【法律文件】
名稱: 下水道工程設施標準
等級: 命令
修訂日期: 20091127

下水道工程設施標準 第 25 條 抽水機室、配電室及主控室設置規定如下： 一、抽水機室及配電室構造： （一）應使用鋼筋混凝土等不燃性構造物；特殊情況使用易燃性材料時，電力設備之上方天花板及側面，應以不燃物覆蓋。 （二）應有良好通風、採光，防止噪音、振動及充分照明設備，並避免浸水。 （三）應選設在無氯氣或其他腐蝕性、可燃性氣體發生或滯留之地點。 （四）抽水機室應預留適當空間便於機械拆裝時放置之用。 （五）配電室之設置並應參照臺電公司有關配電室設置規定。 二、主控室之構造應通風良好，充分照明設備及能防止噪音、振動，並設在易於監視管理抽水機及配電設備之地點。 三、抽水機、內燃機及電力設備，應視需要加裝適當之隔音設備。

註記: