【法律文件】
名稱: 燃氣熱水器及其配管安裝標準
等級: 命令
修訂日期: 20201110

燃氣熱水器及其配管安裝標準 第 8 條 密閉強制供排氣式熱水器及其配管之安裝，應符合下列規定： 一、熱水器與周圍可燃物之距離符合下表規定： ┌─────────┬──┬──┬──┬──┐ │可燃物方位 │上方│側方│前方│後方│ ├─────────┼──┼──┼──┼──┤ │距離（單位：公厘）│45 │45 │45 │45 │ │ │以上│以上│以上│以上│ └─────────┴──┴──┴──┴──┘ 二、不得使用非該熱水器附屬之零配件。 三、供（排）氣管及其頂罩之材質應符合國家標準。 四、供（排）氣管與周圍可燃物距離符合下表規定： ┌──────────┬───────┬──────┐ │供（排）氣管 │排氣管 │供排氣管（排│ ├────────┐ │ │氣管在內供氣│ │供（排）氣管 │ │ │管在外之同心│ │與可燃物距離 │ │ │管） │ ├──────┐ │ │ │ │ │設置位置 ＼ ＼ │ │ │ ├─┬────────┼───────┼──────┤ │室│無隔熱材施工 │排氣管口徑一半│無距離限制。│ │內│ │以上。 │但不得與可燃│ │開│ │ │物接觸。 │ │放├────────┼───────┼──────┤ │空│有隔熱材施工 │隔熱材厚度在 │╲ │ │間│ │20 公厘以上者│ ╲ │ │處│ │，無距離限制。│ ╲ │ │ │ │但不得與可燃物│ ╲ │ │ │ │接觸。 │ ╲ │ ├─┴────────┼───────┼──────┤ │貫穿牆壁或樓板處 │無封堵措施或填│無距離限制。│ │ │塞隔熱材者，在│但不得與可燃│ │ │排氣管口徑一半│物接觸。 │ │ │以上。 │ │ │ ├───────┤ │ │ │以鐵製圓洞板封│ │ │ │堵或設置鐵板製│ │ │ │百葉窗者，在排│ │ │ │氣管口徑一半以│ │ │ │上。 │ │ │ ├───────┤ │ │ │以厚度 20 公厘│ │ │ │以上隔熱材包覆│ │ │ │者，無距離限制│ │ │ │。但不得與可燃│ │ │ │物接觸。 │ │ ├──────────┼───────┼──────┤ │天花板以上部分隱蔽空│以厚度 20 公厘│20 公厘以上│ │間處及貫穿牆壁或樓板│以上隔熱材包覆│ │ │處 │者，無距離限制│ │ │ │。但不得與可燃│ │ │ │物接觸。 │ │ └──────────┴───────┴──────┘ 五、排氣管應符合下列規定： （一）能承受本身重量、風壓及振動。 （二）各部分連接處及與熱水器連接處牢固裝接，廢氣不得有漏出之情形，且須設置支撐措施，其間隔在二公尺以下。 （三）管內不得設置防火閘門。 （四）不得與其他熱水器之排氣管共用。 （五）其位置易於檢查維修，設於天花板內者，天花板可拆卸，且能對全部隱蔽部分施以檢查、維修及更換。 （六）有防止冷凝水倒流構造，且不得阻礙廢氣之排放。 （七）貫穿建築物外牆處採取防止廢氣回流至屋內措施。 六、供氣管符合下列規定： （一）能承受本身重量、風壓及振動。 （二）各部分與熱水器連接部分應牢固裝接，不得有使屋內空氣滲入之情形，並有支撐措施，其間隔在二公尺以下。 （三）管內不得有防火閘門。 （四）不得與其他熱水器之供氣管共用。 （五）其位置易於檢查維修，設於天花板內者，天花板可拆卸，且能對全部隱蔽部分施以檢查、維修及更換。 （六）有效開口面積不得小於排氣管面積。 七、供（排）氣管頂罩符合下列規定： （一）設於屋外，其開口部分有防止堵塞之構造。 （二）周圍不得有阻礙供（排）氣之障礙物體。 （三）排氣管頂罩開口部分與建築物開口部分之距離符合下表規定： ┌───────────┬───┬───┬───┬───┐ │建築物開口方位 │ │ │ │ │ ├─────────┐ │ │ │ │ │ │距離（單位：公厘）│ │上 方│側 方│下 方│前 方│ ├────────┐│ │ │ │ │ │ │吹出方向 ＼＼ │ │ │ │ │ ├───────────┼───┼───┼───┼───┤ │垂直面全方向 │600 │150 │150 │150 │ │ │以上 │以上 │以上 │以上 │ └───────────┴───┴───┴───┴───┘ （四）排氣管頂罩與周圍可燃物之距離符合下表規定： ┌───────────┬───┬───┬───┬───┐ │可燃物方位 │ │ │ │ │ ├─────────┐ │ │ │ │ │ │距離（單位：公厘）│ │上 方│側 方│下 方│前 方│ ├───────┐ │ │ │ │ │ │ │吹出方向 ＼ ＼ │ │ │ │ │ ├───────────┼───┼───┼───┼───┤ │垂直面全方向 │ 600 │150 │150 │150 │ │ │[300] │以上 │以上 │以上 │ │ │以上 │ │ │ │ ├───────────┴───┴───┴───┴───┤ │備註：標有【 】者係建築物裝有防熱板及使用不燃材料裝修│ │ 者之距離。 │ └───────────────────────────┘

註記: