【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 29-13 條 分路之設置規定如下： 一、分路額定應依過電流保護裝置所容許之最大安培額定或設定值決定。若使用具較高安培容量之導線者，其分路額定仍應由過電流保護裝置之安培額定或設定值決定。 二、供應移動性負載插座分路，其導線之安培容量不得小於分路額定。 三、分路額定五○安以下採用金屬導線管配線時，應按表二九之一三選用；若採非金屬導線管配線或分路額定大於五○安者，其最小分路導線線徑，應依第十六條規定選用。

註記: