【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 69 條 探測器之構造，應依左列規定： 一、動作用接點，應裝置於密封之容器內，不得與外面空氣接觸。 二、氣溫降至攝氏零下十度時，其性能應不受影響。 三、底板應有充力之強度，裝置後不致因構造體變形而影響其性能。 四、探測器之動作，不得因熱氣流方向之不同，而有顯著之變化。

註記: