【法律文件】
名稱: 電業供電電壓及頻率標準
等級: 命令
修訂日期: 20170612

電業供電電壓及頻率標準 第 4 條 交流電之電壓，應以各輸電線或配電之標稱電壓為標準，其供電方式如下： 一、一百一十伏特，以單相二線式供電。 二、一百一十伏特及二百二十伏特，以單相三線式供電。 三、二百二十伏特，以單相二線式及三相三線式供電。 四、二百二十伏特及三百八十伏特，以三相四線式供電。 五、三百八十伏特，以三相三線式供電。 六、三千三百伏特，以三相三線式供電。 七、一萬一千四百伏特，以三相三線式供電。 八、二萬二千八百伏特，以三相三線式供電。 九、六萬九千伏特，以三相三線式供電。 十、一十六萬一千伏特，以三相三線式供電。 十一、三十四萬五千伏特，以三相三線式供電。 前項供電電壓變動率之高低以不超過下列百分數為限： 一、電燈電壓：百分之五。 二、電力及電熱之電壓：百分之十。 三、電燈、電力、電熱混合線路：百分之五。

註記: