【法律文件】
名稱: 石油業儲油設備設置管理規則
等級: 命令
修訂日期: 20041215

石油業儲油設備設置管理規則 第 12 條 二個相鄰油槽間之安全間距如下： 一、儲存油品閃火點低於攝氏六十度油槽： （一）浮頂式油槽直徑小於四十五公尺者，為相鄰二座油槽直徑和之六分之一，但不得小於九十公分；油槽直徑大於或等於四十五公尺者，為相鄰二座油槽直徑和之四分之一。 （二）固定式油槽直徑小於四十五公尺者，為相鄰二座油槽直徑和之六分之一，但不得小於九十公分；油槽直徑大於或等於四十五公尺者，為相鄰二座油槽直徑和之三分之一。 二、儲存油品閃火點高於或等於攝氏六十度油槽： （一）浮頂式油槽直徑小於四十五公尺者，為相鄰二座油槽直徑和之六分之一，但不得小於九十公分；油槽直徑大於或等於四十五公尺者，為相鄰兩座油槽直徑和之四分之一。 （二）固定式油槽直徑小於四十五公尺者，為相鄰二座油槽直徑和之六分之一，但不得小於九十公分；油槽直徑大於或等於四十五公尺者，為相鄰二座油槽直徑和之四分之一。

註記: