【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 157 條 避難器具，依下表選擇設置之： ┌──────────────┬───┬───┬───┬───┐ │ 設置場所應設數量 │地下層│第二層│第三層│第六層│ │ │ │ │、第四│以上之│ │ │ │ │層或第│樓層 │ │ │ │ │五層 │ │ ├─┬────────────┼───┼───┼───┼───┤ │1 │第二層以上之樓層或地下層│避難梯│避難梯│避難橋│避難橋│ │ │供第十二條第一款第六目、│ │、避難│、救助│、救助│ │ │第二款第十二目使用，其收│ │橋、緩│袋、滑│袋、滑│ │ │容人員在二十人（其下面樓│ │降機、│臺 │臺 │ │ │層供第十二條第一款第一目│ │救助袋│ │ │ │ │至第五目、第七目、第二款│ │、滑臺│ │ │ │ │第二目、第六目、第七目、│ │ │ │ │ │ │第三款第三目或第四款所列│ │ │ │ │ │ │場所使用時，應為十人）以│ │ │ │ │ │ │上一百人以下時，設一具；│ │ │ │ │ │ │超過一百人時，每增加（包│ │ │ │ │ │ │含未滿）一百人增設一具。│ │ │ │ │ ├─┼────────────┼───┼───┼───┼───┤ │2 │第二層以上之樓層或地下層│避難梯│避難梯│避難梯│避難梯│ │ │供第十二條第一款第三目、│ │、避難│、避難│、避難│ │ │第二款第七目使用，其收容│ │橋、避│橋、緩│橋、緩│ │ │人員在三十人（其下面樓層│ │難繩索│降機、│降機、│ │ │供第十二條第一款第一目、│ │、緩降│救助袋│救助袋│ │ │第二目、第四目、第五目、│ │機、救│、滑臺│、滑臺│ │ │第七目、第二款第二目、第│ │助袋、│ │ │ │ │六目、第七目之住宿型精神│ │滑臺、│ │ │ │ │復建機構或第四款所列場所│ │滑杆 │ │ │ │ │使用時，應為十人）以上一│ │ │ │ │ │ │百人以下時，設一具；超過│ │ │ │ │ │ │一百人時，每增加（包括未│ │ │ │ │ │ │滿）一百人增設一具。 │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼───┼───┼───┼───┤ │3 │第二層以上之樓層或地下層│避難梯│同上 │同上 │同上 │ │ │供第十二條第一款第一目、│ │ │ │ │ │ │第二目、第四目、第五目、│ │ │ │ │ │ │第七目或第二款第一目至第│ │ │ │ │ │ │五目、第八目、第九目所列│ │ │ │ │ │ │場所使用，其收容人員在五│ │ │ │ │ │ │十人以上二百人以下時，設│ │ │ │ │ │ │一具；超過二百人時，每增│ │ │ │ │ │ │加二百人（包括未滿）增設│ │ │ │ │ │ │一具。 │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼───┼───┼───┼───┤ │4 │第三層以上之樓層或地下層│避難梯│ │同上 │同上 │ │ │供第十二條第二款第六目、│ │ │ │ │ │ │第十目或第四款所列場所使│ │ │ │ │ │ │用，其收容人員在一百人以│ │ │ │ │ │ │上三百人以下時，設一具；│ │ │ │ │ │ │超過三百人，每增加三百人│ │ │ │ │ │ │（包括未滿）增設一具。 │ │ │ │ │ ├─┼────────────┼───┼───┼───┼───┤ │5 │第十二條所列各類場所第三│ │同上 │同上 │同上 │ │ │層（供第十二條第一款第一│ │ │ │ │ │ │目至第三目所列場所使用，│ │ │ │ │ │ │或供同條第五款第一目使用│ │ │ │ │ │ │之二樓有第一款第一目至第│ │ │ │ │ │ │三目所列場所使用時，應為│ │ │ │ │ │ │二樓）以上之樓層，其直通│ │ │ │ │ │ │避難層或地面之樓梯僅一座│ │ │ │ │ │ │，且收容人員在十人以上一│ │ │ │ │ │ │百人以下時，應設一具，超│ │ │ │ │ │ │過一百人時，每增加（包括│ │ │ │ │ │ │未滿）一百人增設一具。 │ │ │ │ │ ├─┴────────────┴───┴───┴───┴───┤ │註：設置場所各樓層得選設之器具，除依本表規定外，亦得選設經中│ │ 央消防主管機關認可之避難器具。 │ └──────────────────────────────┘

註記: