【法律文件】
名稱: 變電所裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20180410

變電所裝置規則 第 7 條 屋外變電所之變電設備外露帶電體與圍牆之最小間距如下表： ┌────┬──────┬──────┐ │電壓等級│最小直線間距│最小水平間距│ │ (千伏) │ (公尺) │ (公尺) │ ├────┼──────┼──────┤ │ 345 │ X＋Y≧8 │ 6 │ ├────┼──────┼──────┤ │ 161 │ X＋Y≧6 │ 4 │ ├────┼──────┼──────┤ │ 69 │ X＋Y≧6 │ 2 │ ├────┼──────┼──────┤ │ 22～11 │ X＋Y≧5 │ 1.5 │ ├────┴──────┴──────┤ │註：1.符號X表示變電所圍牆之頂端與機 │ │ 器帶電體之距離。 │ │ 2.符號Y表示變電所圍牆之高度。 │ └──────────────────┘

註記: 廢