【法律文件】
名稱: 核子反應器設施安全設計準則
等級: 命令
修訂日期: 20080111

核子反應器設施安全設計準則 第 33 條 緊急爐心冷卻系統之設計，應能於發生冷卻水流失事故時，將反應器爐心之熱能移除，確保符合下列事項： 一、核子燃料及護套之損害程度，不影響反應器爐心之持續有效冷卻。 二、護套金屬與水之反應量少到可忽略程度。 緊急爐心冷卻系統之組件及設計，應具有適當之多重性與相互連接、洩漏偵測、隔離及圍阻功能，確保於單一失效及僅有廠內或廠外電力系統時，仍能達成系統之安全功能。

註記: