【法律文件】
名稱: 架空電信及供電線路平行交叉共架規則
等級: 命令
修訂日期: 20020618

架空電信及供電線路平行交叉共架規則 第 5 條 新設、遷移或變更輸電、配電系統時，對原有電信線路產生有害之感應電 壓，應在左列規定範圍內為原則，但遇特殊情形，無法維持時，應由雙方 主管單位協商，加以適當之防護後變通辦理。 一、電纜電路之常態感應雜音電壓應儘量維持在一毫伏特以下。 二、明線電路之常態感應雜音電壓應儘量維持在二‧五毫伏特以下。 三、常態感應縱電壓在十五伏特以下。 四、常態感應危險縱電壓在六十伏特以下。但遇特殊情形經採取特別預防 措施，對可能接近被感應線路人員可發布特別指示或在連接於危險線 路之儀器設備可特別標明容許接近部分時，得提高至一五○伏特。 五、異常感應縱電壓在四三○伏特以下。但供電線路裝設有高速電驛，其 故障電流消除時間通常在○‧二秒以下，最長不超過○‧五秒者，得 提高至六五○伏特。 六、靜電感應電壓在一五○伏特以下。

註記: 廢