【法律文件】
名稱: 自來水工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20031203

自來水工程設施標準 第 62 條 水管橋及過橋管之規定如下： 一、水管應採用耐於溫度變化、振動及地震力之接頭。 二、第五十八條第一款至第三款及第五款適用於水管橋。 三、過橋管應配合橋之活動端位置使用伸縮接頭，且在每一橋孔間妥當固定。 四、過橋管在橋台、橋墩部分應使用機械接頭等具有可撓性及水密性之伸縮接頭，如因活載重而橋梁有較大之撓度時，橋孔間亦應採用適當之接頭。 五、儘量避免水管架設於木橋。 六、引道部分之地基與橋台間有較大不均勻沉陷之虞時，此部分之水管應使用容許較大變位之撓性接頭。

註記: