【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 44 條 自動撒水設備之配管、配件及屋頂水箱，除準用第三十二條第一款、第二款規定外，依下列規定設置： 一、密閉乾式或預動式之流水檢知裝置二次側配管，施予鍍鋅等防腐蝕處理。一齊開放閥二次側配管，亦同。 二、密閉乾式或預動式之流水檢知裝置二次側配管，為有效排水，依下列規定裝置： （一）支管每十公尺傾斜四公分，主管每十公尺傾斜二公分。 （二）於明顯易見處設排水閥，並標明排水閥字樣。 三、立管連接屋頂水箱時，屋頂水箱之容量在一立方公尺以上。

註記: