【法律文件】
名稱: 礦場安全法施行細則
等級: 命令
修訂日期: 20210611

礦場安全法施行細則 第 142 條 煤礦場之坑內電機設備，設置於下列甲烷易積滯處所者，應為耐壓防爆型構造，並應加裝附自動電源截斷器之甲烷警報器： 一、距採煤面或掘進面二百公尺範圍內。 二、所有出風坑道。但距採煤面或掘進面二百公尺範圍外之出風斜坑，不在此限。 三、局部通風區域內。 四、設有局部扇風機處。 五、其他甲烷含量經常在百分之一以上之處所。 煤礦場坑內甲烷含量經常在百分之一．五以上之處所，不得設置電機設備。

註記: