【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 55 條 架空線路竣工後，應先經巡視及檢查或試驗後，方可載電。 供電中之線路及設備，其檢查及測試規定如下： 一、當線路及設備投入供電時，應符合本規則相關規定。 二、線路及設備應依經驗顯示之必要期間定期檢查。 三、必要時，線路及設備應執行實務測試，以決定維護需求。 四、檢查或測試結果若有任何情況或不良項目，致有不符合本規則規定之虞者，應儘速改善。未能及時改善者應予記錄，並保存至改善完成為止。但其情況或不良項目有危害生命或財產之虞者，應儘速修復、切離電源或隔離。 停用中線路及設備，其檢查及測試規定如下： 一、不常使用之線路及設備於投入供電前，應依實際需要檢查或測試。 二、暫時停用之線路及設備，應維持在安全狀態。 三、永久停用之線路及設備應予移除，或維持在安全狀態。

註記: