【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 254 條 非金屬被覆電纜佈設依下列規定辦理： 一、暴露裝設時，除有獨立且牢固之支撐固定，且非以天花板支架或其他配管作為支撐者外，依下列規定： （一）應緊靠並沿建築物完成表面敷設。 （二）穿過或平行於建築結構構架時，應予保護。 （三）外力損傷保護： 1.應採用金屬導線管、非金屬導線管，或其他經設計者確認之方法保護。 2.佈設於樓地板內，應採用金屬導線管、非金屬導線管或其他經設計者確認之方法予以包封，並延伸於樓地板上方至少一五○公厘。 3.採用導線管保護時，其內徑應大於電纜外徑一‧五倍。若導線管很短且無彎曲，電纜之更換施工容易者，其外徑得小於電纜外徑一‧五倍。 4.佈設於建築物外，在用電設備場所範圍內，電纜自地面引上至少一‧五公尺高度應加保護；在電力設備場所範圍外，自地面引上至少二公尺高度應加保護。 5.耐腐蝕型非金屬被覆電纜裝設於石造建築、混凝土或泥磚之淺溝槽內時，應予保護，且以溝槽構造材料之類似品包覆。 二、不得直接埋設於樓地板、牆壁、天花板、梁柱等。但符合下列規定者，不在此限： （一）將電纜穿入足夠管徑之金屬導線管、PVC管內。 （二）很短之貫穿處有孔道可通過。 （三）埋設於木造房屋之牆壁內，在可能受釘打之部分以鍍鋅鋼板或同等強度保護電纜。 （四）在施工上選擇在牆壁、屏蔽、門等由水泥、磚、空心磚等石材之建築物外面，應挖溝埋入或穿過空心磚之空洞部分，並有防止水份滲入措施。 三、保護用之金屬導線管、PCV管等管口應處理光滑，以防止穿設時損傷電纜。 四、電纜穿入金屬接線盒時，應使用橡皮套圈等防止損傷電纜。 五、電纜引入用戶之裝有用電設備場所範圍內時，應以管路引入方式施工。但門燈、庭園燈及儲倉間等之配線，不受重物壓力者，得在電纜上面覆蓋保護板，且無受損傷之慮者，得埋厚度三○○公厘以上之土質。 六、易燃性之PE電纜不得暴露裝設。

註記: