【法律文件】
名稱: 下水道工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20091127

下水道工程設施標準 第 20 條 抽水設備設置規定如下： 一、抽水機應採同一性能同一容量，其設置臺數依計畫抽水量之時變遷及抽水機性能而定。但計畫抽水量之變化甚大者，得採用不同容量之抽水機。 二、抽水機吸水管管徑依抽水量及吸水管內流速決定之，其計算式如下： Ｑ 1/2 Ｄ＝１４６（─） Ｖ 式中：Ｄ為抽水機吸水管管徑 (公厘) ；Ｑ為抽水量 (立方公尺／分 ) ；Ｖ為吸水管內流速 (公尺／秒) 。 三、吸水管內流速為每秒二公尺至三公尺，出水管之管徑依吸水管管徑、總揚程及比速決定。 四、抽水機總揚程依淨揚程、吸水管與出水管及閥類之水頭損失及出水管末端之速度水頭決定。 五、抽水機淨揚程依抽水機之入口水位、放流水位之變動範圍決定。 六、抽水機之型式依計畫條件選擇最適合標準特性之比速及轉速，並視抽水揚程、裝設位置及抽水量決定之。有浸水之虞或吸入揚程大時，應採用豎軸式或沉水式抽水機。 七、抽水機之原動機出力應為抽水機之軸馬力加適當之餘裕；使用電動機時應加抽水機軸馬力百分之十至百分之二十之餘裕；使用內燃機時應加抽水機軸馬力百分之十五至百分之三十之餘裕。另設減速機者，原動機之出力應有零點九二至零點九七之傳達效率。 八、抽水機之吸入淨揚程應使抽水機不發生孔蝕現象，並依抽水機之型式縮至最小，渦卷式抽水機之吸入淨揚程應為五公尺以下。 九、抽水機出水管線有發生水錘作用之虞時，應設防止或減輕此項作用之措施，其位置應接近抽水機出口。 十、抽水機吸水管： （一）每臺抽水機應分設吸水管一支。 （二）吸水管應避免水平裝置。無法避免時，應縮短水平管長度，並設向抽水機呈百分之二以上坡度。 （三）吸水管接頭及其管件不得漏氣，管內不應有空氣停積，並應儘量減少彎曲。 （四）管端為喇叭形，管端至最低水位與抽水井底面之深度、吸水管相互間之距離及管與抽水井壁面之間應有適當之間隔。 （五）吸水管甚長時，中間得設固定支架，吸水管口徑不得小於抽水機口徑。 （六）壓力狀態之吸水管應設置制水閥。 十一、橫軸式抽水機與原動機之基礎應為一體，為混凝土構造。基礎之強度應充分支撐抽水機運轉時之最大荷重，基礎之重量應足以抑制抽水機之震動。以電動機帶動時，獨立基礎之重量通常為機械重量之三倍以上。 十二、抽水機附屬及輔助設備： （一）抽水機之吸水管及出水管應裝設真空計及壓力計或複式壓力計。 （二）抽水井及出水井應裝設水位檢測指示設備。 （三）設有大型抽水機之抽水站應裝設吊車，並配合抽水機之型式設置供給水封、冷卻及潤滑用水等設備。 （四）排水管線上應設置逆止設備，以防止抽水機因停電或其他原因無法運轉時產生逆流。抽水機房內無法自然排水時，應設置排水抽水機。

註記: