【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 29-6 條 搭接其他封閉箱體依下列規定辦理： 一、電氣連續性 （一）金屬管槽、電纜架、電纜之鎧裝或被覆、封閉箱體、框架、配件及其他非帶電金屬組件，不論有無附加設備接地導線，皆應予搭接。 （二）金屬管槽伸縮配件及套疊部分，應以設備搭接導線或其他方式使其具電氣連續性。 （三）螺牙、接觸點及接觸面之不導電塗料、琺瑯或類似塗裝，應予清除。 二、隔離接地電路： （一）由分路供電之設備封閉箱體，為減少接地電路電磁雜訊干擾，得與供電至該設備電路之管槽隔離，且該隔離採用一個以上經設計者確認之非金屬管槽配件，附裝於管槽及設備封閉箱體之連接點處。 （二）金屬管槽內部應附加一條設備接地導線，將設備封閉箱體接地。

註記: