【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 103 條 支吊線、導線、電纜及硬質帶電組件與穀倉間之間隔規定如下： 一、使用永久安裝之螺旋輸送機、輸送機或升降機系統裝載之穀倉，應將上述機具系統及其預期裝載之穀倉所有部分，視為依第一百條規定所述之建築物或其他裝置，且應使用下列無風位移間隔，如圖一○三～一所示： （一）穀倉上方之所有支吊線、導線及電纜至穀倉屋頂之每個探測口，其各方向均應保持之間隔，不得小於五．五公尺或十八英尺。 （二）穀倉與二十二千伏以下開放式供電導線間，應保持之水平間隔，不得小於四．六公尺或十五英尺。此間隔不適用於符合第八十條第一款規定之中性導體（線）。 二、穀倉以移動式螺旋輸送機、輸送機或升降機裝載作業者，於無風位移情況下應符合下列規定： （一）間隔不得小於圖一○三～二所示值。下列物件於穀倉非裝載側之間隔，不得小於第一百條規定與建築物之間隔： 1.支撐臂、被有效接地之設備外殼。 2.絕緣通訊導線與電纜、吊線、架空地線、被接地支線、符合第八十條第一款規定之中性導體（線），及符合第七十八條第一款規定之供電電纜。 3.符合第七十八條第二款或第三款規定七百五十伏特以下之供電電纜。 （二）若設計時已被指定，或穀倉非常接近其他構造物或障礙物，或非常接近公共道路或未能合理預期移動式螺旋輸送機、輸送機或升降機在穀倉裝填側或部分可使用之其他通路，穀倉之任何一側皆被視為非裝載側。 （三）若在設計上已排除在穀倉指定部分使用移動式螺旋輸送機、輸送機或升降機，視此部分為非裝載側。

註記: