【法律文件】
名稱: 核子反應器設施安全設計準則
等級: 命令
修訂日期: 20080111

核子反應器設施安全設計準則 第 31 條 反應器冷卻水補水系統之設計，應能防範冷卻水壓力邊界發生小破口造成之損害。 反應器冷卻水補水系統於下列狀況下，應能確保符合核子燃料設計限值： 一、反應器冷卻水壓力邊界洩漏。 二、小管路斷裂。 三、冷卻水壓力邊界之小組件破裂。 反應器冷卻水補水系統之設計，應確保於僅有廠內或廠外電力系統時，利用反應器正常運轉時之冷卻水管路、泵及閥，仍能達成其安全功能。

註記: