【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 57 條 架空線路之電路接地規定如下： 一、共同中性導體（線）：一次側及二次側電路所使用之共同中性導體（線），應被有效接地。 二、其他中性導體（線）：一次側線路、二次側線路及接戶中性導體（線）應被有效接地。但設計作為接地故障檢出裝置及阻抗限流裝置之電路，不在此限。 三、其他導體（線）：非中性導體（線）之線路或接戶線導體若需接地，應被有效接地。 四、突波避雷器之動作若與接地有關，應被有效接地。 五、以大地作為電路之一部分者： （一）電路之設計，不得利用大地作為正常運轉下該電路任何部分之唯一導體（線）。 （二）在緊急狀況下及有時限之維護期間內，雙極高壓直流電系統得以單極運轉。

註記: