【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 157 條 連續責務之單具電動機分路導線（W2）安培容量，不得小於表一六三之七～一至表一六三之七～三電動機滿載電流額定之一．二五倍或下列規定值： 一、整流器供電之直流電動機： （一）整流器電源側之導線安培容量不得小於整流輸入電流之一．二五倍。 （二）由單相半波整流器供電之直流電動機，整流器之配線輸出端子與電動機間之導線，其安培容量不得小於電動機滿載電流額定之一．九倍。但由單相全波整流器供電者，其安培容量不得小於電動機滿載電流額定之一．五倍。 二、多段速電動機： （一）操作器電源側之分路導線安培容量，應依電動機銘牌之最大滿載電流額定選定。 （二）操作器與電動機間之分路導線安培容量，不得小於繞組電流額定之一．二五倍。 三、Y-△起動運轉電動機： （一）操作器電源側分路導線安培容量，不得小於表一六三之七～一至表一六三之七～三電動機滿載電流之一．二五倍。 （二）操作器與電動機間之導線安培容量，不得小於表一六三之七～一至表一六三之七～三電動機滿載電流之百分之七二。 四、部分繞組電動機： （一）操作器電源側分路導線安培容量不得小於表一六三之七～一至表一六三之七～三電動機滿載電流之一．二五倍。 （二）操作器與電動機間之導線安培容量，不得小於表一六三之七～一至表一六三之七～三電動機滿載電流之百分之六二．五。 五、供應短時、間歇性、週期性或變動責務負載電動機者，其導線安培容量，不得小於表一五七所列之電動機銘牌電流額定百分比。 六、小型電動機之導線不得小於三‧五平方公厘。但符合下列規定之一者，不在此限： （一）小型電動機裝設於封閉箱體內，電動機電路之滿載電流額定在五安以下，並具備過載及過電流保護，得使用○‧九平方公厘銅導線。 （二）小型電動機裝設於封閉箱體內，電動機電路之滿載電流額定超過五安至八安，並具備過載及過電流保護者，得使用一‧二五平方公厘銅導線。 七、電動機個別並聯電容器以改善功率因數者，其導線安培容量可依實際計算所得選擇適當導線。

註記: