【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 56 條 導線之過電流保護除有下列情形之一者外，應裝於該導線由電源受電之分接點。 一、進屋導線之過電流保護裝置於接戶開關之負載側。 二、自分路導線分接至個別出線口之分接線其長度不超過三公尺，且符合第一章第八節之一分路與幹線規定者，得視為由分路過電流保護裝置保護。 三、幹線之分接導線長度不超過三公尺而有下列之情形者，在分接點處得免裝過電流保護裝置： （一）分接導線之安培容量不低於其所供各分路之分路額定容量之和，或其供應負載之總和。 （二）該分接導線係配裝在配電箱內，或裝於導線管內者。 四、幹線之分接導線長度不超過八公尺而有下列之情形者，得免裝於分接點： （一）分接導線之安培容量不低於幹線之三分之一者。 （二）有保護使其不易受外物損傷者。 （三）分接導線終端所裝之一具斷路器或一組熔線，其額定容量不超過該分接導線之安培容量。 五、過電流保護裝設於屋內者，其位置除有特殊情形者外，應裝於可輕易觸及處、不得暴露於可能為外力損傷處以及不得與易燃物接近處，且不得置於浴室內。

註記: