【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 174 條 第一百六十六條規定所述之組合式風壓及冰所產生之荷重，應乘以附表一七四～一、附表一七四～二及附表一七四～三之荷重安全係數。 特級線路支持物之設計，其水平跨距不得超過相同設計條件下，一級線路所規定之百分之八十。 一級線路之荷重安全係數如附表一七四～一及附表一七四～二所示。 二級線路之荷重安全係數如附表一七四～二及附表一七四～三所示。

註記: