【法律文件】
名稱: 職業安全衛生設施規則
等級: 命令
修訂日期: 20220812

職業安全衛生設施規則 第 208 條 雇主對於乙炔發生器應設置防止逆流或回火之安全裝置，其構造應依下列規定： 一、主要部分應以厚度二公厘以上之鋼板製造，其構造應能耐內部爆炸。 二、應為水封式，當氣體逆流或回火時，應能確實防止危險。 三、有效水柱應為二十五公厘以上，並具有便於檢查水位之構造。

註記: