【法律文件】
名稱: 營造安全衛生設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20210106

營造安全衛生設施標準 第 59 條 雇主對於鋼管施工架之設置，應依下列規定辦理： 一、使用國家標準CNS 4750型式之施工架，應符合國家標準同等以上之規定；其他型式之施工架，其構材之材料抗拉強度、試驗強度及製造，應符合國家標準CNS 4750同等以上之規定。 二、前款設置之施工架，於提供使用前應確認符合規定，並於明顯易見之處明確標示。 三、裝有腳輪之移動式施工架，勞工作業時，其腳部應以有效方法固定之；勞工於其上作業時，不得移動施工架。 四、構件之連接部分或交叉部分，應以適當之金屬附屬配件確實連接固定，並以適當之斜撐材補強。 五、屬於直柱式施工架或懸臂式施工架者，應依下列規定設置與建築物連接之壁連座連接： （一）間距應小於下表所列之值為原則。 ┌─────────────────┬─────────┐ │鋼管施工架之種類 │間距（單位：公尺）│ │ ├────┬────┤ │ │垂直方向│水平方向│ ├─────────────────┼────┼────┤ │單管施工架 │五 │五點五 │ ├─────────────────┼────┼────┤ │框式施工架（高度未滿五公尺者除外）│九 │八 │ └─────────────────┴────┴────┘ （二）應以鋼管或原木等使該施工架構築堅固。 （三）以抗拉材料與抗壓材料合構者，抗壓材與抗拉材之間距應在一公尺以下。 六、接近高架線路設置施工架，應先移設高架線路或裝設絕緣用防護裝備或警告標示等措施，以防止高架線路與施工架接觸。 七、使用伸縮桿件及調整桿時，應將其埋入原桿件足夠深度，以維持穩固，並將插銷鎖固。 前項第一款因工程施作需要，將內側交叉拉桿移除者，其內側應設置水平構件，並與立架連結穩固，提供施工架必要強度，以防止作業勞工墜落危害。 前項內側以水平構件替換交叉拉桿之施工架，替換後之整體施工架強度計算，除依第四十條規定辦理外，其水平構件強度應與國家標準CNS 4750相當。

註記: