【法律文件】
名稱: 石油業儲油設備設置管理規則
等級: 命令
修訂日期: 20041215

石油業儲油設備設置管理規則 第 10 條 油槽壁板與下列設施應保持之安全距離如下： 一、住宅、儲油設備地界：十五公尺以上。 二、容納三百人以上之學校、醫院、影劇院、圖書館、體育館等公共場所：三十公尺以上。 三、法定古蹟：五十公尺以上。 四、公路、鐵路（均限於幹線）： （一）儲存重質或中質油品者：二十三公尺以上。 （二）儲存輕質油品者：三十公尺以上。 五、擋油堤： （一）油槽直徑未滿十五公尺者，為油槽高度三分之一以上。 （二）油槽直徑在十五公尺以上者，為油槽高度二分之一以上。 六、架空電線之水平距離： （一）電壓未滿三萬五千伏特者：三公尺以上。 （二）電壓三萬五千伏特以上者：五公尺以上。 七、爆竹煙火工業、實業用爆炸物工廠：儲存輕質油品之油槽，容量在二萬五千公秉以上者：六十公尺以上。 各直轄市、縣（市）主管機關依其社會環境與交通狀況，另訂定前項安全距離者，依其規定。

註記: