【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 79 條 燃氣設備之燃氣供給管路，應依下列規定： 一、燃氣管材應符合中華民國國家標準或經目的事業主管機關認定者。 二、管徑大小應能足量供應其所連接之燃氣設備之最大用量，其壓力下降以不影響供給壓力為準。 三、不得埋設於建築物基礎、樑柱、牆壁、樓地板及屋頂構造體內。 四、埋設於基地內之室外引進管，應依下列規定： （一）埋設深度不得小於三十公分，深度不足時應加設抵禦外來損傷之保護層。 （二）可能與腐蝕性物質接觸者，應有防腐蝕措施。 （三）貫穿外牆（含地下層）時，應裝套管，管壁間孔隙應用填料填塞，並應有吸收相對變位之措施。 五、敷設於建築物內之供氣管路，應符合下列規定： （一）燃氣供給管路貫穿主要結構時，不得對建築物構造應力產生不良影響。 （二）燃氣供給管路不得設置於昇降機道、電氣設備室及煙囪等高溫排氣風道。 （三）分歧管或不定期使用管路應有分歧閥等開閉裝置。 （四）燃氣供給管路穿越伸縮縫時，應有吸收變位之措施。 （五）燃氣供給管路穿越隔震構造建築物之隔震層時，應有吸收相對變位之措施。 （六）燃氣器具連接供氣管路之連接管，得為金屬管或橡皮管。橡皮管長度不得超過一點八公尺，並不得隱蔽在構造體內或貫穿樓地板或牆壁。 （七）燃氣供給管路之固定、支承應使地震時仍能安全固定支撐。 六、管路內有積留水份之虞處，應裝置適當之洩水裝置。 七、管路出口、應依下列規定： （一）應裝置牢固。 （二）不得裝置於門後，並應伸出樓地板面、牆面及天花板適當長度，以便扳手工作。 （三）未車牙管子伸出樓地板面之長度，不得小於五公分，伸出牆面或天花板面，不得小於二點五公分。 （四）所有出口，不論有無關閉閥，未連接器具前，均應裝有管塞或管帽。 八、建築物之供氣管路立管應考慮層間變位，容許層間變位為百分之一。

註記: