【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 436 條 過電流保護應符合左列規定： 一、電容器組有多具單位電容器串聯或並聯組成時，每一單位電容器應有個別之過電流保護。 二、做為電容器組之過電流保護設備應符合左列條件之一。 （一）符合本規則第四百三十五條第一款之負載啟斷開關附裝適當之熔絲。 （二）具有自動跳脫且有適當容量之斷路器。 （三）高壓受電幹線已裝設分段設備及斷路器者，其所屬各電容器組，可採用熔絲鏈開關附裝熔絲或隔離開關配熔絲作為過電流保護。

註記: