【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 430 條 高壓電動機之起動電流應符合左列規定。 一、高壓供電用戶 （一）以三千伏級供電，每台容量不超過二○○馬力者，不加限制。 （二）以一一千伏級供電，每台容量不超過四○○馬力者，不加限制。 （三）以二二千伏級供電，每台容量不超過六○○馬力者，不加限制。 （四）每台容量超過第一目至第三目所列之容量限制者，以不超過該電動機額定電流之三‧五倍。 二、特高壓供電之用戶 （一）以三三千伏或更高之特高壓供電每台容量不超過二○○○馬力者，不加限制。 （二）每台容量超過第一目所列之容量限制者，以不超過該電動機額定電流之三‧五倍為原則。但用戶契約容量在五、○○○千瓦以上，並經電機技師據有關資料計算一台最大電動機之直接全壓起動時，在分界點處所造成之瞬時壓降不超過之五者，得不受上列之限制。

註記: