【法律文件】
名稱: 液化石油氣容器認可標準
等級: 命令
修訂日期: 20210707

液化石油氣容器認可標準 第 3 條 鋼製容器之規格及構造，規定如下： 一、內容積：依表一灌裝液化石油氣種類，以下列公式計算： V=G×C V ：容器之最小內容積（公升）。 G ：液化石油氣之灌裝重量（公斤）。 C ：表一所規定之數值。 二、厚度計算應符合附件規定。 三、設計壓力：三十百千帕斯卡（以下稱 bar）。 四、瓶身： （一）容器瓶身應以三塊鋼板構成。但內容物重量少於二十公斤者，得採二塊式製造。 （二）以三塊鋼板構成之瓶身，其上下端板應採用二比一橢圓型者，熔接處應在端板凸緣平行度部；以二塊鋼板構成之瓶身，熔接處應在中腹（如圖一）。 五、護圈或護蓋： （一）護圈之形狀及尺寸，應符合表二及圖二規定。 （二）五十公斤單口基容器，得以閥護蓋取代護圈。護蓋形狀及尺寸如表三及圖三，護蓋二側應有三平方公分以上通風孔。 六、口基：應符合表四、圖四及圖五規定。 七、鋼裙：容器底部應有鋼裙，其形狀及尺寸應符合表二及圖六規定。 八、液相管：二口基中心間距應大於二口基直徑之和，且口基邊緣與端板外圓周之距離不得小於端板直徑之百分之十。面對容器合格標示方向，左方之閥基座裝置連接液相管使用之容器閥，右方之閥基座裝置灌氣用之容器閥（如圖七）。

註記: