【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 101-42 條 可撓軟線連接之燈座及照明燈具依下列規定辦理： 一、燈座： （一）附加可撓軟線之金屬燈座，其燈座入口應裝設絕緣護套。燈座入口之線孔大小應適合可撓軟線線徑，且表面應為平滑狀。 （二）直徑為七公厘之護套孔，得使用於普通垂吊用可撓軟線；直徑為一一公厘之護套孔，得使用於加強型可撓軟線。 二、放電管燈及LED燈具符合下列條件者，得以可撓軟線連接： （一）燈具設置在出線盒或匯流排槽之正下方。 （二）連接之可撓軟線皆為可視及者。 （三）不遭受應力或外力損害之可撓軟線。 （四）可撓軟線終端接於接地型附接插頭或匯流排槽插頭，或廠製連接接頭，或具有抑制應力之燈具組件及燈罩。 三、具有大型基座、螺旋型燈座之放電管燈，得以可撓軟線連接於五○安以下之分路。其插座及附接插頭之安培額定得低於分路之安培額定，惟不得低於燈具滿載電流之一‧二五倍。 四、具有凸緣型表面開口（flanged surface inlet）之放電管燈，得由具連接器之懸吊可撓軟線連接供電。

註記: