【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 318-3 條 第二類場所之通風管，用以連接電動機、發電機、其他旋轉電機或電氣設備封閉箱體者，依下列規定： 一、通風管應以厚度○‧五公厘以上之金屬之非可燃性材料製成，並符合下列規定： （一）直接引進建築物外之乾淨空氣。 （二）外端應加裝防護網，以防止小動物或鳥類進入。 （三）具有適當之保護，以防止外力損傷及防止生銹或腐蝕。 二、位於第一種場所之通風管，包括連接電動機或其他設備之防塵燃封閉箱體間，應具備塵密功能。金屬管之接合口及接頭，應符合下列規定之一： （一）鉚接並焊接。 （二）螺栓鎖緊並焊接。 （三）熔焊。 （四）其他能達到同樣塵密效果之方式。 三、位於第二種場所之通風管： （一）應確保通風管與其連接處緊密結合，以防止可察覺份量之粉塵進入通風之設備或封閉箱體，避免火花、火苗或燃燒中物質逸出時，引燃鄰近之粉塵累積物或可燃性物質。 （二）金屬通風管之連接，得使用捲封、鉚接或焊接方式；與電動機連接等需要可撓連接之處，得使用密接之滑動接頭。

註記: