【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 249 條 人孔及配電室內之電纜，其支持物、間隔及識別規定如下： 一、電纜支持物： （一）電纜支持物之設計，應能承受動荷重及靜荷重，且儘量與環境相容。 （二）應以支持物使電纜間保持規定之間隔。 （三）水平敷設之供電電纜，除有適當防護者外，應距離地板上方至少七十五毫米或三英寸予以支撐。但接地或搭接導線（體）不適用之。 （四）電纜之裝設，應容許適當之伸縮移動，不得有破壞性應力之聚集。於運轉期間，電纜仍應保持在支持物上。 二、間隔： （一）應依第二百二十七條規定，提供足夠之工作空間。 （二）包括電纜或設備之供電與通訊設施間之間隔： 1.應經所有管理單位之共識，始可將電纜或設備裝於合用人孔或配電室內。 2.供電電纜及通訊電纜儘量裝設於各別之牆壁支架上，且避免交叉。 3.當供電電纜及通訊電纜須裝設於同一牆壁時，供電電纜儘量裝設於通訊電纜下方。 4.供電設施及通訊設施之裝設，應能便於接近其中任一設施，而不需先移動其他設施。 5.供電設施與通訊設施間之間隔，不得小於附表二四九指定值。 三、識別標識： （一）一般規定： 1.於管路系統之每一人孔內或其他入口處，電纜應以標籤或其他方式，施作永久性之識別標識。但結合圖解或地圖，提供作業人員足以識別電纜位置者，不適用之。 2.所有標識應為適合其環境之耐蝕材質者。 3.所有標識之品質及位置，應可用輔助照明即能辨讀者。 （二）合用人孔及配電室：由不同公用事業運轉維護之合用人孔及配電室內之電纜，應有永久識別標識或標籤，註明公用事業名稱及所用電纜型式。

註記: