【法律文件】
名稱: 下水道用戶排水設備標準
等級: 命令
修訂日期: 20121217

下水道用戶排水設備標準 第 23 條 污水管渠落差在七十五公分以上者，應設置跌落人孔或陰井，並配置跌落（副）管；其管徑規定如下： ┌───────────┬───┬────┬────┬───┐ │本管管徑（毫公尺） │二百 │二百五十│四百至五│六百 │ │ │ │至三百 │百 │ │ ├───────────┼───┼────┼────┼───┤ │跌落（副）管管徑（毫公│一百五│二百 │二百五十│三百 │ │尺） │十 │ │ │ │ └───────────┴───┴────┴────┴───┘

註記: