【法律文件】
名稱: 變電所裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20180410

變電所裝置規則 第 6 條 屋外變電所凡使用含絕緣油之機器，其中心點與圍牆之最小間距如下表： ┌────┬────────────────┐ │ │ 最小間距 (公尺) │ │電壓等級├───────┬────────┤ │ (千伏) │未達10百萬伏安│ 10百萬伏安 │ │ │ (MVA) 機器 │ (MVA) 以上機器 │ ├────┼───────┼────────┤ │ 345 │ 10 │ 25 │ ├────┼───────┼────────┤ │ 161 │ 7 │ 17 │ ├────┼───────┼────────┤ │ 69 │ 5 │ 12 │ └────┴───────┴────────┘ 前項規定之最小間距，如因受限於變電所用地面積，經採取加裝防火牆方 式等因應措施者，得減半適用。

註記: 廢