【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 115 條 昇降機房應依下列規定： 一、機房面積須大於昇降機道水平面積之二倍。但無礙機械配設及管理，並經主管建築機關核准者，不在此限。 二、機房內淨高度不得小於下表現定： ┌───────────────┬────────────┐ │昇降機設計速度（公尺／分鐘） │機房內淨高度（公尺） │ ├───────────────┼────────────┤ │六十以下 │二點零 │ ├───────────────┼────────────┤ │超過六十至一百五十以下 │二點二 │ ├───────────────┼────────────┤ │超過一百五十至二百一十以下 │二點五 │ ├───────────────┼────────────┤ │超過二百一十 │二點八 │ └───────────────┴────────────┘ 三、須有有效通風口或通風設備，其通風量應參照昇降機製造廠商所規定之需要。 四、其有設置樓梯之必要者，樓梯寬度不得小於七十公分，與水平面之傾斜角度不得大於六十度，並應設置扶手。 五、機房門不得小於七十公分寬，一百八十公分高，並應為附鎖之鋼製門。

註記: