【法律文件】
名稱: 發電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171123

發電設備裝置規則 第 14 條 水輪機或抽蓄用水輪機設置，應符合下列各款規定： 一、避免漂流木、垃圾、土砂等流入，造成設備受損。 二、承受啟斷負載或發電時之最大水壓。 三、承受啟斷負載或發電時之最高轉速。 四、承受運轉中之最大振動。 五、設置迅速阻斷水流之裝置。 六、設置於異常時能自動且迅速停止水輪機之裝置。

註記: