【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 396-32 條 隔離設備之裝設規定如下： 一、隔離設備非作為接戶設備者，其組成應符合第三百九十六條之三十五規定。 二、太陽光電電源隔離開關、過電流保護裝置及阻隔二極體等設備，得設於隔離設備之太陽光電電源側。 三、建築物或其他構造物之所有導體（線）應裝有隔離設備，與太陽光電系統之導體（線）隔離，並符合下列規定： （一）位置：應裝設於建築物或構造物外部，或最接近系統導體（線）進屋點內部之可輕易觸及處，且非屬浴室。但符合第三百九十六條之三十七第五款規定者，隔離設備得遠離系統導體（線）進屋點。 （二）標示：每個隔離設備應永久標示，以利辨別其為太陽光電系統之隔離設備。 （三）適用性：每個隔離設備應適用於大多數之環境條件。裝設於特殊場所之設備，應符合第五章第一節至第八節規定。 （四）隔離設備之最大數量：隔離設備裝設於單一封閉體、同一群分開之封閉體或在開關盤之內或之上者，其開關或斷路器之數量不得超過六個。 （五）組群：隔離設備應與該系統之其他電源系統之隔離設備組群，使系統符合前目規定。 四、併聯型變流器得裝設於屋頂或屋外非輕易觸及處，並依下列規定裝設： （一）直流或交流隔離設備應裝設於變流器內部或變流器外視線可及處。 （二）從變流器及其附加之交流隔離設備，引出之交流輸出導線，應符合前款第一目規定。 （三）每一受電設備位置及所有電力電源系統可被互連之所在位置，應設永久固定之銘牌，標示屋內或屋頂上之所有電力電源；具有多個電力電源之裝置得以組群標示。

註記: