【法律文件】
名稱: 下水道工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20091127

下水道工程設施標準 第 42 條 沉澱池設置規定如下： 一、初步沉澱池： （一）池之形狀為矩形時，矩形池長與寬之比為三比一至五比一，寬度及長度依刮泥設備而定，其寬度為五公尺以下，長度為四十公尺以下，池數為二池以上，為水密性構造，並應設置刮泥設備。圓形池池底坡度為百分之五至百分之十，矩形池池底坡度為百分之一至百分之二。 （二）漏斗型之污泥貯留槽壁應與水平成六十度以上。 （三）初步沉澱池之計畫污水量依計畫最大日污水量設計，其有效水深、水面積負荷、沉澱時間，及溢流負荷等規定如下表： ┌────┬───────┬───────┐ │處理方法│有效水深（m） │水面積負荷 │ │ │ │（m³/m2．日） │ ├────┼───────┼───────┤ │活性污泥│二點五－四點零│三十五－七十 │ │法 │ │ │ ├────┼───────┼───────┤ │生物膜法│二點五－四點零│二十五－五十 │ └────┴───────┴───────┘ ┌───────┬──────┐ │沉澱時間 │溢流負荷 │ │（小時） │（m³/m．日）│ ├───────┼──────┤ │一點五至二 │一百二十－ │ │ │二百五十 │ ├───────┼──────┤ │二點零至二點五│一百以下 │ └───────┴──────┘ （四）池牆之出水高為五十公分，在進流口應設置整流壁。 （五）出水設備以使用溢流堰者為主，並設置除渣設備。止渣板之板頂距水面十公分，板底在水面下三十公分至四十公分。 （六）矩形池應設有連續轉動式或往復式刮泥板，刮泥板速度為每分鐘零點三公尺至一點二公尺，圓形池宜設迴轉式刮泥板，以每小時一週轉至三週轉，刮泥板外週速度為每分鐘三公尺以下。 （七）污泥應以抽泥機抽排，其排泥管之口徑應為一百五十公厘以上，排泥管之配置應考慮易於清除，並在適當地點設清除口。 二、最終沉澱池： （一）最終沉澱池之計畫污水量依計畫最大日污水量設計，其有效水深、水面積負荷、沉澱時間及溢流負荷等範圍規定如下表： ┌──────┬───────┬───────┬────┐ │處理方法 │有效水深（m） │水面積負荷 │沉澱時間│ │ │ │（m³/m2．日） │（小時）│ ├──────┼───────┼───────┼────┤ │活性污泥法（│二點五－四點零│二十－三十 │三－五 │ │高負荷型）、│ │ │ │ │生物膜法 │ │ │ │ ├──────┼───────┼───────┼────┤ │活性污泥法 │三點零－四點零│八－十二 │六－十二│ │（低負荷型）│ │ │ │ └──────┴───────┴───────┴────┘ ┌───────┐ │溢流負荷 │ │（m³/m．日） │ ├───────┤ │八十－一百五十│ │ │ │ │ ├───────┤ │五十以下 │ │ │ └───────┘ （二）池牆之出水高為五十公分，整流壁之設置同初步沉澱池。 （三）出水設備以溢流堰為主。 （四）污泥得藉水位差排放或以抽泥機抽排，其排泥管之口徑應為一百五十公厘以上，排泥管之配置應考慮易於清除，並在適當地點設清除口。 （五）其餘形狀、構造、刮泥機設備依照前款初步沉澱池之規定 置。

註記: