【法律文件】
名稱: 液化石油氣容器定期檢驗標準
等級: 命令
修訂日期: 20210712

液化石油氣容器定期檢驗標準 第 15 條 複合容器實施定期檢驗，有下列情形之一者判定為不合格： 一、拆卸容器閥時，閥基座有位移情形。 二、外觀檢查時，發現有下列情形之一： （一）複合材料有擦傷或割傷深度超過其厚度百分之十五。 （二）因擦傷導致保護外殼連同複合材料纖維受損面積超過二十平方毫米，或複合材料纖維受損面積超過二十平方毫米。 （三）因割傷或鑿孔導致複合材料纖維絲束斷裂。 （四）複合材料有剝離情形且其表層損傷大於容器表面積百分之三十。 （五）表面局部或全部受到火焰或電弧灼傷。 （六）保護外殼或複合材料受化學品損傷，呈溶解、沾黏或變色現象。 三、內部檢查時，發現有下列情形之一： （一）內膽與複合材料剝離面積超過容器面積百分之五十。 （二）內膽有裂縫、孔洞、凹痕或無法移除之異物。 四、耐壓試驗時，發現有下列情形之一： （一）以三十 kgf/c㎡壓力保持至少三十秒，使容器完全膨脹至休止為止，有液體洩漏或異常膨脹現象。 （二）永久膨脹率超過百分之十。 五、螺紋檢查時，發現內螺紋及其下方與內膽密封面受損。 六、洩漏試驗時，發現無法排除漏氣情形。

註記: