【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 433 條 高壓電容器放電設備應符合左列規定： 一、每個電容器應附裝放電設備，俾便於線路開放後，放出殘餘電荷。 二、電容器額定電壓超過六○○伏者，其放電設備應能於線路開放後五分鐘內將殘餘電荷降至五○伏以下。 三、放電設備可直接裝於電容器之線路上，或附有適當裝置，俾於線路開放時與電容器線路自動連接（必須自動）。放電設備係指適當容量之阻抗器或電阻器，如電容器直接於電動機或變壓器線路上（係在過電流保護設備之負載側）中間不加裝開關及過載保護設備，則該電動機之線圈或變壓器可視為適當之放電設備，不必另裝阻抗器。

註記: