【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 139 條 屋外照明配線之導線線徑及支撐依下列規定辦理： 一、架空個別導線： （一）架空跨距一五公尺以下：導線線徑不得小於五‧五平方公厘。 （二）架空跨距一五公尺至五○公尺：導線線徑不得小於八平方公厘。 （三）架空跨距超過五○公尺：導線線徑不得小於一四平方公厘。 （四）附有吊線裝置時，兩支撐點距離不限制，得使用線徑三．五平方公厘以上之絕緣導線。 （五）吊線兩端支撐點應加裝拉線礙子。 二、節慶彩燈照明： （一）除使用吊線支撐外，用於燈串照明之導線不得小於三．五平方公厘。 （二）架空跨距超過一二公尺時，導線應由吊線支撐。 （三）吊線應由拉線礙子支撐。 （四）導線或吊線不得附掛於火災逃生門、落水管或給排水管路。

註記: