【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 101-25 條 配電盤及配電箱之裝置依下列規定辦理： 一、配電盤、配電箱應由不燃性材質所製成。 二、箱體若採用鋼板者，其厚度應在一．二公厘以上；若採用不燃性之非金屬板者，應具有相當於本款規定之鋼板強度。 三、匯流排若能牢固架設，得用裸導體製成。 四、儀表、指示燈、比壓器及其他附有電壓線圈之用電設備，應由另一電路供應，且該電路之過電流保護裝置額定值為一五安以下之回路。但此等用電設備因該過電流保護裝置動作，而可能產生危險者，該項過電流保護額定值得容許超過一五安培。 五、裸露之金屬部分及匯流排等，其異極間之間隔應符合表一○一之二五規定。但符合下列規定者，不在此限： （一）經設計者確認緊鄰配置不致引起過熱者，開關、封閉型熔線等之同極配件得容許儘量緊靠配置。 （二）裝設於配電盤及配電箱之斷路器、開關及經設計者確認之組件，其異極間之間隔得小於表一○一之二五所示值。

註記: