【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 225 條 金屬導線管以明管敷設時之固定及支撐依下列規定辦理： 一、固定： （一）於每一個出線盒、拉線盒、接線盒、導管盒、配電箱或其他導線管終端九○○公厘內，應以護管鐵固定。 （二）若結構構件不易固定於九○○公厘以內時，得於一‧五公尺以內處固定。 二、支撐： （一）金屬導線管每隔二公尺內，應以護管鐵或其他有效方法支撐。 （二）從工業機器或固定式設備延伸之暴露垂直導線管，若中間為絞牙連接，導線管最頂端及底端有支撐及固定，且無其他有效之中間支撐方法者，得每隔六公尺以內作支撐。

註記: