【法律文件】
名稱: 下水道用戶排水設備標準
等級: 命令
修訂日期: 20121217

下水道用戶排水設備標準 第 36 條 雨水管渠採用 U 型渠或 LU 型渠，依計畫逕流量設計其斷面；採用圓型管者，其設計規定如下： ┌───────────┬──────┬───────┐ │排水面積（平方公尺） │六百以下 │六百零一至一千│ ├───────────┼──────┼───────┤ │雨水管渠管徑（毫公尺）│一百五十以上│二百以上 │ └───────────┴──────┴───────┘ 前項雨水管渠排水面積超過一千平方公尺者，應依排水區域之計畫逕流量計算管徑；管渠非圓形者，以相當斷面積計算。

註記: