【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 164 條 避難器具，依下表規定，於開口部與地面之間保有必要下降空間： ┌──────┬───────────────────────┐ │種 類│下 降 空 間 │ ├──────┼───────────────────────┤ │緩降機 │以器具中心半徑零點五公尺圓柱形範圍內。但突出物│ │ │在十公分以內，且無避難障礙者，或超過十公分時，│ │ │能採取不損繩索措施者，該突出物得在下降空間範圍│ │ │內。 │ ├──────┼───────────────────────┤ │避難梯 │自避難梯二側豎桿中心線向外二十公分以上及其前方│ │ │六十五公分以上之範圍內。 │ ├──────┼───────────────────────┤ │避難繩索及滑│無避難障礙之空間。 │ │杆 │ │ ├──────┼───────────────────────┤ │救助袋（斜降│救助袋下方及側面，在上端二十五度，下端三十五度│ │式） │方向依下圖所圍範圍內。但沿牆面使用時，牆面側不│ │ │在此限。 │ ├──────┼───────────────────────┤ │救助袋（直降│一、救助袋與牆壁之間隔為三十公分以上。但外牆有│ │式） │ 突出物，且突出物距救助袋支固器具裝設處在三│ │ │ 公尺以上時，應距突出物前端五十公分以上。 │ │ │二、以救助袋中心，半徑一公尺圓柱形範圍內。 │ ├──────┼───────────────────────┤ │滑臺 │滑面上方一公尺以上及滑臺兩端向外二十公分以上所│ │ │圍範圍內。 │ ├──────┼───────────────────────┤ │避難橋 │避難橋之寬度以上及橋面上方二公尺以上所圍範圍內│ │ │。 │ └──────┴───────────────────────┘

註記: