【法律文件】
名稱: 下水道工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20091127

下水道工程設施標準 第 26 條 污水下水道之計畫下水量、水力計算及流速規定如下： 一、計畫下水量依下列規定。但必要時，得依排水區域之實際情況酌予增減： （一）分流污水管渠以計畫最大時污水量。 （二）合流下水管渠以計畫逕流量加計畫最大時污水量。 （三）截流污水管渠以雨天時之計畫污水截流量。 二、管渠之水力計算採曼寧（Manning）公 １ ２ １ 式（Ｖ＝─Ｒ─Ｓ─）或庫特（Kutter） ｎ ３ ２ １ ０．００１５５ ２３＋─＋─────── ｎ Ｓ ┌── 公式（Ｖ＝──────────────── │ＲＳ ０．００１５５ ｎ ˇ １＋（２３＋───────）── Ｓ ┌─ │Ｒ ˇ ) ，式中：Ｖ為流速 (公尺／秒) ；ｎ為粗糙係數；Ｒ為水力半徑 ( 公尺) ；Ｓ為水力坡度 (分數或小數) 。 三、污水管渠於計畫污水量時，最小流速為每秒零點六公尺，最大流速為每秒三公尺。 四、合流管渠於計畫下水量時，最小流速為每秒零點八公尺，最大流速為每秒三公尺。

註記: