【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 318-12 條 第三類場所之配線方法，依下列規定： 一、使用厚金屬導線管、PVC 管、薄金屬導線管、電氣金屬管、塵密導線槽或 MI 電纜者，應搭配經設計者確認之終端配件。 二、使用裝甲電纜或 MI 電纜，於梯形、通風型或通風槽式電纜架作單層佈放者，其相鄰電纜之間距，不得未滿較大電纜之外徑。 三、線盒及配件應為塵密型。 四、採用可撓連接者，得使用下列方法之一辦理： （一）塵密可撓連接頭。 （二）液密金屬可撓導線管，並搭配經設計者確認適用之管件。 （三）液密非金屬可撓導線管，並搭配經設計者確認適用之管件。 （四）互鎖型裝甲電纜，並具有適合聚合物材料之完整外皮，且終端搭配經設計者確認之塵密型配件。 （五）符合第三百十八條之二十二規定之可撓軟線。 五、依第二百九十八條第二款第三目規定之個別非引火性現場配線電路，應依下列規定之一裝設： （一）使用個別之電纜。 （二）使用多芯電纜時，其每條電路之導線，使用被接地金屬遮蔽。 （三）使用多芯電纜或管槽內時，每條電路之導線絕緣厚度應為○‧二五公厘以上。

註記: