【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 47 條 撒水頭之位置，依下列規定裝置： 一、撒水頭軸心與裝置面成垂直裝置。 二、撒水頭迴水板下方四十五公分內及水平方向三十公分內，應保持淨空間，不得有障礙物。 三、密閉式撒水頭之迴水板裝設於裝置面（指樓板或天花板）下方，其間距在三十公分以下。 四、密閉式撒水頭裝置於樑下時，迴水板與樑底之間距在十公分以下，且與樓板或天花板之間距在五十公分以下。 五、密閉式撒水頭裝置面，四周以淨高四十公分以上之樑或類似構造體區劃包圍時，按各區劃裝置。但該樑或類似構造體之間距在一百八十公分以下者，不在此限。 六、使用密閉式撒水頭，且風管等障礙物之寬度超過一百二十公分時，該風管等障礙物下方，亦應設置。 七、側壁型撒水頭應符合下列規定： （一）撒水頭與裝置面（牆壁）之間距，在十五公分以下。 （二）撒水頭迴水板與天花板或樓板之間距，在十五公分以下。 （三）撒水頭迴水板下方及水平方向四十五公分內，保持淨空間，不得有障礙物。 八、密閉式撒水頭側面有樑時，依下表裝置。 ┌───────┬───┬────┬────┬────┐ │撒水頭與樑側面│74 以│75 以上│100 以上│150 以上│ │淨距離（公分）│下 │99 以下│149 以下│ │ ├───────┼───┼────┼────┼────┤ │迴水板高出樑底│0 │9 以下 │14 以下│29 以下│ │面尺寸（公分）│ │ │ │ │ └───────┴───┴────┴────┴────┘ 前項第八款之撒水頭，其迴水板與天花板或樓板之距離超過三十公分時，依下列規定設置防護板： 一、防護板應使用金屬材料，且直徑在三十公分以上。 二、防護板與迴水板之距離，在三十公分以下。

註記: