【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 128-3 條 開路電壓超過一○○○伏放電管燈系統之照明燈具或燈管，其控制依下列規定辦理： 一、照明燈具或燈管之裝設，應以單獨或群組方式由外部操作之開關或斷路器控制，以啟斷所有一次側非接地導線。 二、開關或斷路器應設置於可視及照明燈具或燈管之範圍，但開關或斷路器之啟斷位置，附有可閉鎖設施者，得設置於可視及範圍外，上鎖裝置必須留在開關或斷路器處，且不得外加可攜式閉鎖設施。

註記: