【法律文件】
名稱: 經營公共危險物品及高壓氣體各類事業之分類及安全管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20000126

經營公共危險物品及高壓氣體各類事業之分類及安全管理辦法 第 36 條 加氣站液化石油氣導管之設置，除應符合高壓氣體勞工安全規則有關規定 外，並依左列規定辦理： 一、導管應以無縫鋼管熔接，並以明管裝配，距地面高度五分公以上，並 以管架固定之。 二、導管接至加氣棚部分應設固定鋼架，距地面十公分處須連接長度三十 公分之高壓可撓性金屬軟管。 三、導管之兩連接凸緣，應加裝軟性靜電導線。 四、導管及接頭、閥件應以常用壓力一‧五倍以上壓力實施耐壓試驗及以 常用壓力以上壓力實施氣密試驗合格。 五、導管應施予防銹蝕及吸收應力之措施。

註記: 廢