【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 70 條 被接地導線之識別依下列規定辦理： 一、屋內配線自接戶點至接戶開關之電源側屬於進屋導線部分，其中被接地之導線應整條加以識別。 二、多線式幹線電路或分路中被接地之中性導線應加以識別。 三、單相二線之幹線或分路若對地電壓超過一五○伏時，其被接地之導線應整條加以識別。 四、礦物絕緣（MI）金屬被覆電纜之被接地導線於安裝時，於其終端應以明顯之白色或淺灰色標示。 五、耐日照屋外型單芯電纜，用於太陽光電發電系統之被接地導線者，安裝時於所有終端應以明顯之白色或淺灰色標示。 六、一四平方公厘以下之絕緣導線作為電路中之識別導線者，其外皮應為白色或淺灰色。 七、超過一四平方公厘之絕緣導線作為電路中之識別導線者，其外皮應為白色或淺灰色，或在裝設過程中，於終端附明顯之白色標示。 八、可撓軟線及燈具引接線作為被接地導線用之絕緣導線，其外皮應為白色或淺灰色。

註記: