【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 153 條 標準電動機分路應包括下列各部分（如圖一五三所示）： 一、幹線分接線路（W1）：自幹線分接點至分路過電流保護裝置之配線與保護。 二、分路配線（W2）：自分路過電流保護裝置至電動機之線路裝置。 三、電動機控制線路（W3）：該控制線路應有適當過電流保護裝置。 四、二次線（W4）：繞線型電動機自轉子至二次操作器間之二次線配線。其載流量應不低於二次全載電流之一‧二五倍。但非連續性負載，得以溫升限制為條件，選擇較小導線。 五、分路過電流保護裝置（P1）：該保護器用以保護分路配線、操作器及電動機之過電流、短路及接地故障。 六、隔離設備（SM）：其主要用途係當電動機或操作器檢修時，用以隔離電路。 七、電動機過載保護器（P2）：用以保護電動機及分路導線，避免因電動機過載而燒損。 八、操作器（C）：用以控制電動機之起動、停止、反向或變速，宜裝於鄰近電動機，俾操作者能視及電動機之運轉。

註記: