【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 29-19 條 分路出線口數及裝設位置依下列規定辦理： 一、住宅處所之臥房、書房、客廳、餐廳、浴室、廚房、走廊、樓梯，或供住宿用途之客房及浴室，應至少裝設一個壁式開關控制之照明出線口。 二、住宅處所之臥室、書房、客廳、餐廳、廚房或其他類似房間應至少裝設一個插座出線口，並依下列規定裝設： （一）插座之裝設，自門邊沿牆壁水平量測不得超過一．八公尺，插座沿牆壁（含轉角）水平量測之最大間距為三．六公尺。 （二）地板插座出線口不得計入所規定插座出線口數量。但該插座出線口距牆面四五○公厘以內者，不在此限。 三、設有中島式檯面或冷凍設備之廚房，得裝設專用插座出線口。 四、浴室中距任一洗手台外緣九○○公厘內，應裝設一個插座出線口。 五、住宅處所設有洗衣區域者，應至少裝設一個二○安分路之洗衣、烘乾用插座出線口。 六、陽台及戶外走廊，應裝設一個以上之插座出線口，且高度不得超過二公尺。 七、除供特定用電器具之插座出線口外，地下室及車庫應裝設一個以上之插座出線口。 八、幼童活動區域之插座得為防觸電者，或具有鎖或扣之蓋板。 九、農村或分租用套房可視實際需要裝設燈具或插座出線口。

註記: