【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 101-23 條 配電箱之過電流保護依下列規定辦理： 一、配電箱之過電流保護裝置，其額定不得大於配電箱之額定。但符合下列規定者，不在此限： （一）進屋導線端之配電箱裝設多個隔離設備，且符合第一百零一條之二規定者，得免裝設主過電流保護裝置。 （二）配電箱之電源幹線過電流保護裝置額定，不大於該配電箱之額定值者，配電箱得不裝設主過電流保護裝置。未裝設主過電流保護裝置之配電箱，其裝設之分路過電流保護裝置不得超過四二極。 二、配電箱之分路過電流保護裝置採用三○安以下額定之附熔線手捺開關者，應裝設二○○安以下之主過電流保護裝置。 三、配電箱內之任何過電流保護裝置，負載正常狀態下連續滿載三小時以上者，該負載電流不得超過過電流保護裝置額定之百分之八○。

註記: