【法律文件】
名稱: 爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20101206

爆竹煙火製造儲存販賣場所設置及安全管理辦法 第 2 條 本辦法所定擋牆，規定如下： 一、為鋼筋混凝土、土質、土沙質或其他具有同等以上防護性能之構造；其設置基準如附圖一至四。 二、高度不得低於隔離有火藥區建築物高度。其牆腳與隔離有火藥區建築物之距離，應在一公尺以上。 本辦法所定防火牆，規定如下： 一、與倉庫外牆之距離在二公尺以上。 二、為鋼筋混凝土構造、加強磚造或鋼骨補強之鋼板或防火板構造，並具堅固基礎。 三、倉庫設有天花板者，防火牆高度高於天花板高度五十公分以上；無天花板者，防火牆高度應高於倉庫屋頂以上。 四、鋼板構造之防火牆厚度為零點三五公分以上。但倉庫儲存總火藥量在二公噸以下或總重量在十公噸以下者，為零點二五公分以上。其他材質之防火牆厚度應為三公分以上。 本辦法所定對象物，規定如下： 一、第一類對象物：指各類場所消防安全設備設置標準（以下簡稱設置標準）第十二條第一款、第二款第一目至第六目、第八目至第十目及第十二目所列之場所。 二、第二類對象物：指設置標準第十二條第二款第七目、第十一目及第三款所列之場所。 三、第三類對象物：指設置標準第十二條第四款及前二款以外供人居住或使用之建築物。 四、第四類對象物：指國道、省道、縣道、鄉道及高壓電線。

註記: