【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 184 條 送水設計壓力，依下列規定計算： 一、送水設計壓力在下列計算值以上：送水設計壓力＝配管摩擦損失水頭＋消防水帶摩擦損失水頭＋落差＋放水壓力H=h1+h2+h3+60m 二、消防水帶摩擦損失水頭為四公尺。 三、立管水量，最上層與其直下層間為每分鐘一千二百公升，其他樓層為每分鐘二千四百公升。 四、每一線瞄子支管之水量為每分鐘六百公升。

註記: