【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 143 條 瓦斯漏氣之警報裝置，依下列規定： 一、瓦斯漏氣表示燈，依下列規定。但在一警報分區僅一室時，得免設之。 （一）設有檢知器之居室面向通路時，設於該面向通路部分之出入口附近。 （二）距樓地板面之高度，在四點五公尺以下。 （三）其亮度在表示燈前方三公尺處能明確識別，並於附近標明瓦斯漏氣表示燈字樣。 二、檢知器所能檢知瓦斯漏氣之區域內，該檢知器動作時，該區域內之檢知區域警報裝置能發出警報音響，其音壓在距一公尺處應有七十分貝以上。但檢知器具有發出警報功能者，或設於機械室等常時無人場所及瓦斯導管貫穿牆壁處者，不在此限。

註記: