【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 32 條 室內消防栓設備之配管、配件及屋頂水箱，依下列規定設置： 一、配管部分： （一）應為專用。但與室外消防栓、自動撒水設備及連結送水管等滅火系統共用，無礙其功能者，不在此限。 （二）符合下列規定之一： 1.國家標準（以下簡稱 CNS）六四四五配管用碳鋼鋼管、四六二六壓力配管用碳鋼鋼管、六三三一配管用不銹鋼鋼管或具同等以上強度、耐腐蝕性及耐熱性者。 2.經中央主管機關認可具氣密性、強度、耐腐蝕性、耐候性及耐熱性等性能之合成樹脂管。 （三）管徑，依水力計算配置。但立管與連結送水管共用時，其管徑在一百毫米以上。 （四）立管管徑，第一種消防栓在六十三毫米以上；第二種消防栓在五十毫米以上。 （五）立管裝置於不受外來損傷及火災不易殃及之位置。 （六）立管連接屋頂水箱、重力水箱或壓力水箱，使配管平時充滿水。 （七）採取有效之防震措施。 二、止水閥以明顯之方式標示開關之狀態，逆止閥標示水流之方向，並符合CNS 規定。 三、屋頂水箱部分： （一）水箱之水量，第一種消防栓有零點五立方公尺以上；第二種消防栓有零點三立方公尺以上。但與其他滅火設備並用時，水量應取其最大值。 （二）採取有效之防震措施。 （三）斜屋頂建築物得免設。

註記: