【法律文件】
名稱: 職業安全衛生設施規則
等級: 命令
修訂日期: 20220812

職業安全衛生設施規則 第 205 條 雇主對於乙炔發生器室之構造，應依下列規定： 一、牆壁應以不燃性材料建造，且有相當之強度。 二、室頂應以薄鐵板或不燃性之輕質材料建造。 三、應設置突出於屋頂上之排氣管，其截面積應為地板面積之十六分之一以上，且使排氣良好，並與出入口或其他類似開口保持一．五公尺以上之距離。 四、門應以鐵板或不燃性之堅固材料建造。 五、牆壁與乙炔發生器應有適當距離，以免妨礙發生器裝置之操作及添料作業。

註記: