【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設計施工編
等級: 命令
修訂日期: 20211007

建築技術規則建築設計施工編 第 124-1 條 觀眾席位，依連續式席位規定設置者，免依前條規定設置縱、橫通道；連續式席位之設置，依左列規定： 一、每一席位之寬度應在四十五公分以上。 二、橫排席位間扣除座椅後之淨寬度依左表標準。 ┌──────────────┬──────────┐ │ 每 排 席 位 數 │ 淨 寬 度 │ ├──────────────┼──────────┤ │ 未滿十九位 │ 四十五 公分 │ ├──────────────┼──────────┤ │ 十九位以上未滿三十六位 │ 四十七．五 公分 │ ├──────────────┼──────────┤ │ 三十六位以上未滿四十六位 │ 五十 公分 │ ├──────────────┼──────────┤ │ 四十六位以上 │ 五十二．五 公分 │ └──────────────┴──────────┘ 三、席位之兩側應設置一．一公尺寬之通道，並接通規定之出入口。 四、前款席位兩側之通道應按每五排橫席位各留設一處安全門，其寬度不得小於一．四公尺。

註記: