【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設計施工編
等級: 命令
修訂日期: 20211007

建築技術規則建築設計施工編 第 207 條 地下建築物設置自動撒水設備，應依左列規定： 一、撒水頭應裝設於天花板面及天花板內。但符合下列情形者得設於天花板內，天花板面免再裝設： （一）天花板內之高度未達○‧五公尺者。 （二）天花板採挑空花格構造者。 二、每一撒水頭之防護面積及水平間距，應依下列規定： （一）廚房等設有燃氣用具之場所，每一撒水頭之防護面積不得大於六平方公尺，撒水頭間距，不得大於三公尺。 （二）前目以外之場所，每一撒水頭之防護面積不得大於九平方公尺，間距不得大於三‧五公尺。 三、水源容量不得小於三十個撒水頭連續放水二十分鐘之水量。

註記: