【法律文件】
名稱: 核子反應器設施安全設計準則
等級: 命令
修訂日期: 20080111

核子反應器設施安全設計準則 第 36 條 圍阻體熱移除系統之設計，應能於發生冷卻水流失事故時，配合其他相關系統之運作，迅速降低圍阻體內之壓力及溫度，並維持在可接受範圍內。 圍阻體熱移除系統之組件及設計，應具有適當之多重性與相互連接、洩漏偵測、隔離及圍阻功能，確保於單一失效及僅有廠內或廠外電力系統時，仍能達成系統之安全功能。

註記: