【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 324 條 火藥庫內之電氣設備應符合左列規定： 一、火藥庫內以不得施設電氣設備為原則，惟為庫內白熱燈或日光燈之電氣設備（開關類除外）不在此限。其施設應依左列規定辦理。 （一）電路之對地電壓應在一五○伏以下。 （二）電機具應使用全密封型構造者，並以普通防塵構造者為佳。 （三）配線以金屬管或電纜配裝之。 （四）以金屬管施設時應使用厚鋼導線管或同等以上強度之金屬管。 （五）以電纜施設時，除鎧裝電纜與ＭＩ電纜以外之電纜應穿入保護管內施設且電纜引入電機具之處應使用適當配件以預防損傷電纜。 （六）電具與電線之接續應為耐震，防鬆弛構造，且能保持良好之電氣接續。 （七）燈具應裝於不易受損壞之處所並直接固定於建築物或藉金屬吊管等固定於建築物。 二、供給火藥庫之電路，其控制或過載保護開關應施設於火藥庫之外且應備有漏電警報或漏電斷路器等自動保護設備。該控制或保護設備至火藥庫之配線應採用地下電纜。

註記: