【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 24 條 接地系統之接地方式及搭接依下列規定之一辦理： 一、系統接地：電氣系統之接地方式應能抑制由雷擊、線路突波，或意外接觸較高電壓線路所引起之異常電壓，且可穩定正常運轉時之對地電壓。其接地方式如下： （一）內線系統接地：用戶用電線路屬於被接地導線之再行接地。 （二）低壓電源系統接地：配電變壓器之二次側低壓線或中性線之接地。 （三）設備與系統共同接地：內線系統接地與設備接地共用一接地導線或同一接地電極。 二、設備接地：用電設備及用電器具之非帶電金屬部分應予接地。 三、設備搭接：用電設備及用電器具之非帶電金屬部分，或其他可能帶電之非帶電導電體或設備，應連接至系統接地，建立有效接地故障電流路徑。 四、有效接地故障電流路徑： （一）可能帶電之用電設備、用電器具、配線及其他導電體，應建立低阻抗電路，使過電流保護裝置或高阻抗接地系統之接地故障偵測器動作。 （二）若配線系統內任一點發生接地故障時，該有效接地故障電流路徑應能承載回流至電源之最大接地故障電流。 （三）大地不得視為有效之接地故障電流路徑。

註記: