【法律文件】
名稱: 危險性機械及設備安全檢查規則
等級: 命令
修訂日期: 20161121

危險性機械及設備安全檢查規則 第 155 條 高壓氣體容器之定期檢查，應依下列規定期限實施內部檢查及外部檢查： 一、內部檢查： （一）自構造檢查合格日起算，未滿十五年者，每五年一次；十五年以上未滿二十年者，每二年一次；二十年以上者，每年一次。 （二）無縫高壓氣體容器，每五年一次。 二、外部檢查： （一）固定於車輛之高壓氣體容器，每年一次。 （二）非固定於車輛之無縫高壓氣體容器，每五年一次。 （三）前二目以外之高壓氣體容器，依前款第一目規定之期限。 高壓氣體容器從國外進口，致未實施構造檢查者，前項起算日，以製造日期為準。

註記: