【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 61 條 每一裝有自動警報逆止閥之自動撒水系統，應與左列規定，配置查驗管： 一、管徑不得小於二十五公厘。 二、出口端配裝平滑而防銹之噴水口，其放水量應與本編第五十九條規定相符。 三、查驗管應接裝在建築物最高層或最遠支管之末端。 四、查驗管控制閥距離地板面之高度，不得大於二‧一公尺。

註記: