【法律文件】
名稱: 爆竹煙火製造業安全衛生設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20050512

爆竹煙火製造業安全衛生設施標準 第 40 條 有火藥區內之建築物應設置避雷針，其角度不得大於四十五度，並應涵蓋 所有建築物；接地電阻不得超過十歐姆，並於每年三月及九月分別檢查記 錄，以備查考。 避雷針之設置規格如附圖五。 (編 註：附圖五請參閱中華民國現行法規彙編 83 年 5 月版 (三 五) 24293 頁)

註記: 廢