【法律文件】
名稱: 液化石油氣容器認可標準
等級: 命令
修訂日期: 20210707

液化石油氣容器認可標準 第 18 條 前條第一項所定相關文件之內容如下： 一、詳細之設計圖說。 二、內膽及閥基座部分： （一）相關材料化學分析之限制。 （二）長、寬、高、厚、最小厚度，平直度及真圓度等尺寸及其公差。 （三）生產製造程序及規範。 （四）熱處理程序，包含溫度範圍及時間。 （五）檢驗程序。 （六）閥基座螺紋之詳細尺寸及永久性功能。 （七）容器閥基座接合到內膽上之方法。 三、外包覆複合材料部分： （一）使用之纖維材料應為碳纖維、芳香族聚醯胺纖維、玻璃纖維或任何該等材質之混合物。 （二）規格及其機械性能需求。 （三）纖維結構、纖維束外型及表面處理方式。 （四）樹脂系統之主要成分及可適用之樹脂熔槽溫度；硬化劑、促進劑之材料及其相關規格。 （五）積層樹脂及以黏接製造容器之黏合劑應為聚合物。 （六）外包覆結構，包括纖維束使用數量和預加適當應力之細節。 （七）硬化過程、溫度、時間及許可差。 四、複合容器部分： （一）水容量，以公升為單位。 （二）容器之設計試驗壓力。 （三）工作壓力，不可超過設計試驗壓力之三分之二倍。 （四）設計之最小爆裂壓力。 （五）纏繞時，纖維之張力。 （六）產品之設計生命週期，以年為單位。 五、辦理應力分析並提供下列文件： （一）該複合材料和內膽之應力，應使用適當之有限元素應力分析，或其他已考慮內膽非線性材料行為特性之應力分析程序，上述計算均應考量每樣材料之公稱厚度及公稱性能。 （二）應力之匯整表一份，內容包括三分之二倍設計試驗壓力，及設計最小爆裂壓力時之應力。

註記: