【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 318-67 條 車輛保養、維修及停放場所經劃分為第一類場所或0 區、1 區、2 區上方之配線與設備依下列規定辦理： 一、固定配線應佈設於金屬管槽、PVC管內，或使用MI電纜、裝甲電纜。 二、懸吊裝置應使用可供懸吊且經設計者確認為嚴苛使用型之可撓軟線。 三、設備： （一）固定式用電設備：應裝設於劃分為第一類場所或0 區、1 區、2 區之高度以上，或經設計者確認適用於該場所者。 （二）產生電弧之設備：開關、充電機之控制箱、發電機、電動機，或其他可能產生電弧、火花或熱金屬微粒逸散之設備（不包括插座及燈頭），若離地面之高度未滿三‧六公尺者，此等設備應為全密封型，或其構造能避免火花或熱金屬微粒之逸散者。 （三）固定式照明設備：裝設於車輛通行路線上方之固定式照明設備，距地面之高度應為三‧六公尺以上，以免車輛進出時碰損。

註記: