【法律文件】
名稱: 下水道工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20091127

下水道工程設施標準 第 37 條 抽水設備之設置除依第二十條規定外，並依下列規定： 一、抽水機依下表設置： ┌─────────────┬───────────┐ │計畫抽水量（立方公尺／秒）│設置臺數（含一臺備用）│ ├─────────────┼───────────┤ │零點五以下 │二－四 │ ├─────────────┼───────────┤ │超過零點五－一點五 │三－五 │ ├─────────────┼───────────┤ │超過一點五 │四－六 │ └─────────────┴───────────┘ 二、抽水機容量依下表配置： ┌──┬─┬──────┬───────┬──────────┐ │ 容│狀│ │ │ │ │ 量│況│小 │中 │大 │ │臺 │ │ │ │ │ │數 │ │ │ │ │ ├──┼─┼──────┼───────┼──────────┤ │三 │甲│－ │1/2．Q×3 臺 │－ │ │臺 │ │ │（1 備） │ │ ├──┼─┼──────┼───────┼──────────┤ │四 │甲│1/4．Q×2 臺 │－ │2/4 ．Q×2 臺（1備） │ │臺 ├─┼──────┼───────┼──────────┤ │ │乙│1/6．Q×1 臺 │2/6 ．Q×1 臺 │3/6 ．Q×2 臺（1備） │ ├──┼─┼──────┼───────┼──────────┤ │五 │甲│1/8．Q×2 臺 │2/8 ．Q×1 臺 │4/8 ．Q×2 臺（1備） │ │臺 ├─┼──────┼───────┼──────────┤ │ │乙│1/8．Q×1 臺 │2/8 ．Q×2 臺 │3/8 ．Q×2 臺（1備） │ ├──┼─┼──────┼───────┼──────────┤ │六 │甲│1/10．Q×2臺 │2/10．Q×2 臺 │4/10．Q×2 臺（1備） │ │臺 ├─┼──────┼───────┼──────────┤ │ │乙│1/13．Q×1臺 │2/13．Q×2 臺 │4/13．Q×3 臺（1備） │ ├──┴─┴──────┴───────┴──────────┤ │備註：Q 為計畫抽水量 │ └──────────────────────────────┘ 三、抽水設備應視需要考量防爆等安全措施。

註記: