【法律文件】
名稱: 事業水污染防治措施管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20061016

事業水污染防治措施管理辦法 第 45 條 事業裝置及使用累計型水量計測設施，應依廠牌規格裝設、校正及維護， 使其符合該型累計型水量計測設施之功能。 前項累計型水量計測設施之規格，於可量測之流量範圍內，誤差不得超過 真實流量正負百分之十。但非循環使用之未接觸冷卻水，以馬達之運轉時 間，計算流量者，不在此限。 累計型水量計測設施及其他記錄設施應鉛封者，由主管機關為之，不得擅 予破壞。 累計型水量計測設施於校正維護更換前，應向主管機關報備，始得拆封。 校正維護期間之水量，仍應加以記錄，其記錄方式應取得主管機關之同意 ；經校正維護後一週內，應報請主管機關進行鉛封。 前項之校正、維護如因技術或人力限制無法適時辦理，經主管機關核准者 ，不在此限。

註記: 廢