【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 101-2 條 接戶開關之裝設依下列規定辦理： 一、每一戶應設置接戶開關，能同時啟斷進屋之各導線。同一用戶在其範圍內有數棟房屋者，各棟應備有隔離設備以切斷各導線。 二、接戶開關應採用不露出帶電之開關或斷路器。 三、接戶開關應裝設於最接近進屋點之可輕易到達處，其距地面高度以一．五公尺至二公尺間為宜，且應在電度表之負載側。 四、接戶開關應有耐久且清楚標示啟斷（OFF）或閉合（ON）位置之標識。 五、一組進屋導線供應數戶用電時，各戶之接戶開關、隔離設備，得裝設於同一開關箱，或共裝於一處之個別開關箱；接戶開關數在三具以下者，得免裝設表前總接戶開關或隔離設備。 六、多線式電路之接戶開關無法同時啟斷被接地導線者，被接地導線應以壓接端子固定於端子板或匯流排作為隔離設備。

註記: