【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 359 條 設施Ｘ線發生裝置之線路時，應照左列規定辦理： 一、Ｘ線發生裝置之線路（Ｘ線管之引出線除外）除按電纜裝置法設施者外，其餘均應照左列規定設施之： （一）凡Ｘ線管之最大使用電壓在一○萬伏以內者，線路應距離地面二‧二公尺以上，超過一○萬伏時，每超過一萬伏或不及一萬伏應遞加二○公厘。 （二）凡Ｘ線管之最大使用電壓在一○萬伏以內者，線路與敷設面間之最小距離應在三○○公厘以上，如超過一○萬伏時，每超過一萬伏或不及一萬伏應遞加二○公厘。 （三）凡Ｘ線管之最大使用電壓在一○萬伏以內者導線相互間之最小距離應在四五○公厘以上，如超過一○萬伏時，每超過一萬伏或不及一萬伏應遞加三十公厘。 （四）Ｘ線發生裝置之線路與其他高低壓線路、電訊線路、水管、煤氣管等相互間之距離應照第三目之規定辦理。 二、Ｘ線管之引出線須按Ｘ線發生裝置之種類分別使用左列各種導線，該項引出線與Ｘ線管應焊結牢固： （一）在第一、二、三等三種Ｘ線發生裝置中應使用裝甲電纜。 （二）在第四種Ｘ線發生裝置中，應使用裝甲電纜或鋼皮軟管線，管中導線應為直徑在一‧二公厘以上之軟銅絞線。 三、Ｘ線管用變壓器及陰極加熱用變壓器之一次側開關，應裝設於容易接近之處。 四、如有二具以上之Ｘ線管裝置使用時，應分別設置分路。 五、裝設於特別高壓線路上之電容器，應附設放電設備，以消滅殘餘電荷。 六、Ｘ線發生裝置之各部分均應按「第三種地線工程」接地： （一）變壓器及電容器之金屬外箱。 （二）電纜之鎧甲。 （三）包裝Ｘ線管之金屬體。 （四）Ｘ線管及其引出線之金屬支架。 七、凡距離Ｘ線管之露出充電部分在一公尺以內之金屬物件均應按「第三種地線工程」接地。 八、第四種Ｘ線發生裝置及其附屬配件之週圍應設立柵欄或加適當保護，俾不易為人觸及。 九、在第四種Ｘ線發生裝置中，線管引出線之露出充電部分與建築物，Ｘ線管之金屬支架及週圍之金屬物件間之最小距離如左： （一）凡Ｘ線管之最大使用電壓在一○萬伏以內者須距離一五○公厘以上。 （二）如超過一○萬伏時，每超過一萬伏或不及一萬伏中者應遞加二○公厘。 十、使用第四種Ｘ線發生裝置時，距離人體不得小於二○○公厘，以策安全。

註記: