【法律文件】
名稱: 下水道工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20091127

下水道工程設施標準 第 43 條 曝氣池設計及設置規定如下： 一、曝氣池按處理方法不同依下表規定設計： ┌────┬──────┬──────┬────────┐ │處理方法│食微比 │混合液懸浮 │曝氣池水深 │ │ │（KgBOD/ │固體濃度 │（m） │ │ │KgMLSS．日）│（MLSS） │ │ │ │ │（mg/L） │ │ ├────┼──────┼──────┼────────┤ │標準活性│零點二－ │一千五百－ │四－六 │ │污泥法 │零點四 │二千 │（深層式十公尺）│ ├────┼──────┼──────┼────────┤ │階梯曝氣│零點二－ │一千－ │同標準活性污泥法│ │法 │零點四 │一千五百 │ │ ├────┼──────┼──────┼────────┤ │純氧活性│零點三－ │三千－四千 │四－六 │ │污泥法 │零點六 │ │ │ ├────┼──────┼──────┼────────┤ │延長曝氣│零點零三－ │三千－四千 │四－六 │ │法 │零點零五 │ │ │ ├────┼──────┼──────┼────────┤ │氧化渠法│零點零三－ │三千－四千 │一－三 │ │ │零點零五 │ │ │ ├────┼──────┼──────┼────────┤ │回分式活│零點二－ │一千五百－ │四－五 │ │性污泥法│零點四 │二千 │ │ │ │（高負荷型）│（高負荷型）│ │ │ │ │ │ │ │ │ │三千－四千 │ │ │ │零點零三－ │（低負荷型） │ │ │ │零點零五 │ │ │ │ │（低負荷型）│ │ │ ├────┼──────┼──────┼────────┤ │超深層曝│一點零以下 │二千－四千 │ 五十－ │ │氣法 │ │ │ 一百五十 │ └────┴──────┴──────┴────────┘ ┌─────┬──────────┬───────┐ │生物反應水│污泥滯留時間（SRT） │迴流污泥率 │ │理滯留時間│（日） │（%） │ │（HRT） │ │ │ │（小時） │ │ │ ├─────┼──────────┼───────┤ │六－八 │三－六 │五十－一百 │ │ │ │ │ ├─────┼──────────┼───────┤ │四－六 │三－六 │五十－一百 │ │ │ │ │ ├─────┼──────────┼───────┤ │一點五－三│一點五－四 │二十－五十 │ │ │ │ │ ├─────┼──────────┼───────┤ │十六－ │十三－五十 │一百－二百 │ │二十四 │ │ │ ├─────┼──────────┼───────┤ │二十四－ │八－五十 │一百－二百 │ │四十八 │ │ │ ├─────┼──────────┼───────┤ │二十四－ │ │一／二－ │ │四十八 │ │三／四槽迴存泥│ │ │ │（高負荷型） │ │ │ │ │ │ │ │二／三－ │ │ │ │五／六槽迴存泥│ │ │ │（低負荷型） │ │ │ │ │ ├─────┼──────────┼───────┤ │一點二以上│ │ │ │ │ │ │ └─────┴──────────┴───────┘ 二、曝氣池設置採散氣式者，規定如下： （一）送氣量依污水生化需氧量之去除量、硝化反應需氧量、曝氣槽混合液懸浮固體之需氧量及散氣設備之散氣效率等因素估計。 （二）容量按計畫最大日污水量、食微比及曝氣時間等估算，形狀為矩形，其寬度為水深之一倍至二倍，有效水深為四公尺至六公尺，池數為二池以上，必要時每隔二十公尺至四十公尺應設置阻流壁。 （三）池體構造及散氣裝置依第四十一條預先曝氣池規定設置，且其進口端應有污水及迴流污泥之計量設備。 （四）送氣管應防洩氣、耐高溫及防蝕。各部管徑之設計容量應較實際送氣量多百分之三十至百分之五十，管內平均流速為每秒三公尺至十五公尺，管線之氣壓總水頭損失為七百公厘至一千公厘。應裝置空氣計量器，各支管及主要送氣管並應裝置開關。 （五）鼓風機應設二部以上。最大送風壓力應大於散氣裝置所需水壓及氣壓總損失之和。鼓風機內應含空氣濾清器設備。鼓風機之基礎應為防震構造，並設有適當之噪音防制設備。 （六）迴流污泥抽泥機應設二部以上，其計畫容量為計量迴流污泥量之一點五倍至二倍，並應附有易於採樣及計量之裝置。 （七）進流及流出口應設止水閥或閘門，並在適當處設置排水管或可移動之抽水機。 （八）應設有消泡裝置，噴水之尖端壓力為每平方公分一公斤至一點五公斤。每一噴嘴之噴水量為每分鐘六公升至十公升，噴嘴高度為水面上零點三公尺至零點六公尺，噴嘴間之距離為一點二公尺至一點五公尺。消泡之抽水機以使用離心式為主，噴嘴及配水管應具耐蝕性。 三、曝氣池設置採機械攪拌式者，規定如下： （一）送氣量按其生化需氧量之去除量、去除混合液懸浮固體需氧量及硝化反應需氧量決定供給。 （二）豎軸式機械攪拌曝氣池之容量，按計畫最大日污水量、食微比及曝氣時間估算之。池體為水密性之構造物，由多室之正方形池所構成，正方形各室間應設阻流板。池頂高出地面至少十五公分並設維護曝氣機之走道，池之四週及走道應設護欄。出水高應在八十公分以上。污泥迴流及附屬設備依前款規定設置。曝氣機依預先曝氣池規定設置。 （三）橫軸式機械攪拌曝氣池之容量，按計畫最大日污水量、食微比及曝氣時間估算之。池之有效水深為一公尺至三公尺，池寬為水深之一倍至二倍。池內流速每秒應大於零點三公尺，池底應設自然排水之洩水口，曝氣池有二個以上時應設連通口以便串連操作。如曝氣機為輪刷式曝氣機，其旋轉數為每分鐘六十轉至一百二十轉，並設變速或變浸水深度裝置。污泥迴流及附屬設備設置依前款規定設置。

註記: