【法律文件】
名稱: 經營公共危險物品及高壓氣體各類事業之分類及安全管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20000126

經營公共危險物品及高壓氣體各類事業之分類及安全管理辦法 第 34 條 加氣站之液化石油氣儲氣槽應各別設於符合左列規定之地下儲槽室內： 一、應具防水功能，儲槽室之頂蓋板、四壁及底板均應以厚度三十公分以 上之鋼筋混凝土建造。 二、頂蓋板兩側設強制通風進排氣管，其高度應距離地面五公尺以上，管 頂端並應加裝防雨罩。 三、底板四周設導水溝，應有集水井附裝防爆式自動沈水泵。 四、儲槽室地面四周，除操作門外，應設高度一．八公尺以上之欄杆或網 牆。

註記: 廢