【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 74 條 手動報警機、標示燈及火警鈴之裝置位置，應依左列規定： 一、應裝設於火警時人員避難通道內適當而明顯之位置。 二、手動報警機高度，離地板面之高度不得小於一‧二公尺，並不得大於一‧五公尺。 三、標示燈及火警警鈴距離地板面之高度，應在二公尺至二‧五公尺之間，但與手動報警機合併裝設者，不在此限。 四、建築物內裝有消防立管之消防栓箱時，手動報警機、標示燈、及火警警鈴應裝設在消火栓箱上方牆上。

註記: