【法律文件】
名稱: 下水道工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20091127

下水道工程設施標準 第 32 條 海洋放流設施設置規定如下： 一、海洋放流管： （一）應考量海潮流向、稀釋率、海域生態及航行干擾等因素決定其埋設方向、深度及長度。 （二）應考量防範地震、海嘯及流沙等之保護措施。 （三）海洋放流管及其附屬設施應採用具防蝕、耐壓、持久及水密性之鋼管、鋼筋混凝土管或玻璃纖維複合管等。管身每單位長度浸水比重至少為一點三，管內、外之耐壓強度應為每平方公分五公斤以上。 （四）應按裝設進度逐節進行漏水試驗。 （五）放流管之管徑及形狀應考量管內流速、水頭損失及經濟條件等因素，管內之平均流速為每秒零點六公尺至零點九公尺。 （六）放流管得視實際需要設置人孔，各入口應高出海床面零點五公尺以上，圓形人孔之直徑為一點一公尺以上，正方形人孔之邊長應為零點九公尺以上，人孔蓋之大小須配合人孔入口內徑，並應設置可裝置壓力計之活栓。 二、放流擴散管： （一）銜接前應設阻隔牆，其上端應有頂蓋。 （二）應設置擴散器，其各出口應同向水平排列，方向應與常年海流方向垂直。海流如無固定方向，應採用Ｙ型、Ｖ型或其他型式之擴散器。 （三）末端應設有沖洗口，並應設置安全栓使沖洗口蓋得以分段啟閉。沖洗口應介於十五度至四十五度之角度逐漸調昇，並以螺栓相銜接，使沖洗口得以伸出海床面。 （四）應設置適當之保護措施。 三、應設置永久性警告浮標，浮體直徑為一點二公尺以上，出水高為二點五公尺以上。

註記: