【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 290 條 匯流排槽之分路依下列規定辦理： 一、由匯流排引接之分路，得依下列任一種配線方法裝設。若設備接地導線分開裝設，連接至匯流排槽之設備接地導線應依第一章第八節規定裝設。 （一）匯流排槽。 （二）MI電纜。 （三）裝甲電纜。 （四）金屬導線管。 （五）金屬可撓導線管。 （六）PVC管。 （七）懸吊型管槽。 二、以可撓軟線或可撓電纜作為匯流排槽引下線，引接供電給移動式設備或固定式設備，符合下列情形者，得作為分路： （一）可撓軟線或可撓電纜附掛於建築物。 （二）可撓軟線或可撓電纜由匯流排分接器至該纜線固定處之長度，不超過一‧八公尺。 三、滑接式匯流排槽（Trolley-Type Busways）以可撓軟線或可撓電纜作為其引下線，引接供電給移動式設備者，得視為分路。

註記: