【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 107 條 安裝於支持物上之設備間隔規定如下： 一、未防護之設備硬質帶電組件之間隔：電纜頭、變壓器套管、突波避雷器及不易受弛度變化之短節供電導線等之垂直與水平間隔，不得小於第一百條或第一百零一條規定之間隔。 二、設備外殼之間隔： （一）未防護硬質帶電組件之間隔，符合前款規定者，其被有效接地之設備外殼，得置於建築物、橋梁或其他構造物上或其鄰近處。 （二）未被有效接地之設備外殼，應依第一百條或第一百零一條規定之間隔安裝。 設備外殼之裝設位置，應為不易被非合格人員作為接近未防護硬質帶電組件之途徑。

註記: