【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 94 條 防火閘板之設置位置及構造，應依左列規定： 一、風管貫穿具有一小時防火時效之分間牆處。 二、本編第九十二條第六款規定之管道間開口處。 三、供應二層以上樓層之風管系統： （一）垂直風管在管道間上之直接送風口及排風口，或此垂直風管貫穿樓地板後之直接送回風口。 （二）支管貫穿管道間與垂直主風管連接處。 四、未設管道間之風管貫穿防火構造之樓地板處。 五、以熔鍊或感溫裝置操作閘板，使溫度超過正常運轉之最高溫度達攝氏二十八度時，防火閘板即自動嚴密關閉。 六、關閉時應能有效阻止空氣流通。 七、火警時，應保持關閉位置，風管即使損壞，防火閘板應仍能確保原位，並封閉該構造體之開口。 八、應以不銹材料製造，並有一小時半以上之防火時效。 九、應設有便於檢查及養護防火閘門之手孔，手孔應附有緊密之蓋。

註記: