【法律文件】
名稱: 高壓氣體勞工安全規則
等級: 命令
修訂日期: 20220914

高壓氣體勞工安全規則 第 37-1 條 依前條規定設置防液堤者，其防液堤內側及堤外十公尺範圍內，除下列設備及儲槽之附屬設備外，不得設置其他設備。但液化毒性氣體儲槽防液堤外之距離範圍，應依第三十七條之二規定辦理，不受十公尺規定限制： 一、設置於防液堤內側者： （一）與該儲槽有關之低溫儲槽之輸液設備。 （二）惰性氣體儲槽。 （三）水噴霧裝置。 （四）撒水裝置及儲槽外面至防液堤間超過二十公尺者，可自防液堤外側操作之滅火設備。 （五）氣體漏洩檢知警報設備之感應部。 （六）除毒設備之吸收洩漏氣體之部分。 （七）照明設備。 （八）計測設備。 （九）排水設備。 （十）配管及配管架臺。 （十一）其他不妨礙安全之設備。 二、設置於防液堤外側者： （一）與該儲槽有關之輸液設備。 （二）惰性氣體儲槽或空氣儲槽。 （三）冷凍設備。 （四）熱交換器。 （五）氣化器。 （六）氣體漏洩檢知警報設備。 （七）除毒設備。 （八）照明設備。 （九）防止氣體擴散漏洩之構築物。 （十）計測設備。 （十一）配管及配管架臺。但配管膨脹接頭以外之部分，以距地面四公尺以上高度者為限。 （十二）導管及導管架臺。 （十三）消防設備。 （十四）事業場所設置之通路。 （十五）具有可承受地盤荷重而埋設於地下之設施。 （十六）其他不妨礙安全之設備。

註記: