【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 101-30 條 配電箱內部應有符合下列規定之空間，以供裝設導線及開關組件： 一、用電設備裝設於任何配電箱，該設備基座與箱盒壁間至少保持一．六公厘之間隔。 二、任何帶電金屬組件與箱門間，至少保持二五公厘之間隔。但箱門之襯墊為絕緣材質者，間隔得縮減至保持一二．五公厘以上。 三、箱壁、箱背、配線槽金屬隔板或箱門，與箱內電氣裝置最接近暴露帶電組件之間隔： （一）電氣裝置電壓二五○伏以下者，少保持一二．五公厘之間隔。 （二）電氣裝置電壓超過二五○伏至六○○伏者，至少保持二五公厘之間隔。但箱門之襯墊為絕緣材質者，間隔得縮減至保持一二．五公厘以上。

註記: