【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 299 條 第一類場所之變壓器及電容器，依下列規定裝設： 一、第一種場所： （一）內含可燃性液體：僅能裝設於符合第四百條規定及下列規定之變電室內： 1.變電室與第一種場所間不得設有門窗或其他開口。 2.應提供良好且充足之通風，以連續排除易燃性氣體或揮發氣。 3.通氣孔或通風管之出口應裝設於屋外非分類場所。 4.通氣孔或通風管道應有足夠大小，可釋放變電室內之爆炸壓力，且建築物內所有通風管道為鋼筋混凝土構造。 （二）不含可燃性液體：應裝設於符合前目規定之變電室中，或經設計者確認適用於第一類第一種場所者。 二、第二種場所： （一）變壓器應符合第三章第五節或第七章第四節規定。 （二）電容器應符合第三章第六節或第七章第六節規定。

註記: