【法律文件】
名稱: 船舶設備規則
等級: 命令
修訂日期: 20211112

船舶設備規則 第 111 條 固定式壓力噴水系統之管系及噴嘴，應依左列規定： 一、噴嘴之數量及安裝位置，應確保其防護之艙間為有效之噴灑，並能迅速撲滅該區域內燃燒之燃油。船、艙櫃頂、燃油易於流佈之處，及機艙或鍋爐艙內其他易肇火災處所之上面，均應裝設有噴嘴。 二、噴水系統得劃分為若干區，各區支管及控制閥應裝置於防護區域外易於接近之處所，其通路不致因火災而立即阻隔。 三、噴嘴應以青銅不鏽鋼或經核定內外側防鏽處理之金屬材料為之，其前端內徑應在八公釐以上，噴水角度應在一二○度以下，並應能在防護之空間內，對一平方公尺之平面每分鐘均勻噴水達五公升以上。

註記: