【法律文件】
名稱: 火藥庫設置期限及設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20160331

火藥庫設置期限及設置標準 第 9 條 坑道式火藥庫之設置位置、構造及設備，應依下列規定： 一、庫房應選擇岩磐堅固、地表無建築物及人群聚集之地下坑道內設置。 二、庫房四周岩磐厚度應依附表三規定。 三、庫房應為鋼筋混凝土或鋼筋混凝土加強磚建造之堅固防潮構造，並設有通風設施；地質條件良好、岩磐強度足資自撐而安全無慮者，得以水泥塗敷，並設壁板。 四、庫房內面應設天花板、壁板及地板，並不得露出鐵類或易生火花之其他金屬類；其地板至天花板高度應在二公尺以上。 五、庫房入口應設兩道防盜門扉，並加鎖，外側門扉使用厚度三毫米以上之鐵板或鋼板製作，內側門扉為木製；坑道入口應加設鐵條或鋼條製造之防盜柵門，並加鎖。 六、庫房內不得設置電氣設備；庫房外坑道施設照明設備時，應使用防爆型電燈及自動斷電器。 七、看守房應設於坑口兩旁。但因受地形限制者，得自坑口起算三十公尺以內之可監視範圍內設置。

註記: