【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 146 條 下列處所得免設出口標示燈、避難方向指示燈或避難指標： 一、自居室任一點易於觀察識別其主要出入口，且與主要出入口之步行距離符合下列規定者。但位於地下建築物、地下層或無開口樓層者不適用之： （一）該步行距離在避難層為二十公尺以下，在避難層以外之樓層為十公尺以下者，得免設出口標示燈。 （二）該步行距離在避難層為四十公尺以下，在避難層以外之樓層為三十公尺以下者，得免設避難方向指示燈。 （三）該步行距離在三十公尺以下者，得免設避難指標。 二、居室符合下列規定者： （一）自居室任一點易於觀察識別該居室出入口，且依用途別，其樓地板面積符合下表規定。 ┌───┬──────┬───────┬────────┐ │ 途別 │第十二條第一│第十二條第一款│第十二條第一款第│ │ │款第一目至第│第四目、第五目│六目、第二款第一│ │ │三目 │、第七目、第二│目至第九目、第十│ │ │ │款第十目 │一目、第十二目、│ │ │ │ │第三款、第四款 │ ├───┼──────┼───────┼────────┤ │居室樓│一百平方公尺│二百平方公尺以│四百平方公尺以下│ │地板面│以下 │下 │ │ │積 │ │ │ │ └───┴──────┴───────┴────────┘ （二）供集合住宅使用之居室。 三、通往主要出入口之走廊或通道之出入口，設有探測器連動自動關閉裝置之防火門，並設有避難指標及緊急照明設備確保該指標明顯易見者，得免設出口標示燈。 四、樓梯或坡道，設有緊急照明設備及供確認避難方向之樓層標示者，得免設避難方向指示燈。 前項第一款及第三款所定主要出入口，在避難層，指通往戶外之出入口，設有排煙室者，為該室之出入口；在避難層以外之樓層，指通往直通樓梯之出入口，設有排煙室者，為該室之出入口。

註記: