【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 13-2 條 導線之絕緣與遮蔽及接地依下列規定辦理： 一、工業廠區僅由合格人員維修及管理監督者，得使用無金屬遮蔽、絕緣體、最大相間電壓為五○○○伏之裝甲電纜。若其絕緣體為橡膠者，應能耐臭氧。 二、除前款規定外，導線運轉電壓超過二○○○伏者，應有遮蔽層及絕緣體。若其絕緣體為橡膠者，應能耐臭氧。 三、所有金屬絕緣遮蔽層應連接至接地電極導線、接地匯流排、設備接地導線或接地電極。 電纜直埋應採用可供直埋者；其額定電壓超過二○○○伏者，應有遮蔽層。

註記: