【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 265 條 直埋供電電纜或導線管之埋設深度規定如下： 一、直埋電纜或導線管之埋設深度，應足以保護電纜或導線管，避免預期之地面使用狀況損害電纜。 二、除下列情況外，供電電纜、導線或導線管之最小埋設深度不得小於附表二六五規定： （一）在霜凍狀況下會損壞電纜或導線管之地區，得採比附表二六五所示值較深之埋設深度。 （二）所提供之輔助機械保護措施，若足以保護電纜或導線管，避免遭受預期之地表面使用狀況，所導致之損害者，得採比附表二六五所示值較淺之埋設深度。 （三）若直埋電纜或導線管埋設在非最後完成路面之下，在埋設當時及回填後，其最小埋設深度應符合附表二六五所示值。

註記: