【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 221 條 依前條設置之水源，應連結加壓送水裝置，並依下列各款擇一設置： 一、重力水箱，應符合下列規定： （一）有水位計、排水管、溢水用排水管、補給水管及人孔之裝置。 （二）水箱必要落差在下列計算值以上： 必要落差＝移動式泡沫滅火設備消防水帶摩擦損失水頭＋配管摩擦損失水頭＋泡沫放出口、泡沫瞄子或泡沫射水槍之放射壓力，並換算成水頭（計算單位：公尺） H=h1+h2+h3m 二、壓力水箱，應符合下列規定： （一）有壓力表、水位計、排水管、補給水管、給氣管、空氣壓縮機及人孔之裝置。 （二）水箱內空氣占水箱容積三分之一以上，壓力在使用建築物最高處之消防栓維持規定放水水壓所需壓力以上。當水箱內壓力及液面減低時，能自動補充加壓。空氣壓縮機及加壓幫浦，與緊急電源相連接。 （三）必要壓力在下列計算值以上： 必要壓力＝消防水帶摩擦損失壓力＋配管摩擦損失壓力＋落差＋泡沫放出口、泡沫瞄子或泡沫射水槍之放射壓力（計算單位：公斤／平方公分，MPa） P=P1+P2+P3+P4 三、消防幫浦，應符合下列規定： （一）幫浦全揚程在下列計算值以上： 幫浦全揚程＝消防水帶摩擦損失水頭＋配管摩擦損失水頭＋落差＋泡沫放出口、泡沫瞄子或射水槍之放射壓力，並換算成水頭（計算單位：公尺） H=h1+h2+h3+h4 （二）連結之泡沫滅火設備採泡沫噴頭方式者，其出水量及出水壓力，準用第七十七條之規定。 （三）應為專用。但與其他滅火設備並用，無妨礙各設備之性能時，不在此限。 （四）連接緊急電源。 前項緊急電源除準用第三十八條規定外，其供電容量應在所需放射時間之一點五倍以上。

註記: