【法律文件】
名稱: 職業安全衛生設施規則
等級: 命令
修訂日期: 20220812

職業安全衛生設施規則 第 190 條 對於雇主為金屬之熔接、熔斷或加熱等作業所須使用可燃性氣體及氧氣之容器，應依下列規定辦理： 一、容器不得設置、使用、儲藏或放置於下列場所： （一）通風或換氣不充分之場所。 （二）使用煙火之場所或其附近。 （三）製造或處置火藥類、爆炸性物質、著火性物質或多量之易燃性物質之場所或其附近。 二、保持容器之溫度於攝氏四十度以下。 三、容器應直立穩妥放置，防止傾倒危險，並不得撞擊。 四、容器使用時，應留置專用板手於容器閥柄上，以備緊急時遮斷氣源。 五、搬運容器時應裝妥護蓋。 六、容器閥、接頭、調整器、配管口應清除油類及塵埃。 七、應輕緩開閉容器閥。 八、應清楚分開使用中與非使用中之容器。 九、容器、閥及管線等不得接觸電焊器、電路、電源、火源。 十、搬運容器時，應禁止在地面滾動或撞擊。 十一、自車上卸下容器時，應有防止衝擊之裝置。 十二、自容器閥上卸下調整器前，應先關閉容器閥，並釋放調整器之氣體，且操作人員應避開容器閥出口。

註記: