【法律文件】
名稱: 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20231101

事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準 第 24 條 有害事業廢棄物之焚化處理設施，除依前條規定外，並應符合下列規定： 一、燃燒室出口中心溫度應保持攝氏一千度以上；燃燒氣體滯留時間，生物醫療廢棄物之廢尖銳器具及感染性廢棄物在一秒以上，其他有害事業廢棄物在二秒以上。 二、焚化感染性廢棄物者，燃燒效率達百分之九十九‧九以上。 三、除焚化感染性廢棄物外，其他有害事業廢棄物之有機氯化物破壞去除效率達百分之九十九‧九九以上，多氯聯苯（PCBs）及戴奧辛有害事業廢棄物破壞去除效率達百分之九十九‧九九九以上，其他毒性化學物質破壞去除效率達百分之九十九‧九以上。 四、具有自動監測、燃燒條件自動監測及控制、燃燒室出口中心溫度連續記錄及緊急應變處理裝置。 五、其他經中央主管機關公告之事項。 流體化床廢棄物焚化爐不受前項第一款及第二款之限制。

註記: