【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 46 條 接地導體（線）應連接至下列接地電極： 一、接戶設施若被接地至接地電極上，接地導體（線）可接至被接地之接戶線金屬導線管、接戶設備箱體、接地電極導體或接地電極導體之金屬封閉體。 二、若無前款規定之接地方式可採用，接地導體（線）得接至第二十二條規定之接地電極。 三、若無前二款之接地方式可採用，接地導體（線）得接至第二十三條至第二十九條規定之接地電極。適用第二十四條規定時，鐵棒或鋼棒之截面直徑不得小於十三毫米或○．五英寸，且長度不得小於一‧五公尺或五英尺。若為第二十四條第三項但書第一款規定之情形者，釘入深度應達一‧五公尺或五英尺。

註記: