【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 19 條 低壓電路之絕緣電阻依下列規定之一辦理： 一、除下列各目規定外，低壓電路之導線間及導線與大地之絕緣電阻，於多芯電纜或多芯導線係芯線相互間及芯線與大地之絕緣電阻，於進屋線、幹線或分路之開關切開，測定電路絕緣電阻，應有表一九規定值以上。冬雨及鹽害嚴重地區，裝置二年以上電燈線路絕緣電阻不得低於○．○五MΩ。 （一）符合前條規定之須接地部分。 （二）符合第七款升降機、起重機及類似可移動式機器，以及第八款規定之遊樂用電車部分。 （三）旋轉機及整流器之電路。 （四）符合第二十一條規定之變壓器部分。 （五）開關、過電流保護裝置、電容器、感應型電壓調整器、變比器及其他器具之接線及匯流排之電路。 二、低壓導線間之絕緣電阻應隔離電機器具內之電路，僅測定低壓屋內線、移動電線及燈具線等之線間絕緣電阻。 三、低壓電路之導線與大地之絕緣電阻應為低壓屋內線、移動電線及電機器具內之電路與大地之絕緣電阻，即電機器具在使用狀態所測定之電路與大地之絕緣電阻。 四、新設時絕緣電阻，應在一MΩ以上。 五、既設線路之定期或非定期絕緣測定，以在接戶開關箱量測為原則。自接戶線至接戶開關間絕緣電阻測定有困難者，得僅測定洩漏電流。 六、低壓電路之絕緣電阻測定應使用五○○伏額定或二五○伏額定（二二○伏以下電路用）之絕緣電阻計或洩漏電流計。 七、升降機、起重機及類似可移動式機器，使用滑行導線供電者，除三○○伏以下，採用絕緣導線或由一次電壓三○○伏以下之絕緣變壓器供電或接地電阻一○Ω以下者外，導線與大地之絕緣電阻應保持表一九規定值以上。新設時之絕緣電阻，應在一MΩ以上。 八、遊樂用電車之電源、接觸導線及電車內部電路與大地之絕緣電阻，以洩漏電流測定者，依下列規定辦理： （一）接觸導線每一公里之洩漏電流，於使用電壓情形下，不得超過○‧一安（一○○毫安）。 （二）電車內部電路之洩漏電流，在使用電壓情形下不得大於其額定電流之五千分之一。 九、屋外配線之絕緣導線與大地之絕緣電阻，於多芯電纜或多芯導線芯線相互間及芯線與大地之絕緣電阻，在額定電壓情形下，各導線之洩漏電流不得大於額定電流之二千分之一。單相二線式電路，非接地導線與大地之絕緣電阻，於額定電壓情形下洩漏電流不得大於額定電流之二千分之一。

註記: