【法律文件】
名稱: 線路與電信線交叉並行規則
等級: 命令
修訂日期: 20170821

線路與電信線交叉並行規則 第 11 條 電信線與線路分桿交叉時，其垂直距離不得小於下表之規定： ┌─────────────┬────────────────┐ │線路電壓 │雙方導線垂直最小距離 │ ├──────┬──────┼────────────────┤ │750 伏特以下│電纜 │0.6 公尺 │ │ ├──────┼────────────────┤ │ │非電纜 │1.0 公尺 │ ├──────┴──────┼────────────────┤ │751 伏特～22,000 伏特 │1.2 公尺 │ ├─────────────┼────────────────┤ │22,001 伏特～50,000 伏特│1.8 公尺 │ ├─────────────┼────────────────┤ │50,001 伏特以上 │每增加 1 千伏特，距離增加 0.01 │ │ │公尺，未滿 1 千伏特以 1 千伏特│ │ │計。 │ └─────────────┴────────────────┘

註記: