【法律文件】
名稱: 高壓氣體勞工安全規則
等級: 命令
修訂日期: 20220914

高壓氣體勞工安全規則 第 82 條 前條之儲槽，應依左列規定： 一、儲槽應設於厚度在三十公分以上混凝土造或具同等以上強度之頂蓋、牆壁及底板構築之儲槽室內，且採取左列之一之措施。但將施有防鏽措施之儲槽固定於地盤，且其頂部可耐地盤及地面荷重，得直接埋設於地盤內。 （一）儲槽四周填足乾砂。 （二）將儲槽埋設於水中。 （三）在儲槽室內強制換氣。 二、埋設於地盤內之儲槽，其頂部至少應距離地面六十公分。 三、併設二個以上儲槽時，儲槽面間距應在一公尺以上。 四、儲槽外應有易辨識之警戒標示。

註記: