【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 396-67 條 儲能系統隔離設備之裝設依下列規定辦理： 一、自儲能系統引接之所有非被接地導線，應有可輕易觸及之隔離設備，且裝設於儲能系統視線可及之位置。 二、啟動儲能系統隔離設備之控制器若不在該系統之視線可及範圍內者，隔離設備應能閉鎖於啟斷位置，且在現場標註控制器所在位置。 三、裝設直流匯流排槽系統者，其隔離設備得安裝於該匯流排槽內。 四、隔離設備現場應有耐久而明顯之標示，其內容包括下列事項： （一）儲能系統之標稱電壓。 （二）儲能系統之最大可能短路電流。 （三）儲能系統發生短路電流時，其電弧持續時間或過電流保護裝置之故障清除時間。 五、儲能系統之輸入及輸出端距離所連接之設備超過一．五公尺，或該端點引接之電路穿過牆壁或隔板者，依下列規定辦理： （一）電路於儲能系統端應有隔離設備，該隔離設備得為熔線或斷路器。 （二）若前目規定之隔離設備不在所連接設備之視線可及範圍內者，應於所連接設備端再裝設隔離設備。 （三）使用熔線型之隔離設備者，隔離設備之電源側應連接至儲能系統。 （四）若儲能系統位於存在爆炸性氣體環境，其封閉箱體經設計者確認適用於該危險場所者，隔離設備得裝設於該箱體內。 （五）儲能系統之隔離設備不在所連接設備之視線可及範圍內者，應在所有隔離設備處裝設名牌或標識，標示其他隔離設備之位置。

註記: