【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 121 條 差動式分布型探測器，依下列規定設置： 一、差動式分布型探測器為空氣管式時，應符合下列規定： （一）每一探測區域內之空氣管長度，露出部分在二十公尺以上。 （二）裝接於一個檢出器之空氣管長度，在一百公尺以下。 （三）空氣管裝置在裝置面下方三十公分範圍內。 （四）空氣管裝置在自裝置面任一邊起一點五公尺以內之位置，其間距，在防火構造建築物，在九公尺以下，其他建築物在六公尺以下。但依探測區域規模及形狀能有效探測火災發生者，不在此限。 二、差動式分布型探測器為熱電偶式時，應符合下列規定： （一）熱電偶應裝置在裝置面下方三十公分範圍內。 （二）各探測區域應設探測器數，依下表之規定： ┌───┬─────────┬─────────────┐ │建築物│探測區域樓地板面積│應設探測器數 │ │構造 │ │ │ ├───┼─────────┼─────────────┤ │防火構│八十八平方公尺以下│至少四個 │ │造建築├─────────┼─────────────┤ │物 │超過八十八平方公尺│應設四個，每增加二十二平方│ │ │ │公尺（包括未滿），增設一個│ │ │ │。 │ ├───┼─────────┼─────────────┤ │其他建│七十二平方公尺以下│至少四個 │ │築物 ├─────────┼─────────────┤ │ │超過七十二平方公尺│應設四個，每增加十八平方公│ │ │ │尺（包括未滿），增設一個。│ └───┴─────────┴─────────────┘ （三）裝接於一個檢出器之熱電偶數，在二十個以下。 三、差動式分布型探測器為熱半導體式時，應符合下列規定： （一）探測器下端，裝設在裝置面下方三十公分範圍內。 （二）各探測區域應設探測器數，依下表之探測器種類及裝置面高度，在每一有效探測範圍，至少設置二個。但裝置面高度未滿八公尺時，在每一有效探測範圍，至少設置一個。 ┌───┬─────────┬─────────────┐ │裝置面│建築物之構造 │探測器種類及有效探測範圍（│ │高度 │ │平方公尺） │ │ │ ├──────┬──────┤ │ │ │一種 │二種 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┤ │未滿八│防火構造建築物 │65 │36 │ │公尺 ├─────────┼──────┼──────┤ │ │他建築物 │40 │23 │ ├───┼─────────┼──────┼──────┤ │八公尺│防火構造建築物 │50 │– │ │以上未│ │ │ │ │滿十五├─────────┼──────┼──────┤ │公尺 │其他建築物 │30 │– │ └───┴─────────┴──────┴──────┘ （三）裝接於一個檢出器之感熱器數量，在二個以上十五個以下。 前項之檢出器應設於便於檢修處，且與裝置面不得傾斜五度以上。 定溫式線型探測器，依下列規定設置： 一、探測器設在裝置面下方三十公分範圍內。 二、探測器在各探測區域，使用第一種探測器時，裝置在自裝置面任一點起水平距離三公尺（防火構造建築物為四點五公尺）以內；使用第二種探測器時，裝在自裝置面任一點起水平距離一公尺（防火構造建築物為三公尺）以內。

註記: