【法律文件】
名稱: 事業或污水下水道系統排放廢（污）水緊急應變辦法
等級: 命令
修訂日期: 20050826

事業或污水下水道系統排放廢（污）水緊急應變辦法 第 5 條 事業或污水下水道系統之負責人，應採取緊急應變措施，其執行方法如下： 一、關閉放流口或設置攔截、阻隔設施。 二、減少或停止生產或服務作業量。 三、應備妥足夠之暫時貯存設施，暫時貯存廢（污）水，無暫時貯存設施者，應停止排放或產生廢（污）水之作業。 四、依現場實際狀況，抑止或排除操作異常、設施故障及意外事故並啟動備份裝置。 五、依廢（污）水中污染物性質，執行適當的污染控制並減輕危害。 六、對受污染水體立即採樣分析水體水質，其分析項目應包括：氫離子濃度指數、溶氧、化學需氧量、導電度及其製程中含有害健康之物質。 七、於受污染影響範圍之虞之區域，分別選擇適當地點，每四小時執行一次前款採樣分析至承受水體恢復背景值為止；其水質分析結果應立即提供用水目的事業或管理單位。 八、鄰近有公共污水下水道系統或工業區專用污水下水道系統者，應申請廢（污）水緊急納入或委託處理。 九、無法於主管機關命採取必要措施期間內排除污染行為時，應設置管線將未妥善處理之廢（污）水排放於第二條之承受水體區域範圍外。 十、污水下水道系統之負責人應通知納管用戶，減少廢（污）水排放。 十一、應以電話、傳真或書面通知當地環保主管機關或受污染水體之用水事業單位、管理單位。 十二、化學物質運作場所發生災變，因救災產生大量廢（污）水，應設置截流、收集、暫時貯存設施，並妥善處理或委託處理。

註記: