【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 318-50 條 20 區、21 區及 22 區使用之設備，依下列規定辦理： 一、設備適用性之確認，應符合第二百九十四條之七第一款規定。 二、確認： （一）經設計者確認適用於 20 區之設備，得使用於相同粉塵、可燃性纖維或飛絮之21區或22區。經設計者確認適用於21區之設備，得使用於相同粉塵、纖維或飛絮之 22 區。 （二）設備得經設計者確認為適用於特定之粉塵、可燃性纖維或飛絮，或粉塵、纖維或飛絮之任何特定混合。 三、標示： （一）以「種」分區之設備：經設計者確認適用於第二類場所之設備，除應依第二百九十四條之七第三款規定標記外，得增加下列標示： 1.如適用 20 區、21 區或 22 區時得標示之。 2.依第四款規定之溫度等級。 （二）以「區」標示之設備：當設備符合前條規定其中一項或一項以上之保護技術時，應依序作下列標示： 1.符號 Ex 。 2.每種保護型式所使用之符號，依表三一八之五十表示。 3.群別之符號。 4.溫度等級之溫度值以攝氏表示，並於前面加上「T 」。 5.依第四款規定之溫度分級。 四、溫度分級：設備應標示周溫攝氏四十度狀況下之運轉溫度。若電氣設備於周溫超過攝氏四十度運轉時，除標示運轉溫度外，需另標示其周溫；運轉於周溫攝氏零下二十度至四十度者，得免標示周溫。若設備設計使用於周溫未滿攝氏零下二十度或超過攝氏四十度者，視為特殊情形，其適用周溫應標示於設備上，並包含符號「Ta」或「Tamb」。但下列情形，不在此限： （一）屬於非發熱類型之設備，得免標示運轉溫度。 （二）符合第三百十八條之五十四第二款及第三款規定者，得依第二百九十四條之七第三款規定與表二九四之七標示。 五、螺紋： （一）導線管或管件之螺紋，應以標準牙模來車絞。 （二）導線管及管件應扭緊，以防止故障電流通過管路系統時產生火花，確保該管路系統之完整性。 （三）設備附有螺牙之銜接口，以連接現場之配線，依下列規定裝設： 1.設備附有斜口螺紋銜接口，供斜口螺紋導線管或管件之連接者，應使用經設計者確認之導線管管件或電纜配件，且該導線管或管件之螺紋，應以斜口螺紋模來車絞。 2.設備附有公制螺紋銜接口，供導線管或管件銜接者，應使用經設計者確認之管件或電纜接頭，且該銜接口應經設計者確認為公制，或設備附有經設計者確認之轉接頭，用以連接導線管或斜口螺紋牙管件。且公制牙應有五全牙以上之銜接。 3.未使用之開口應以經設計者確認之金屬管塞密封，且該管塞之螺紋及銜接需符合之 1 或之 2 規定。 六、光纖電纜：內含有可通電導線之複合型光纖電纜者，應依第三百十八條之五十一及第三百十八條之五十二規定佈設。

註記: