【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 101-22 條 配電盤及配電箱之接地裝置依下列規定辦理： 一、配電盤框架及支持固定開關設備之構架均應接地。 二、配置於配電盤上之計器、儀表、電驛及儀表用變比器，應依下列規定加以接地： （一）變比器一次側接自對地電壓超過三○○伏以上線路時，其二次側回路均應加以接地。 （二）變比器之二次側依前目接地時，其電路及變比器、儀表、計器及電驛外殼之設備接地導線線徑，應為三．五平方公厘以上。 （三）非合格人員可接近之變比器外殼或框架均應加以接地。 （四）運轉電壓小於一○○○伏之儀表、電驛及計器等之外殼，應依下列規定接地： 1.未裝於配電盤上之儀表、計器及電驛，對地電壓三○○伏以上之繞組或工作組件，且非合格人員可觸及者，其外殼及其他暴露之金屬組件應連接至設備接地導線。 2.裝置於配電盤面板上之儀表、計器及電驛，不論接於變比器或直接接於供電回路，其非帶電組件外殼應予接地。 （五）計器、儀表及電驛之電流引接端子對地電壓超過一○○○伏時，應以昇高隔離或以適當之柵網、被接地之金屬或絕緣蓋子保護時，此等儀器之外殼可不接地。 （六）變比器、儀表、計器及電驛之外殼，直接裝於被接地封閉箱體之金屬表面或被接地金屬開關盤面板者，視為已被接地。 三、配電箱箱體與框架屬金屬製成者，應連結牢固，並予以接地。配電箱配裝非金屬管路或電纜時，供作個別接地導線連接用之接地端子板，應確實固定在配電箱內。接地端子板應與金屬箱體及框架連接，否則應與此配電箱電源之設備接地導線連接。 四、每一被接地導線應分別接至配電箱內之個別端子，不得多條導線併接一個端子。

註記: