【法律文件】
名稱: 變電所裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20180410

變電所裝置規則 第 4 條 各級變電所主要電力設備之最低衝擊絕緣基準規定如下表： ┌────┬─────────┐ │電壓等級│衝擊絕緣基準(千伏)│ │ ├────┬────┤ │ (千伏) │ 變壓器 │開關設備│ ├────┼────┼────┤ │ 345 │ 1050 │ 1175 │ ├────┼────┼────┤ │ 161 │ 650 │ 750 │ ├────┼────┼────┤ │ 69 │ 350 │ 350 │ ├────┼────┼────┤ │ 22 │ 125 │ 125 │ ├────┼────┼────┤ │ 11 │ 95 │ 95 │ └────┴────┴────┘

註記: 廢