【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 89 條 二氧化碳滅火設備配管，依下列規定設置： 一、應為專用，其管徑依噴頭流量計算配置。 二、使用符合 CNS、四六二六規定之無縫鋼管，其中高壓式為管號 Sch 80以上，低壓式為管號Sch40以上厚度或具有同等以上強度，且施予鍍鋅等防蝕處理。 三、採用銅管配管時，應使用符合 CNS、五一二七規定之銅及銅合金無縫管或具有同等以上強度者，其中高壓式能耐壓每平方公分一百六十五公斤以上或16.5MPa以上，低壓式能耐壓每平方公分三十七點五公斤以上或 3.75MPa 以上。 四、配管接頭及閥類之耐壓，高壓式為每平方公分一百六十五公斤以上或16.5MPa以上，低壓式為每平方公分三十七點五公斤以上或3.75MPa以上，並予適當之防蝕處理。 五、最低配管與最高配管間，落差在五十公尺以下。

註記: