【法律文件】
名稱: 臨近電化鐵路設施防護辦法
等級: 命令
修訂日期: 19810217

臨近電化鐵路設施防護辦法 第 5 條 架空跨越軌道之管道，應改由地下橫越，無法避免時，應採用金屬支撐跨越，並將構架以適當之方法連接至回流軌。構架之架設淨空，必須符合鐵路修建養護規則之規定，並視環境及管道本身條件，採取左列防護措施： 一、裝有陰極防護或無陰極防護之管道，其與支撐構架間，應加設絕緣設施，並將接近地面易為人體觸及部分，依附圖四之一所示，予以接地。 二、無陰極防護之管道，應利用金屬線與支撐構架連接，並將構造依附圖四之二所示，接至回流軌。 三、設有陰極防護之管道，除用金屬線連接外，並於跨越部分之兩端，加裝絕緣接頭與跨接線，依附圖四之三所示，將構架利用火星隙接至回流軌。

註記: