【法律文件】
名稱: 自來水工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20031203

自來水工程設施標準 第 58 條 導（送）水管管線之規定如下： 一、以選定在公有道路或管線專用路線或其他自來水用地範圍內為原則，選在其他用地時，應視需要設沿全線之養護道路。 二、應儘量避免水平或垂直方向有急劇轉彎者。 三、任何一點不得高出最低水力坡降線。 四、使用抽水機輸送且導（送）水管較長者，應視需要在管線上裝設洩壓閥或平壓塔等安全設施。 五、視需要埋設二條管線並互相連接。 六、送水管不得與有污染可能之其他管線、水池等相連接，且所有新設、修復、或抽換之管線應經過消毒後始可使用。

註記: