【法律文件】
名稱: 飲用水水質標準
等級: 命令
修訂日期: 20220523

飲用水水質標準 第 5-1 條 自來水因前條天然災害需分區供水者，於天然災害應變期間，供水區域飲用水水質標準規定如下： 一、自由有效餘氯限值範圍（僅限加氯消毒之供水系統）： ┌────────────────┬───────┬─────┐ │項 目│限 值 範 圍│單 位│ ├────────────────┼───────┼─────┤ │自由有效餘氯 │○‧二～三‧○│毫克／公升│ │（Free Residual Chlorine） │ │ │ └────────────────┴───────┴─────┘ 二、物理性標準： ┌────────────────┬───────┬─────┐ │項 目│最 大 限 值│單 位│ ├────────────────┼───────┼─────┤ │濁度 │四 │NTU │ │（Turbidity） │ │ │ ├────────────────┼───────┼─────┤ │色度 │一○ │鉑鈷單位 │ │（Colour） │ │ │ └────────────────┴───────┴─────┘ 三、影響適飲性、感觀物質： ┌────────────────┬───────┬─────┐ │項 目│最 大 限 值│單 位│ ├────────────────┼───────┼─────┤ │鐵 │○‧五 │毫克／公升│ │（Iron） │ │ │ ├────────────────┼───────┼─────┤ │錳 │○‧一 │毫克／公升│ │（Manganese） │ │ │ ├────────────────┼───────┼─────┤ │總硬度（以 CaCO3 計） │四○○ │毫克／公升│ │（Total Hardness as CaCO3） │ │ │ ├────────────────┼───────┼─────┤ │總溶解固體量 │八○○ │毫克／公升│ │（Total Dissolved Solids） │ │ │ └────────────────┴───────┴─────┘ 前項天然災害應變期間指依災害防救法第十三條第一項規定成立中央災害應變中心處理天然災害之期間。

註記: