【法律文件】
名稱: 下水道工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20091127

下水道工程設施標準 第 41 條 預先曝氣池設置規定如下： 一、容量依計畫最大日污水量及曝氣滯留時間定之。 二、池之形狀為矩形或圓形。池寬或直徑為水深之一倍至二倍，為水密性構造。有效水深為四公尺至六公尺，出水高為五十公分，池頂高出地面至少十五公分。池邊應設寬九十公分以上之維護走道並設護欄。 三、曝氣方式、送氣量及曝氣之裝置： （一）曝氣方式應能使污水產生渦流，並使懸浮固體保持懸浮狀態。 （二）送氣量依計畫最大日污水量設計。 （三）曝氣裝置得使用散氣板、散氣盤、散氣管或噴氣口等。材質應具耐酸、耐鹼及耐久性，其設置位置宜於曝氣池下方及易於取出維護之處。 四、曝氣停留時間為十分鐘至二十分鐘；有迴流活性污泥者為二十分鐘至三十分鐘。 五、迴流剩餘活性污泥者，其迴流量為計畫最大日剩餘活性污泥量之百分之百。 六、除在池之進出口設置開關或閘門，調節流量外，並應設置消泡設備。

註記: