【法律文件】
名稱: 變電所裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20180410

變電所裝置規則 第 5 條 屋外匯流排固定式帶電體在空氣中最小安全間距如下表： ┌────┬────┬────┐ │電壓等級│ 相對相 │ 相對地 │ │ (千伏) │ (公厘) │ (公厘) │ ├────┼────┼────┤ │ 345 │ 3023 │ 2642 │ ├────┼────┼────┤ │ 161 │ 1829 │ 1473 │ ├────┼────┼────┤ │ 69 │ 787 │ 635 │ ├────┼────┼────┤ │ 22 │ 381 │ 254 │ ├────┼────┼────┤ │ 11 │ 305 │ 178 │ └────┴────┴────┘

註記: 廢