【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 313 條 第二類場所之配線方法，依下列規定： 一、第一種場所： （一）得使用下列方法： 1.具有螺紋之厚金屬導線管或鋼製薄金屬導線管。 2.使用 MI 電纜，搭配經設計者確認適用於本場所之終端配件，且裝設及支撐能防止終端配件承受拉應力。 3.符合下列規定者，得使用裝甲電纜： （1）不對外開放且僅由合格人員維修及管理監督之工業廠區。 （2）經設計者確認適用於第一種場所。 （3）具有對氣體或揮發氣之氣密被覆。 （4）具有專供接地使用之設備接地導線。 （5）搭配經設計者確認適用於本場所之終端配件。 4.管件及線盒應為塵密型，且搭配螺紋接頭，並用以連接至導線管或電纜終端。若使用於導線分接、接續或端子連接，或使用於E群場所者，應經設計者確認適用於第二類場所。 （二）採用可撓連接者，得使用下列方法之一辦理： 1.塵密可撓連接頭。 2.液密金屬可撓導線管，並搭配經設計者確認適用之管件。 3.液密非金屬可撓導線管，並搭配經設計者確認適用之管件。 4.互鎖型裝甲電纜，並具有適合聚合物材料之完整外皮，且搭配經設計者確認適用於第一種場所之終端配件。 5.符合第三百十八條之六規定，經設計者確認為超嚴苛使用型之可撓軟線，且終端搭配經設計者確認適用之塵密型配件。 二、第二種場所： （一）得使用下列方法： 1.符合前款規定之配線方法。 2.厚金屬導線管、薄金屬導線管、EMT 管或塵密導線槽。 3.鎧裝電纜或 MI 電纜，並搭配經設計者確認適用之終端配件。 4.裝甲電纜、MI 電纜、電力及控制電纜，應使用單層佈設於梯型、通風型或通風槽式電纜架，且相鄰電纜之間距，不得未滿較大電纜之外徑。 5.不對外開放且僅由合格人員維修及管理監督之工業廠區。若裝設之金屬導線管不具足夠抗腐蝕性能者，應使用經設計者確認之PVC導線管標稱厚度號數 SCH 80 廠製彎頭及其附屬管件。 （二）可撓連接：依前款第二目規定辦理。 （三）非引火性現場配線：依第二百九十八條第二款第三目規定辦理。 （四）線盒與管件：應為塵密型。

註記: