【法律文件】
名稱: 新建建築物節約能源設計標準
等級: 命令
修訂日期: 20130619

新建建築物節約能源設計標準 第 6 條 空氣側送風系統，單一風機耗電量超過四千瓦（kW）者，其單位耗電量應符合下表規定： ┌──────────┬─────────────┐ │ 系統種類 │ 單位耗電量 │ │ │（單位：千瓦／立方公尺／秒│ │ │；kW/m³/s） │ ├──────────┼─────────────┤ │ 定風量送風系統 │ ≦1.7 │ ├──────────┼─────────────┤ │ 可變風量送風系統 │ ≦2.4 │ └──────────┴─────────────┘ 可變風量送風系統應設部分負載控制器，在送風量為原設計風量百分之五十時，風機耗電量不得大於原設計耗電量之百分之三十。

註記: