【法律文件】
名稱: 液化石油氣容器定期檢驗標準
等級: 命令
修訂日期: 20210712

液化石油氣容器定期檢驗標準 第 13 條 複合容器經定期檢驗判定合格後，應循序進行下列程序： 一、容器閥於每次定期檢驗時應更換新品。 二、實重（含閥）量測：以磅秤量測複合容器實際重量（含閥，單位：公斤）至小數點下第二位數。 三、製作合格標示：合格標示之資料應依據原容器標示之容器資料據實登載，其標示模糊不清者，應參考原合格標示登載資料製作。 四、附加合格標示：以不易脫落之方式，將合格標示附加於容器護圈內側之明顯易見處。 五、標記下列事項： （一）此容器僅能充填液化石油氣。 （二）於安裝或卸除容器閥時，應將容器閥基座夾緊固定。

註記: