【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 146-1 條 出口標示燈及非設於樓梯或坡道之避難方向指示燈，其標示面縱向尺度及光度依等級區分如下： ┌─────────┬───────────┬────────┐ │ 區分 │標示面縱向尺度（m） │標示面光度（cd）│ ├──────┬──┼───────────┼────────┤ │ │A 級│零點四以上 │五十以上 │ │ ├──┼───────────┼────────┤ │出口標示燈 │B 級│零點二以上，未滿零點四│十以上 │ │ ├──┼───────────┼────────┤ │ │C 級│零點一以上，未滿零點二│一點五以上 │ ├──────┼──┼───────────┼────────┤ │ │A 級│零點四以上 │六十以上 │ │避難方向指示├──┼───────────┼────────┤ │燈 │B 級│零點二以上，未滿零點四│十三以上 │ │ ├──┼───────────┼────────┤ │ │C 級│零點一以上，未滿零點二│五以上 │ └──────┴──┴───────────┴────────┘

註記: