【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 50 條 架空線路器材之最小線徑規格規定如下： 一、支持物鋼料構件之厚度： （一）接觸土壤之構件：六．○毫米。 （二）主柱材及重要構件：五．○毫米。 （三）一般構件：四．○毫米。 （四）鋼板：四．五毫米。 （五）方形鋼管：二．○毫米。 二、承受應力之螺栓直徑： （一）特高壓線：十六毫米或八分之五英寸。 （二）高壓及低壓線：十二毫米或二分之一英寸。 三、鐵材配件之厚度： （一）承受應力配件：三．○毫米。 （二）非承受應力配件：二．○毫米。 四、木桿頂端直徑： （一）特高壓線：二百毫米。 （二）高壓線：一百五十毫米。 （三）低壓線：一百二十毫米。 五、線材線徑：架空導線、架空地線、支線、接地線等之線徑不得小於附表五○規定。 六、高壓線方形木橫擔斷面尺寸：七十五毫米乘七十五毫米。

註記: