【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設計施工編
等級: 命令
修訂日期: 20211007

建築技術規則建築設計施工編 第 309 條 A 類第二組、B 類、D 類第二組、D 類第五組、E 類、F 類第一組、F 類第三組、F類第四組及G類空調型建築物，及C類之非倉儲製程部分等空調型建築物，為維持室內熱環境之舒適性，應依其耗能特性分區計算各分區之外殼耗能量，且各分區外殼耗能量對各分區樓地板面積之加權值，應低於下表外殼耗能基準對各分區樓地板面積之加權平均值。但符合本編第三百零八條之二規定者，不在此限： ┌──────┬──────┬──────────────┐ │耗能特性分區│ 氣候分區 │ 外殼耗能基準 │ │ │ │（千瓦．小時／（平方公尺．年│ │ │ │）） │ ├──────┼──────┼──────────────┤ │辦公、文教、│北部氣候區 │一百五十 │ │宗教、照護分├──────┼──────────────┤ │區 │中部氣候區 │一百七十 │ │ ├──────┼──────────────┤ │ │南部氣候區 │一百八十 │ ├──────┼──────┼──────────────┤ │商場餐飲娛樂│北部氣候區 │二百四十五 │ │分區 ├──────┼──────────────┤ │ │中部氣候區 │二百六十五 │ │ ├──────┼──────────────┤ │ │南部氣候區 │二百七十五 │ ├──────┼──────┼──────────────┤ │醫院診療分區│北部氣候區 │一百八十五 │ │ ├──────┼──────────────┤ │ │中部氣候區 │二百零五 │ │ ├──────┼──────────────┤ │ │南部氣候區 │二百十五 │ ├──────┼──────┼──────────────┤ │醫院病房分區│北部氣候區 │一百七十五 │ │ ├──────┼──────────────┤ │ │中部氣候區 │一百九十五 │ │ ├──────┼──────────────┤ │ │南部氣候區 │二百 │ ├──────┼──────┼──────────────┤ │旅館、招待所│北部氣候區 │一百十 │ │客房區 ├──────┼──────────────┤ │ │中部氣候區 │一百三十 │ │ ├──────┼──────────────┤ │ │南部氣候區 │一百三十五 │ ├──────┼──────┼──────────────┤ │交通運輸旅客│北部氣候區 │二百九十 │ │大廳分區 ├──────┼──────────────┤ │ │中部氣候區 │三百十五 │ │ ├──────┼──────────────┤ │ │南部氣候區 │三百二十五 │ └──────┴──────┴──────────────┘

註記: