【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 27 條 接地系統應依下列規定施工： 一、低壓電源系統接地之位置應在接戶開關電源側之適當場所。 二、以多線式供電之用戶，其中性線應施行內線系統接地。 三、用戶自備電源變壓器，其二次側對地電壓超過一五○伏，採用設備與系統共同接地。 四、設備與系統共同接地，其接地導線之一端應妥接於接地極，另一端引至受電箱、表前開關箱或接戶開關箱任擇一處，再由該處引出設備接地連接線，施行內線系統或設備之接地。 五、三相四線多重接地供電地區，用戶低壓用電設備與內線系統共同接地時，其自備變壓器之低壓電源系統接地，不得與一次電源之中性線共同接地。 六、接地導線應使用銅導體，包括裸線、被覆線、絕緣線或匯流排。個別被覆或絕緣之設備接地導線，其外觀應為綠色或綠色加一條以上之黃色條紋者。 七、一四平方公厘以上絕緣被覆線或僅由電氣技術人員維護管理處所使用之多芯電纜之芯線，在施工時於每一出線頭或可接近之處以下列方法之一做永久識別時，可做為接地導線，接地導線不得作為其他配線。 （一）在露出部分之絕緣或被覆上加上條紋標誌。 （二）在露出部分之絕緣或被覆上著上綠色。 （三）在露出部分之絕緣或被覆上以綠色之膠帶或自黏性標籤作記號。 八、低壓電源系統應按下列原則接地： （一）電源系統經接地後，其對地電壓不超過一五○伏，該電源系統除第二十七條之一另有規定外，必須加以接地。 （二）電源系統經接地後，其對地電壓不超過三○○伏者，除另有規定外應加以接地。 （三）電源系統經接地後，其對地電壓超過三○○伏者，不得接地。 （四）電源系統供應電力用電，其電壓在一五○伏以上，六○○伏以下而不加接地者，應加裝接地檢示器。 九、低壓用電器具及其配線應加接地者如下： （一）低壓電動機之外殼。 （二）金屬導線管及其連接之金屬箱。 （三）非金屬導線管連接之金屬配件如配線對地電壓超過一五○伏或配置於金屬建築物上，或人員可觸及之潮濕場所者。 （四）電纜之金屬被覆。 （五）Ｘ線發生裝置及其鄰近金屬體。 （六）對地電壓超過一五○伏之其他固定式用電器具。 （七）對地電壓在一五○伏以下之潮濕危險處所之其他固定式用電器具。 （八）對地電壓超過一五○伏移動式用電器具。但其外殼具有絕緣保護不為人所觸及者不在此限。 （九）對地電壓一五○伏以下移動式用電器具使用於潮濕處所或金屬地板上或金屬箱內者，其非帶電露出金屬部分需接地。

註記: