【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 105 條 連接煙罩之排煙管，其構造及位置應依左列規定： 一、應為厚度一‧五八公厘（十六號）以上之鐵板，或厚度一‧二七公厘（十八號）以上之不銹鋼板製造。 二、所有接縫均應為水密性焊接。 三、應就最近捷徑通向室外。 四、垂直排煙管應設置室外，如必需設置室內時，應符合本編第九十二條第六款規定加設管道間。 五、不得貫穿任何防火構造分間牆及防火牆，並不得與建築物任何其他管道連通。 六、轉向處應設置清潔孔，孔底距離橫管管底不得小於四公分，並設與管身相同材料製造之嚴密孔蓋。 七、與易燃物料間之距離，不得小於四十五公分。 八、設置於室外之排煙管，除用不銹鋼板製造者外，其外面應塗刷防銹塗料。 九、垂直排煙管底部應設有沉渣阱，沉渣阱應附有適應清潔孔。 十、排煙管應伸出屋面至少一公尺。排煙管出口距離鄰地境界線、進風口及基地地面不得小於三公尺。

註記: