【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 396-30 條 太陽光電系統之直流電源電路或直流輸出電路，貫穿或於建築物上，其最大系統運轉電壓為八○伏以上者，得裝設經設計者確認之直流用電弧故障電路斷路器，且屬於太陽光電型式，或經設計者確認為提供同等保護之其他系統組件。 太陽光電電弧故障保護系統規定如下： 一、具有偵測及中斷直流太陽光電電源及輸出電路之導線、連接器、模組或其他系統組件之連續性失效所引發之電弧故障。 二、使下列之一失能或切斷： （一）當偵測到故障時，連接至該故障電路之變流器或充電控制器。 （二）於電弧電路範圍內之系統組件。 三、作動使設備失能或切斷後，以手動方式再行起動。 四、有警示器提供電路斷路器在運轉之燈光警示。此警示信號不得自動復歸。

註記: