）應為經設計者確認之超嚴苛使用型。 （二）除電路導線外，應在內部具有符合第二十六條及第二十七條規定之設備接地導線。 （三）應使用線夾或其他適當之方式支撐，確保接線端子不會承受拉力。 （四）在第一種或第二種場所需使用防爆型線盒、管件或封閉箱體者，其可撓軟線應使用經設計者確認適用於本場所之軟線連接器或附接插頭，或裝設經設計者確認之密封管件。在第二種場所得免使用防爆型設備者，其可撓軟線終端應使用經設計者確認適用之軟線連接器或附接插頭。 （五）應為連續線段。若適用前款第五目規定者，其可撓軟線自電源至臨時性可攜式組合，及自可攜式組合至用電設備間，應為連續線段，中間不得接續。

註記: