【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 213 條 設於儲槽之固定式泡沫滅火設備，依下列規定設置： 一、泡沫放出口，依下表之規定設置，且以等間隔裝設在不因火災或地震可能造成損害之儲槽側板外圍上。 ┌──────────────┬─────────────┐ │ 建築構造及泡沫放出口│泡沫放出口應設數量 │ │ 種類 ├─────┬───┬───┤ │ │固定頂儲槽│內浮頂│外浮頂│ │ │ │儲槽 │儲槽 │ │ ├──┬──┼───┼───┤ │儲槽直徑 │Ⅰ或│Ⅲ或│Ⅱ型 │特殊型│ │ │Ⅱ型│Ⅳ型│ │ │ ├──────────────┼──┼──┼───┼───┤ │未達十三公尺 │ │ │二 │二 │ ├──────────────┤ │ ├───┼───┤ │十三公尺以上未達十九公尺 │一 │一 │三 │三 │ ├──────────────┤ │ ├───┼───┤ │十九公尺以上未達二十四公尺 │ │ │四 │四 │ ├──────────────┼──┼──┼───┼───┤ │二十四公尺以上未達三十五公尺│二 │二 │五 │五 │ ├──────────────┼──┼──┼───┼───┤ │三十五公尺以上未達四十二公尺│三 │三 │六 │六 │ ├──────────────┼──┼──┼───┼───┤ │四十二公尺以上未達四十六公尺│四 │四 │七 │七 │ ├──────────────┼──┼──┼───┼───┤ │四十六公尺以上未達五十三公尺│五 │六 │七 │七 │ ├──────────────┼──┼──┼───┼───┤ │五十三公尺以上未達六十公尺 │六 │八 │八 │八 │ ├──────────────┼──┼──┼───┼───┤ │六十公尺以上未達六十七公尺 │八 │十 │ │九 │ ├──────────────┼──┼──┤ ├───┤ │六十七公尺以上未達七十三公尺│九 │十二│ │十 │ ├──────────────┼──┼──┤ ├───┤ │七十三公尺以上未達七十九公尺│十一│十四│ │十一 │ ├──────────────┼──┼──┤ ├───┤ │七十九公尺以上未達八十五公尺│十三│十六│ │十二 │ ├──────────────┼──┼──┤ ├───┤ │八十五公尺以上未達九十公尺 │十四│十八│ │十二 │ ├──────────────┼──┼──┤ ├───┤ │九十公尺以上未達九十五公尺 │十六│二十│ │十三 │ ├──────────────┼──┼──┤ ├───┤ │九十五公尺以上未達九十九公尺│十七│二十│ │十三 │ │ │ │二 │ │ │ ├──────────────┼──┼──┤ ├───┤ │九十九公尺以上 │十九│二十│ │十四 │ │ │ │四 │ │ │ ├──────────────┴──┴──┴───┴───┤ │註： │ │一、各型泡沫放出口定義如左： │ │（一）Ⅰ型泡沬放出口：指由固定頂儲槽上部注入泡沫之放出口│ │ 。該泡沫放出口設於儲槽側板上方，具有泡沫導管或滑道│ │ 等附屬裝置，不使泡沫沉入液面下或攪動液面，而使泡沫│ │ 在液面展開有效滅火，並且具有可以阻止儲槽內公共危險│ │ 物品逆流之構造。 │ │（二）Ⅱ型泡沫放出口：指由固定頂或儲槽之上部注入泡沫之放│ │ 出口。在泡沫放出口上附設泡沫反射板可以使放出之泡沫│ │ 能沿著儲槽之側板內面流下，又不使泡沫沉入液面下或攪│ │ 動液面，可在液面展開有效滅火，並且具有可以阻止槽內│ │ 公共危險物品逆流之構造。 │ │（三）特殊型泡沫放出口：指供外浮頂儲槽上部注入泡沫之放出│ │ 口，於該泡沫放出口附設有泡沫反射板，可以將泡沫注入│ │ 於儲槽側板與泡沫隔板所形成之環狀部分。該泡沫隔板係│ │ 指在浮頂之上方設有高度在零點三公尺以上，且距離儲槽│ │ 內側在零點三公尺以上鋼製隔板，具可以阻止放出之泡沫│ │ 外流，且視該儲槽設置地區預期之最大降雨量，設有可充│ │ 分排水之排水口之構造者為限。 │ │（四）Ⅲ型泡沫放出口：指供固定頂儲槽槽底注入泡沫法之放出│ │ 口，該泡沫放出口由泡沫輸送管（具有可以阻止儲槽內之│ │ 公共危險物品由該配管逆流之構造或機械），將發泡器或│ │ 泡沫發生機所發生之泡沫予以輸送注入儲槽內，並由泡沫│ │ 放出口放出泡沫。 │ │（五）Ⅳ型泡沫放出口：指供固定頂儲槽槽底注入泡沫法之放出│ │ 口，將泡沫輸送管末端與平時設在儲槽液面下底部之存放│ │ 筒（包括具有在送入泡沫時可以很容易脫開之蓋者。）所│ │ 存放之特殊軟管等相連接，於送入泡沫時可使特殊軟管等│ │ 伸直，使特殊軟管等之前端到達液面而放出泡沫。 │ │二、特殊型泡沫放出口使用安裝在浮頂上方者，得免附設泡沫反│ │ 射板。 │ │三、本表之Ⅲ型泡沫放出口，限於處理或儲存在攝氏二十度時一│ │ 百公克中水中溶解量未達一公克之公共危險物品，（以下稱│ │ 「不溶性物質」）及儲存溫度在攝氏五十度以下或動粘度在│ │ 100cst 以下之公共危險物品儲槽使用。 │ │四、內浮頂儲槽浮頂採用鋼製雙層甲板（Double deck） 或鋼製│ │ 浮筒式（Pantoon） 甲板，其泡沫系統之泡沫放出口種類及│ │ 數量，得比照外浮頂儲槽設置。 │ └────────────────────────────┘ 二、儲槽儲存不溶性之第四類公共危險物品時，依前款所設之泡沫放出口，並就下表所列公共危險物品及泡沫放出口種類，以泡沫水溶液量乘以該儲槽液面積所得之量，能有效放射，且在同表所規定之放出率以上。 ┌───┬────┬────┬────┬────┬────┐ │泡沫放│Ⅰ型 │Ⅱ型 │特殊型 │Ⅲ型 │Ⅳ型 │ │出口種├──┬─┼──┬─┼──┬─┼──┬─┼──┬─┤ │類 │泡沫│放│泡沫│放│泡沫│放│泡沫│放│泡沫│放│ │儲存公│水溶│出│水溶│出│水溶│出│水溶│出│水溶│出│ │共危險│液量│率│液量│率│液量│率│液量│率│液量│率│ │物品種│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │類 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┤ │閃火點│120 │4 │220 │4 │240 │8 │220 │4 │220 │4 │ │未達21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │℃之第│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │四類公│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │共危險│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │物品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┤ │閃火點│80 │4 │120 │4 │160 │8 │120 │4 │120 │4 │ │在21℃│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │以上未│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │達70℃│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │之第四│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │類公共│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │危險物│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │品 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┼──┼─┤ │閃火點│60 │4 │100 │4 │120 │8 │100 │4 │100 │4 │ │在70℃│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │以上之│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │第四類│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │公共危│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │險物品│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┴──┴─┤ │註：泡沫水溶液量單位ι/㎡ ，放出率單位ι/min㎡。 │ └────────────────────────────┘ 三、儲槽儲存非不溶性之第四類公共危險物品時，應使用耐酒精型泡沫，其泡沫放出口之泡沫水溶液量及放出率，依下表規定： ┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┐ │Ⅰ 型│Ⅱ 型│特 殊 型│Ⅲ 型│Ⅳ 型 │ ├───┬─┼───┬─┼───┬─┼──┬─┼───┬─┤ │泡沫水│放│泡沫水│放│泡沫水│放│泡沫│放│泡沫水│放│ │溶液量│出│溶液量│出│溶液量│出│水溶│出│溶液量│出│ │ │率│ │率│ │率│液量│率│ │率│ ├───┼─┼───┼─┼───┼─┼──┼─┼───┼─┤ │一六○│八│二四○│八│─ │─│─ │─│二四○│八│ ├───┴─┴───┴─┴───┴─┴──┴─┴───┴─┤ │註：一、使用耐酒精型泡沫能有效滅火時，其泡沫放出口之泡沫│ │ 水溶液量及放出率，得依廠商提示值核計。 │ │ 二、泡沫水溶液量單位ι/㎡ ，放出率單位ι/min㎡。 │ └────────────────────────────┘ 四、前款並依下表公共危險物品種類乘以所規定的係數值。但未表列之物質，依中央主管機關認可之試驗方法求其係數。 ┌─────────────────────────┬──┐ │第四類公共危險物品種類 │ │ ├──┬──────────────────────┤係數│ │類別│詳 細 分 類│ │ ├──┼──────────────────────┼──┤ │醇類│甲醇、3-甲基-2-丁醇 、乙醇、烯丙醇、1-戊醇、│1.0 │ │ │2-戊醇、第三戊醇（2-甲基-2-丁醇） 、異戊醇、│ │ │ │1-己醇、環己醇、糠醇、苯甲醇、丙二醇、乙二醇│ │ │ │（甘醇）、二甘醇、二丙二醇、甘油 │ │ │ ├──────────────────────┼──┤ │ │2-丙醇、1-丙醇、異丁醇、1-丁醇、2-丁醇 │1.25│ │ ├──────────────────────┼──┤ │ │第三丁醇 │2.0 │ ├──┼──────────────────────┼──┤ │醚類│異丙醚、乙二醇乙醚（2-羥基乙醚）、乙二醇甲醚│1.25│ │ │、二甘醇乙醚、二甲醇甲醚 │ │ │ ├──────────────────────┼──┤ │ │1,4二氧雜環己烷 │1.5 │ │ ├──────────────────────┼──┤ │ │乙醚、乙縮醛（1,1-雙乙氧基乙烷）、乙基丙基醚│2.0 │ │ │、四氫呋喃、異丁基乙烯醚、乙基丁基醚 │ │ ├──┼──────────────────────┼──┤ │酯類│乙酸乙脂、甲酸乙酯、甲酸甲酯、乙酸甲酯、乙酸│1.0 │ │ │乙烯酯、甲酸丙酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、異│ │ │ │丁烯酸甲酯、異丁烯酸乙酯、乙酸丙酯、甲酸丁酯│ │ │ │、乙酸-2-乙氧基乙酯 、乙酸-2-甲氧基乙酯 │ │ ├──┼──────────────────────┼──┤ │酮類│丙酮、丁酮、甲基異丁基酮、2,4-戊雙酮、環己酮│1.0 │ ├──┼──────────────────────┼──┤ │醛類│丙烯醛、丁烯醛（巴豆醛）、三聚乙醛 │1.25│ │ ├──────────────────────┼──┤ │ │乙醛 │2.0 │ ├──┼──────────────────────┼──┤ │胺類│乙二胺、環己胺、苯胺、乙醇胺、二乙醇胺、三乙│1.0 │ │ │醇胺 │ │ │ ├──────────────────────┼──┤ │ │乙胺、丙胺、烯丙胺、二乙胺、丁胺、異丁胺、三│1.25│ │ │乙胺、戊胺、第三丁胺 │ │ │ ├──────────────────────┼──┤ │ │異丙胺 │2.0 │ ├──┼──────────────────────┼──┤ │腈類│丙烯腈、乙腈、丁腈 │1.25│ ├──┼──────────────────────┼──┤ │有機│醋酸、醋酸酐、丙烯酸、丙酸、甲酸 │1.25│ │酸 │ │ │ ├──┼──────────────────────┼──┤ │其他│氧化丙烯 │2.0 │ │非不│ │ │ │溶性│ │ │ │者 │ │ │ └──┴──────────────────────┴──┘ 前項第二款之儲槽如設置特殊型泡沫放出口，其儲槽液面積為浮頂式儲槽環狀部分之表面積。

註記: