【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 164 條 電梯及送物機之配線，應按左列規定： 一、施設於昇降道內、機房內、控制室及昇降體之配線，除左列各點外應按金屬管裝置法，非金屬管裝置法，導線槽裝置法，匯流排槽裝置法及電纜裝置法（可能侵油損壞電線場所，禁止使用橡皮外皮）施設。 （一）配線終端至各機器間可以撓管施設。 （二）至電梯門之自動反轉裝置以可撓電纜施設。 二、昇降道內之配線，應妥於裝置以免遭受外傷。 三、昇降道內之接線箱或控制盤端子至昇降體接線箱之電路，應使用經指定或核可用為昇降機之電纜者（以下簡稱為活動電纜）。 四、接線箱內之電線與活動電纜之連接應使用端子盤或適當之接續器。 五、活動電纜之移動部分不得有接頭。 六、活動電纜應使用適當之絕緣性支持物支持，並應防範因昇降體運轉所引起之振動或與其他機器碰觸而損傷。但裝甲電纜不必使用絕緣支持物支持。 七、施設於昇降道或昇降體之電線或活動電纜，其線徑應符合表一六四規定。 八、各回路導線，雖使用目的及供電方式有所不同，如使用相當絕緣電線而導線相互間另有識別者，可共用一管槽或電纜。 九、由主電動機回路分歧之分路（如電動門用電動機昇降體內電燈回路或控制回路），應裝置過電流保護器。但控制電磁回路等不宜裝設過電流保護器者不在此限。 十、連接於溫度上升至攝氏六○度以上之電阻器等之導線應使用耐熱性電線。 十一、昇降體內所使用之電燈及電具之額定電壓不得超過三○○伏。 十二、昇降機由多相交流電動機樞動者，應備有一種保護設備以遇相序相反或單相運轉時，能防止電動機起動。

註記: