【法律文件】
名稱: 下水道工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20091127

下水道工程設施標準 第 22 條 電動機設置規定如下： 一、應採用感應式電動機。 二、型式依安裝地點之周圍環境而定，並依下表規定： ┌───────────┬─────┐ │安裝地點之情況 │型 式│ ├───────────┼─────┤ │乾燥而塵埃少 │保護型 │ │有水沫之虞 │防沫型 │ │有可燃性粉塵、氣體之虞│防塵防爆型│ │有水沖或濕度高 │防水型 │ │有腐蝕性氣體之虞 │耐蝕型 │ │屋外 │屋外型 │ │水中 │浸水型 │ └───────────┴─────┘ 三、起動電流應符合臺灣電力股份有限公司（以下簡稱臺電公司）屋內裝置規定。採用非全電壓起動者，應配合電動機之種類及容量依下表選用最適宜之起動設備： ┌──────────┬─────────┐ │電動機種類 │起動設備 │ ├──────────┼─────────┤ │鼠籠型感應電動機 │1.Ｙ－△減壓起動器│ │ │2.自耦變壓起動器 │ │ │3.限流型起動器 │ │ │4.一次電阻降壓起動│ ├──────────┼─────────┤ │線繞轉子型感應電動機│起動電阻器 │ └──────────┴─────────┘ 四、應設置適當之過電流保護設備，且開關與起動器設備相互間應設防止誤操作之連鎖裝置。 五、應具有Ｅ級以上之絕緣等級。

註記: