【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 52-2 條 對地電壓超過一五○伏，而相對相電壓不超過六○○伏之Y接直接接地系統，其額定電流在一○○○安以上之每一過電流保護裝置，作為建築物或構造物之主要隔離設備時，應提供設備接地故障保護。但符合下列規定者，不在此限： 一、若未依序斷電將導致額外或增加危害之連續性工業製程。 二、受電設施或幹線因其他規定而設置之接地故障保護裝置。 三、消防幫浦。

註記: