【法律文件】
名稱: 壓力容器安全檢查構造標準
等級: 命令
修訂日期: 20140627

壓力容器安全檢查構造標準 第 34 條 第一種壓力容器於作業中有檢視內部狀況之必要者，得於其胴體或端板設置玻璃製之窺視窗。 前項窺視窗使用之玻璃板，應符合國家標準 CNS 二二一七「強化玻璃」，或具有與其同等以上之機械性質。 前項玻璃板之最小厚度，應依下式計算： ┌─── │ PA ｔ＝５ │─── ˇ σb 式中，t、P、A 及 σb，分別表示下列之值： t ：玻璃板之最小厚度（mm） P ：設置窺視窗之胴體、端板等之最高使用壓力（MPa） A ：玻璃板受壓部分之面積（c㎡） σb ：玻璃板之容許彎曲應力（N/m㎡），強化玻璃者取十五N/m㎡；其他玻璃者取彎曲強度之十分之一。

註記: