【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 29-8 條 分路之標稱電壓不得超過下列規定之容許值。但工業用紅外線電熱器具之燈座，不受第二款至第四款限制： 一、住宅及旅館或其他供住宿用場所之客房及客套房中，供電給下列負載之導線對地電壓應為一五○伏以下： （一）照明燈具、用電器具及插座分路。 （二）容量為一三二○伏安以下，或四分之一馬力以下之附插頭可撓軟線連接負載。 （三）符合第三款規定者得超過一五○伏至三○○伏。 二、對地電壓一五○伏以下之電路得供電給下列各項負載： （一）額定電壓之燈座端子。 （二）放電管燈之輔助設備。 （三）附插頭可撓軟線連接或固定式用電器具。 三、照明燈具、用電器具及插座分路符合下列各目規定者，其對地電壓得超過一五○伏至三○○伏： （一）燈具裝置距離地面二‧五公尺以上。但非螺紋型燈座或維修時不露出帶電組件者，得不受二‧五公尺高度限制。 （二）燈具上未裝操作開關。 （三）用電器具及插座分路加裝漏電斷路器。 （四）二○安以下分路額定，且採用斷路器等不露出任何帶電組件之過電流保護裝置。 （五）放電管燈之安定器永久固定於燈具內。 四、對地電壓超過三○○伏，且為六○○伏以下之電路，得供電給下列各項負載： （一）放電管燈輔助設備安裝於耐久性照明燈具，裝設於高速公路、道路、橋梁，或運動場、停車場等戶外區域，其高度不低於六‧七公尺。若裝設於隧道者，其高度得降低為五‧五公尺。 （二）直流電源系統供電之照明燈具，其直流安定器得隔離直流電源與燈泡或燈管電路，於更換燈泡或燈管時能防止感電者。

註記: