【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 127 條 超過一○○○伏放電管燈照明系統之變壓器依下列規定辦理： 一、變壓器應予包封，並經設計者確認為適用者。 二、在任何負載狀況之下，變壓器二次側電路電壓不得超過標稱電壓一五○○○伏，變壓器之二次側電路任何輸出端子之對地電壓不得超過七五○○伏。 三、變壓器開路電壓超過七五○○伏，其二次側短路電流額定不得大於一五○毫安。變壓器開路電壓額定七五○○伏以下，其二次側短路電流額定不得大於三○○毫安。 四、變壓器二次側電路輸出不得並聯或串聯連接。

註記: