【法律文件】
名稱: 礦場安全法施行細則
等級: 命令
修訂日期: 20210611

礦場安全法施行細則 第 48 條 下列項目，應以第一種地線工程接地，並經常檢查其接地情形： 一、變壓器之一次捲線與二次捲線間所設之非磁性金屬接觸預防板。 二、電纜之鉛皮被覆及金屬管。 三、電機設備之外殼。 四、油氣儲存槽、塔槽、油泵、油氣壓縮機及灌裝設備與油氣輸送設備。 前項第三款、第四款電機及油氣有關設備，應分別接地。

註記: