【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 146-2 條 特別低壓設施之電路依下列規定辦理： 一、二次側電路不得接地。 二、隔離變壓器： （一）二次側電路與其電源分路應以隔離變壓器予以隔離，且不得使用自耦變壓器。 （二）銘牌上應註明一次側及二次側電壓，二次側短路電流及原製造廠家名稱等。 （三）一次側端子應附加防護設備，使人不易觸及。 （四）一次側及二次側端子應附加明顯標誌以資識別。 （五）一次側非接地導線應裝置過電流保護裝置。 （六）二具以上之隔離變壓器同時使用者，其二次側不得並聯連接。 三、暴露之二次側電路絕緣導線： （一）導線、可撓軟線或電纜應裝設距地面二‧一公尺以上之處。 （二）導線之線徑不得小於○‧八公厘。 （三）二次側可撓軟線之長度不受三公尺以下之限制。

註記: