【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 396-35 條 非被接地導體（線）之隔離設備應由符合下列規定之手動操作開關或斷路器組成： 一、設於可輕易觸及處。 二、可外部操作，且人員不會碰觸到帶電組件。 三、明確標示開或關之位置。 四、對設備線路端之標稱電路電壓及電流，具有足夠之啟斷額定。 符合第三百九十六條之三十九規定，且經設計者確認適合此用途之連接器者，得作為交流或直流之隔離設備使用。 隔離設備之所有端子在開啟位置可能帶電者，於隔離設備上或鄰近處應明顯標示下列字樣： ┌─────────────────┐ │警告 │ │小心！觸電危險！ │ │切勿碰觸端子！ │ │開啟狀態下線路側及負載側可能帶電。│ └─────────────────┘

註記: