【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 155 條 出口標示燈及避難方向指示燈之緊急電源應使用蓄電池設備，其容量應能使其有效動作二十分鐘以上。但設於下列場所之主要避難路徑者，該容量應在六十分鐘以上，並得採蓄電池設備及緊急發電機併設方式： 一、總樓地板面積在五萬平方公尺以上。 二、高層建築物，其總樓地板面積在三萬平方公尺以上。 三、地下建築物，其總樓地板面積在一千平方公尺以上。 前項之主要避難路徑，指符合下列規定者： 一、通往戶外之出入口；設有排煙室者，為該室之出入口。 二、通往直通樓梯之出入口；設有排煙室者，為該室之出入口。 三、通往第一款出入口之走廊或通道。 四、直通樓梯。

註記: