【法律文件】
名稱: 液化石油氣容器定期檢驗標準
等級: 命令
修訂日期: 20210712

液化石油氣容器定期檢驗標準 第 6 條 鋼製容器經定期檢驗判定合格後，應循序進行下列程序： 一、打刻鋼印：容器肩部或護圈原始資料模糊者，應重新打刻鋼印使易於辨識。 二、油漆塗裝： （一）容器表面應漆成灰色，並以紅漆直寫充填內容物名稱。容器外徑大於其總長三分之二以上者，得採橫寫方式。 （二）容器表面規定之紅字，其邊長不得小於三十毫米。 三、容器閥於每次定期檢驗時應更換新品。 四、抽真空：容器於裝閥後應以抽真空機將其內部壓力抽至三百八十毫米汞柱（以下稱 mmHg） 以下，達負壓狀態且保持三十秒，不得有洩漏或異常現象。 五、實重（含閥）量測：以磅秤量測容器實際重量（含閥，單位：公斤）至小數點下第二位數，並將重量登載於合格標示。 六、製作合格標示：合格標示之資料應依據原容器瓶肩或護圈上之標示據實登載，其瓶肩或護圈標示模糊不清者，參考原合格標示登載資料製作。 七、附加合格標示：以不易脫落之方式，將合格標示附加於容器護圈內側之明顯易見處。

註記: