【法律文件】
名稱: 核子反應器設施安全設計準則
等級: 命令
修訂日期: 20080111

核子反應器設施安全設計準則 第 16 條 電力系統之設計，應能執行定期檢驗及測試，驗證其功能正常。 前項之定期測試項目如下： 一、系統組件（包括廠內電源、繼電器、開關、匯流排等）之功能及可用性。 二、系統整體之可用性，應於儘可能接近設計情況下，進行系統起動運轉之全程操作（包括相關保護系統之運轉與廠內、廠外及核能機組間之電力切換）。

註記: