【法律文件】
名稱: 高壓氣體勞工安全規則
等級: 命令
修訂日期: 20220914

高壓氣體勞工安全規則 第 116 條 以容器儲存高壓氣體時，應依下列規定辦理： 一、儲存可燃性氣體或毒性氣體之容器，應放置在通風良好之場所。 二、儲存氰化氫之容器，應每日檢點一次以上。 三、氰化氫之儲存，應自灌裝於容器之日起算，不得超過六十日。但純度在百分之九十八以上，且未著色者，不在此限。 四、不得固定或積載於船舶、車輛或鐵路車輛。但符合下列用途之一者，不在此限： （一）滅火用之二氧化碳、氮氣及不活性氣體。 （二）搭載於消防車、救護車或救援車輛之救急用高壓氣體。 （三）其他經目的事業主管機關同意者。 五、前列各款規定外，準用第七十九條第六款至第十一款之規定。

註記: