【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 28 條 用電器具及其配線應符合下列規定之一接地： 一、金屬盒、金屬箱或其他固定式用電器具之非帶電金屬部分，依下列之一施行接地： （一）妥接於被接地金屬導線管上。 （二）在導線管內或電纜內多置一條接地導線與電路導線共同配裝，以供接地。該接地導線絕緣或被覆，應為綠色或綠色加一條以上之黃色條紋者。 （三）個別裝設接地導線。 （四）固定式用電器具牢固裝置於接地之建築物金屬構架上，且金屬構架之接地電阻符合要求，並且保持良好之接觸者。 二、移動式用電器具之設備接地依下列方法接地： （一）採用接地型插座，且該插座之固定接地極應予接地。 （二）移動式用電器具之引接線中多置一接地導線，其一端接於接地插頭之接地極，另一端接於用電器具之非帶電金屬部分。

註記: