【法律文件】
名稱: 自來水工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20031203

自來水工程設施標準 第 85 條 配水池之規定如下： 一、位置應儘量設於供水區域之中央。 二、採用自然流下方式時，配水池之高度應以在設計最低水位時，配水管線之各點能保持最小動水壓為準。 三、供水區域地面高低相差懸殊時，應分為高低不同之若干供水分區，並裝設減壓閥或加壓抽水機設備，或各分區分設配水池。 四、應避免建築於斜坡頂、斜坡面、斜坡腳或填土等地基不穩定或有崩坍之虞之處所附近，無法避免時，應施以基礎加固、斜坡保固等工程。 五、應設在不淹水地點，池底應高出地下水位，並應儘量設在地面上。如設在地面下時，應與污水管、雨水管、廁所、滯積之表面水等可能之污染來源保持至少十五公尺之距離。 六、有效容量應考慮滿足設計最大日供水量之時間變化加消防用水量為原則。 七、有效水深不得低於三公尺。

註記: