【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 238-3 條 金屬可撓導線管不得使用於下列情形或場所： 一、易受外力損傷之場所。但有防護裝置者，不在此限。 二、升降機之升降路。但配線終端至各機器間之可撓導線管配線，不在此限。 三、第二百九十四條第一款至第五款規定之場所。但另有規定者，不在此限。 四、直埋地下或混凝土中。但液密型金屬可撓導線管經設計者確認適用並有標示者，得直埋地下。 五、長度超過一‧八公尺者。 六、周溫及導線運轉溫度超過導線管耐受溫度之場所。 一般型金屬可撓導線管除用於連接發電機、電動機等旋轉機具有可撓必要之接線部分外，不得使用於下列情形或場所： 一、隱蔽場所。但可點檢者，不在此限。 二、潮濕場所。 三、蓄電池室。 四、暴露於石油或汽油之場所，對所裝設導線有劣化效應者。

註記: