【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 318-49 條 20 區、21 區及 22 區存在可燃性粉塵、纖維及飛絮場所，電氣與電子設備得採用下列保護技術： 一、防塵燃：得用於經設計者確認適用之 20 區、21 區或 22 區。 二、正壓：得用於經設計者確認適用之 21 區或 22 區。 三、本質安全：得用於經設計者確認適用之 20 區、21 區或 22 區之設備。 四、塵密：得用於經設計者確認適用之 22 區。 五、模鑄構造「mD」：得用於經設計者確認適用之 20 區、21 區或 22區。 六、非引火性電路：得用於經設計者確認適用之 22 區。 七、非引火性設備：得用於經設計者確認適用之 22 區。 八、封閉箱體「tD」：得用於經設計者確認適用之 21 區或 22 區。 九、封閉箱體「pD」：得用於經設計者確認適用之 21 區或 22 區。 十、本質安全「iD」：得用於經設計者確認適用之 21 區或 22 區。

註記: