【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 186-2 條 屋內線路與其他管路、發熱構造物之容許間隔依下列規定辦理： 一、屋內線路與電信線路、水管、煤氣管及其他金屬物間，應保持一五○公厘以上之間隔。若無法保持前述規定間隔，其間應加裝絕緣物隔離，或採用金屬導線管、電纜等配線方法。 二、屋內線路與煙囪、熱水管或其他發散熱氣之物體，應保持五○○公厘以上之間隔。但其間有隔離設備者，不在此限。 三、若與其他地下管路交叉時，電纜以埋入該管路之下方為原則。

註記: