【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 396-68 條 儲能系統連接其他電力電源依下列規定辦理： 一、二個以上電力電源供電之負載隔離設備在啟斷位置時，應能啟斷所有電源。 二、併聯型變流器及交流模組應經設計者確認，始得適用於互連系統。 三、輸配電業電源中斷時，儲能系統之併聯型變流器應自動隔離與輸配電業電源連接之所有非被接地導線，並應於輸配電業電源恢復供電時，始得重新閉合。 四、儲能系統與電力電源間之不平衡連接，應符合第三百九十六條之五十八規定。 五、儲能系統與電力電源之連接點，應符合第三百九十六條之五十九規定。 六、與輸配電業責任分界點之系統保護協調符合輸配電業所訂有關併聯技術要點規定者，得逆送電力至電力網。

註記: