【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 29-3 條 接地電極系統之裝設依下列規定辦理： 一、棒狀、管狀及板狀接地電極： （一）接地電極以埋在恆濕層以下為原則，且不得有油漆或瑯質塗料等不導電之塗布。 （二）接地電極之接地電阻大於表二五規定者，應增加接地電極 （三）設置多根接地電極者，電極應間隔一‧八公尺以上。 二、接地電極間隔： （一）使用一個以上棒狀、管狀或板狀接地電極之接地電極者，接地系統之每個接地電極，包括作為雷擊終端裝置之接地電極，與另一接地系統之任一接地電極之距離不得小於一．八公尺。 （二）二個以上接地電極搭接視為單一接地電極系統。 三、連接接地電極以形成接地電極系統之搭接導線，其線徑應符合表二六～一規定，並依第二十九條之四規定裝設，且依第二十九條之五規定方式連接。 四、接地環埋設於地面下之深度應超過七五○公厘。 五、安裝棒狀及管狀接地電極者，與土壤接觸長度應至少二．四公尺，並應垂直釘沒於地面下一公尺以上，在底部碰到岩石者，接地電極下鑽斜角不得超過垂直四五度。若斜角超過四五度時，接地電極埋設深度應在地面下至少一．五公尺。 六、板狀接地電極埋設深度應在地面下至少一．五公尺。 七、特種及第二種系統接地，設施於人員易觸及之場所時，自地面下○．六公尺起至地面上一．八公尺，應以絕緣管或板掩蔽。 八、特種接地及第二種接地沿鐵塔或鐵柱等金屬物體設施者，除應依前款規定加以掩蔽外，接地導線應與金屬物體絕緣，同時接地電極應埋設於距離金屬物體一公尺以上。 九、第一種及第三種接地之埋設應避免遭受外力損傷。

註記: