【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 318-31 條 0 區、1 區及 2 區存在爆炸性氣體場所之電氣與電子設備得採用下列保護技術： 一、耐壓防爆「d 」：得用於 1 區或 2 區。 二、吹驅及正壓：得用於經設計者確認適用之 1 區或 2 區。 三、本質安全「i 」：得用於經設計者確認適用之 0 區、1 區或 2 區。「i 」又再細分為 ia、ib 及 ic 。 四、保護型式「n 」：得用於 2 區。「n 」又再細分為 nA、nC 及 nR。 五、油浸「o 」：得用於 1 區或 2 區。 六、增加安全「e 」：得用於 1 區或 2 區。 七、模鑄構造「m 」：得用於經設計者確認適用之 0 區、1 區或 2 區。 八、粉末填充「q 」：得用於 1 區或 2 區。 九、可燃性氣體偵測系統：得用於保護不對外開放且僅由合格人員維修及管理監督之工業廠區；其裝設規定如下： （一）當利用可燃性氣體偵測系統作為保護技術時，待偵測氣體名稱、裝設位置、警報及停機準則及校正頻率等，應以文件建檔。 （二）裝設可燃性氣體偵測系統之場所，得使用下列規定之設備： 1.通風不良之場所：因通風不良而劃分為 1 區，得使用 2 區之電氣設備。但裝設於此區之可燃性氣體偵測系統，應經設計者確認其物質分群適用於 1 區。 2.建築物內部：位於 2 區，或有開口連通 2 區之建築物，其內部不含易燃性氣體或揮發氣者，得使用適用於非分類場所之電氣設備。但裝設於此場所之可燃性氣體偵測系統，應經設計者確認其物質分群適用於 1 區或 2 區。 3.控制盤內部：控制盤裝有使用或測量易燃性液體、氣體或揮發氣之儀器者，其內部得使用適用於2區之電氣設備。但裝設於此場所之可燃性氣體偵測系統，應經設計者確認其物質分群適用於1區。

註記: