【法律文件】
名稱: 加氣站設置管理規則（91.01.16訂定）
等級: 命令
修訂日期: 20171122

加氣站設置管理規則（91.01.16訂定） 第 11 條 加氣站應具備基本設施如下： 一、儲氣槽。 二、流量式加氣機。 三、營業站屋。 加氣站設施及安全距離，除應依勞工安全衛生相關規定辦理外，並應符合下列規定： 一、設置地上儲氣槽者，其儲氣槽應為臥式圓筒型，設計壓力為每平方公分十八公斤以上，槽體外表須做防銹蝕保護措施，槽體下緣距離地面應在六十公分以上，並以螺栓固定之。 二、加氣站儲氣槽之安全距離，應符合至第一類保護物及第二類保護物之安全距離。 三、加氣站應於地界周圍內，以鋼筋水泥混凝土構築高度二公尺以上，厚度二十五公分以上之防護牆，其轉角處以長度、寬度各為三十五公分以上之加強柱連接。但出入口臨接道路面及臨接道路側四公尺範圍內、基地臨接永久性空地或山坡之地界且設站基地已有擋土牆構造者，不在此限。 四、儲氣槽與防護牆應保持五公尺以上之距離，與出入口地界線應保持三公尺以上之距離。 五、加氣機與防護牆應保持五公尺以上之距離，與出入口臨接道路側，應保持三公尺以上之距離。 六、儲氣槽地面四周，除操作門外，應設高度一點八公尺以上之欄杆或網牆。 七、加氣站上空不得有高壓架空電線通過。 八、兼營加油站業務之加氣站；其儲氣槽、加氣機、氣槽車卸氣位置與儲油槽、加油機、油罐車卸油位置二者間，應保持五公尺以上之安全距離。 九、兼營加油站業務者，加油站之營業站屋得與加氣站營業站屋合併使用。

註記: