【法律文件】
名稱: 下水道用戶排水設備標準
等級: 命令
修訂日期: 20121217

下水道用戶排水設備標準 第 41 條 雨水陰井設計規定如下： ┌─────────┬────────────────────┐ │內寬（公分ｘ公分）│適用範圍 │ ├─────────┼────────────────────┤ │四十ｘ四十 │L 型溝蓋版或 S 型溝蓋版上寬為二百五十毫│ │ │公尺至三百毫公尺者使用。 │ ├─────────┼────────────────────┤ │五十ｘ五十 │L 型溝蓋版或 S 型溝蓋版上寬三百五十毫公│ │ │尺者使用。 │ ├─────────┼────────────────────┤ │三十ｘ四十 │U 型溝內寬三百毫公尺以下者使用。 │ ├─────────┼────────────────────┤ │四十五ｘ四十五 │U 型溝內寬四百五十毫公尺以下者使用。 │ └─────────┴────────────────────┘

註記: