【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 123 條 光電式分離型探測器，依下列規定設置： 一、探測器之受光面設在無日光照射之處。 二、設在與探測器光軸平行牆壁距離六十公分以上之位置。 三、探測器之受光器及送光器，設在距其背部牆壁一公尺範圍內。 四、設在天花板等高度二十公尺以下之場所。 五、探測器之光軸高度，在天花板等高度百分之八十以上之位置。 六、探測器之光軸長度，在該探測器之標稱監視距離以下。 七、探測器之光軸與警戒區任一點之水平距離，在七公尺以下。 前項探測器之光軸，指探測器受光面中心點與送光面中心點之連結線。

註記: