【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 158 條 供應多具電動機或電動機與其他負載之導線（W1），其安培容量不得小於下列負載之總和： 一、最大電動機額定滿載電流之一．二五倍。 二、所有同組之其他電動機額定滿載電流之總和。 三、除電動機外之非連續性負載之額定滿載電流。 四、除電動機外之連續性負載額定滿載電流之一．二五倍。 符合下列規定者，不受前項限制： 一、多具電動機中，有一具以上為短時、間歇性、週期性或變動責務使用者，電動機安培額定應依表一五七規定計算電流總和；最大電動機額定之選定，以表一五七規定所得結果與最大連續責務電動機滿載電流之一‧二五倍，兩者中取較大者列入計算。 二、電動機操作之固定式電暖器應視為連續性負載。 三、供應電路係為防止電動機或其他負載同時運轉而互鎖者，該電路導線之安培容量，得依可能同時運轉之電動機及其他負載之最大總電流選定。

註記: