【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 187-2 條 管槽、電纜架、電纜之鎧裝、電纜被覆、線盒、配電箱、配電盤、肘型彎管、管子接頭、配件及支撐等器材，依下列規定辦理： 一、鐵磁性金屬器材： （一）器材內外面應鍍上防腐蝕材質保護。 （二）若需防腐蝕，且金屬導線管在現場作絞牙者，該絞牙應塗上導電性防腐蝕材料。 （三）以琺瑯作防腐蝕保護之設備，不得使用於建築物外或潮濕場所。 （四）具有防腐蝕保護之設備，得使用於混凝土內或直埋地下。 二、非金屬器材： （一）裝設於陽光直接照射處，應具耐日照特性者。 （二）裝設於有化學氣體或化學溶劑等場所時，應具耐化學特性者。 三、潮濕場所暴露之全部配線系統包含線盒、配件、管槽及電纜架，與牆壁或支持物表面間之間隔，應保持六公厘以上。但非金屬管槽、線盒及配件裝設於混凝土、瓷磚或類似表面者，不在此限。 四、線盒及連接配件等不得受濕氣侵入，否則應採用防水型。

註記: