【法律文件】
名稱: 危險性機械及設備安全檢查規則
等級: 命令
修訂日期: 20161121

危險性機械及設備安全檢查規則 第 73 條 以熔接製造之鍋爐，應於施工前由製造人向製造所在地檢查機構申請熔接檢查。但符合下列各款之一者，不在此限： 一、附屬設備或僅對不產生壓縮應力以外之應力部分，施以熔接者。 二、貫流鍋爐。但具有內徑超過三百公厘之汽水分離器者，不在此限。 三、僅有下列部分施以熔接者： （一）內徑三百公厘以下之主蒸氣管、給水管或集管器之圓周接頭。 （二）加強材料、管、管台、凸緣及閥座等熔接在胴體或端板上。 （三）機車型鍋爐或豎型鍋爐等之加煤口周圍之熔接。 （四）支持架或將其他不承受壓力之物件熔接於胴體或端板上。 （五）防漏熔接。 （六）內徑三百公厘以下之鍋爐汽包，僅汽包胴體與冠板、或汽包胴體與鍋爐胴體接合處使用熔接者。 前項熔接檢查項目為材料檢查、外表檢查、熔接部之機械性能試驗、放射線檢查、熱處理檢查及其他必要檢查。

註記: