【法律文件】
名稱: 下水道用戶排水設備標準
等級: 命令
修訂日期: 20121217

下水道用戶排水設備標準 第 22 條 圓形及矩形人孔設計規定如下： 一、圓形人孔： ┌──────────┬───────────────────┐ │人孔底座內徑（公分）│適用範圍 │ ├──────────┼───────────────────┤ │九十 │1.管徑在六百毫公尺以下之中間人孔。 │ │ │2.管徑在四百五十毫公尺以下匯合點人孔。│ ├──────────┼───────────────────┤ │一百二十 │1.管徑在六百毫公尺以下之中間人孔。 │ │ │2.管徑在五百毫公尺以下匯合點人孔。 │ ├──────────┼───────────────────┤ │一百五十 │1.管徑在七百毫公尺以下之中間人孔。 │ │ │2.管徑在六百毫公尺以下匯合點人孔。 │ ├──────────┼───────────────────┤ │一百八十 │1.管徑在八百毫公尺以下之中間人孔。 │ │ │2.管徑在七百毫公尺以下匯合點人孔。 │ └──────────┴───────────────────┘ 二、矩形人孔：無法依前款規定設置人孔底座內徑九十公分圓形人孔時，應設置內寬六十公分乘九十公分矩形人孔；無法設置矩形人孔時，依現場結構計算之。

註記: