【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 29-24 條 幹線之最小額定及線徑依下列規定辦理： 一、幹線導線之安培容量不得小於依本節計算所得之負載。 二、幹線應裝置過電流保護，其額定及導線安培容量不得小於連續負載之一．二五倍與非連續負載之總和。但符合下列情況，不在此限： （一）幹線之過電流保護裝置，經設計者確認以其全額定運轉者，其幹線導線安培容量，不得小於連續負載與非連續負載之總和。 （二）被接地導線未接過電流保護裝置者，其線徑得以百分之一百之連續負載與非連續負載之總和決定。 三、被接地導線之線徑不得小於第二十六條規定。

註記: