【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 11 條 交流供電系統之接地連接點規定如下： 一、七百五十伏特以下系統之接地點： （一）單相三線式之中性導體（線）。 （二）單相二線式之一邊線。 （三）Ｙ接三相四線式之中性導體（線）。 （四）單相、二相或三相系統有照明回路者，其接地連接點應在與照明回路共用之回路導體（線）上。 （五）三相三線式系統非供照明使用者，不論是引接自△接線或非被接地Ｙ接線之變壓器裝置，其接地連接點可為任一電路導體或為個別引接之中性導體（線）。 （六）接地連接應在電源處，並在所有供電設備之電源側為之。 二、超過七百五十伏特系統之接地點： （一）未遮蔽：裸導體（線）、被覆導體（線）或未遮蔽絕緣電纜應在電源中性導體（線）上作接地連接。必要時，得沿中性導體（線）另作接地連接，該中性導體（線）為系統導體（線）之一。 （二）有遮蔽： 1.地下電纜與架空導線連接處裝有突波避雷器者，電纜遮蔽層之接地應搭接至突波避雷器之接地上。 2.無絕緣外皮之電纜，應在電源變壓器中性點及電纜終端點施作接地連接。 3.有絕緣外皮之電纜，儘量在電纜之絕緣遮蔽層或被覆，與系統接地之間另施作搭接及接地連接。若因電解或被覆循環電流之顧慮而無法使用多重接地之遮蔽層，遮蔽被覆與接續盒裝置均應加以絕緣，以隔離正常運轉時出現之電壓。搭接用變壓器或電抗器可以取代電纜一端之直接接地連接。 三、個別接地導體（線）：若以外附接地導線作為地下電纜之輔助接地導體（線），應將其直接或經由系統中性導體（線）連接至電源變壓器、電源變壓器配件及電纜配件等被接地處。此接地導體（線）應與電路導體置於相同之直埋或管路佈設路徑。若佈設於磁性導線管內，接地導體（線）應與電路導體佈設於同一導線管內。但佈設在磁性導線管內之電路，若其導線管之兩端被搭接至個別接地導體（線），此接地導體（線）得不與電路置於同一導線管內。

註記: