【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 101-40 條 照明燈具配線之導線與絕緣保護依下列規定辦理： 一、導線應予固定，且不會割傷或磨損破壞其絕緣。 二、導線通過金屬物體時，應保護使其絕緣不受到磨損。 三、在照明燈具支架或吊桿內，導線不得有接續及分接頭。 四、照明燈具不得有非必要之導線接續或分接頭。 五、附著於照明燈具鏈上及其可移動或可撓部分之配線，應使用絞線。 六、導線應妥為配置，不得使照明燈具重量或可移動部分，對導線產生張力。

註記: