【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 106 條 排煙機之裝置，應依左列規定： 一、排煙機之電氣配線不得裝置在排煙管內，並應依本編第一章電氣設備有關規定。 二、排煙機為隱蔽裝置者，應在廚房內適當位置裝置運轉指示燈。 三、應有檢查、養護及清理排煙機之適當措施。 四、排煙管內風速每分鐘不得小於四五○公尺。 五、設有煙罩之廚房應以機械方法補充所排除之空氣。

註記: