【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 29 條 直埋之鋼桿若符合下列規定，得作為接地電極： 一、鋼桿周圍之回填物為原有之泥土、混凝土、其他導電性材質。 二、鋼桿直接與大地接觸，其埋設深度不小於一‧五公尺或五．○英尺，且無非導電性覆蓋物。 三、鋼桿之直徑不小於一百二十五毫米或五英寸。 四、鋼桿之金屬厚度不小於六毫米或四分之一英寸。 其他長度或組態之金屬桿，若有合格之工程分析支持其適用性者，得作為接地電極。

註記: