【法律文件】
名稱: 液化石油氣容器認可標準
等級: 命令
修訂日期: 20210707

液化石油氣容器認可標準 第 11 條 鋼製容器個別認可之批次認定、試驗方式、抽樣數量及試驗結果判定，規定如下： 一、批次認定：以同一材料於相同日期製造，具相同形狀、規格、外徑、厚度並經同時熱處理之容器，每三百只為一批；不足三百只者，以三百只計。 二、試驗方式、抽樣數量及試驗結果判定，規定如下，並應循序進行： （一）廠內耐壓試驗： 1.申請人申請個別認可時，應備置機組進行試驗。 2.每批抽取容器十只，於製造廠內依第八條第九款規定進行耐壓試驗；申請批數達二批以上時，第一批抽取容器十只，其餘各批各抽取二只進行耐壓試驗，均應通過試驗。 （二）抽取容器二只，依下列規定試驗： 1.規格及構造檢查：依第八條第一款第一目及第九條第一款第一目規定。 2.外觀檢查：依第八條第三款及第九條第三款規定。 （三）經前目試驗後，應抽取一只容器依 5 至 8 規定實施非機械性能試驗後，進行 1 至 4 之機械性能試驗；另抽取一只容器實施 9之水壓爆破試驗及判定： 1.母材抗拉強度試驗：應符合第八條第四款及第九條第四款規定。 2.彎曲試驗：應符合第八條第五款及第九條第五款規定。 3.熔接部抗拉強度試驗：應符合第八條第六款及第九條第六款規定。 4.放射線照相試驗：應符合第八條第八款及第九條第八款規定。 5.耐壓試驗：應符合第八條第九款及第九條第九款規定。 6.氣密試驗：安裝容器閥後，應符合第八條第十款及第九條第十款規定。 7.容器實測淨重試驗：應符合第八條第十一款及第九條第十一款規定。 8.內容積水重試驗：應符合第八條第十二款及第九條第十二款規定。 9.水壓爆破試驗：應符合第八條第十三款及第九條第十三款規定。

註記: