【法律文件】
名稱: 高壓氣體勞工安全規則
等級: 命令
修訂日期: 20220914

高壓氣體勞工安全規則 第 70 條 對高壓氣體之製造，於其生成、分離、精煉、反應、混合、加壓或減壓過程，應依下列規定維持於安全狀態︰ 一、附設於安全閥或釋放閥之停止閥，應經常維持於全開放狀態。但從事安全閥或釋放閥之修理致有關斷必要者，不在此限。 二、當空氣液化分離裝置之液氧積存器內，每公升液氧中碳氫化合物濃度有下列情形之一時，應採取即刻停止該空氣液化分離裝置運轉，且迅即將液氧排放之措施： （一）乙炔質量超過一毫克。 （二）甲烷中之碳質量超過二百毫克。 （三）前二款以外之其他碳氫化合物之碳質量超過一百毫克。 （四）碳氫化合物中之碳質量合計超過二百毫克。 三、下列氣體不得予以壓縮︰ （一）乙炔、乙烯及氫氣以外之可燃性氣體中，含氧容量佔全容量之百分之四以上者。 （二）乙炔、乙烯或氫氣中之含氧容量佔全容量之百分之二以上者。 （三）氧氣中之乙炔、乙烯及氫氣之容量之合計佔全容量之百分之二以上者。 （四）氧氣中之乙炔、乙烯及氫氣以外之可燃性氣體，其容量佔全容量之百分之四以上者。 四、製造壓力超過每平方公分二十五公斤之壓縮乙炔時，應添加稀釋劑。

註記: