【法律文件】
名稱: 實業用爆炸物管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20060216

實業用爆炸物管理辦法 第 29 條 地下火藥庫之位置、構造及設備應依下列規定： 一、庫房應設於岩磐堅牢之處，庫壁以鋼筋混凝土補強，並設有通風設施 。 二、庫門鐵板厚度應達三公釐以上並加鎖，庫房坑道入口應另設門扇加鎖 。 三、庫房內不得裝置照明設備，庫房坑道照明設備應採用防爆式電燈、鎧 裝電纜，並裝置自動遮斷器。 四、火藥庫上下及四周地磐厚度應依下表規定： ┌────────┬────────┐ │炸藥存量 (公噸) │地磐厚度 (公尺) │ ├────────┼────────┤ │ 一以下 │ 四以上 │ ├────────┼────────┤ │ 二以下 │ 六以上 │ ├────────┼────────┤ │ 三以下 │ 八以上 │ ├────────┼────────┤ │ 四以下 │ 一○以上 │ ├────────┼────────┤ │ 五以下 │ 一一以上 │ ├────────┼────────┤ │ 六以下 │ 一二以上 │ ├────────┼────────┤ │ 七以下 │ 一三以上 │ ├────────┼────────┤ │ 八以下 │ 一四以上 │ ├────────┼────────┤ │ 九以下 │ 一五以上 │ ├────────┼────────┤ │ 一○以下 │ 一六以上 │ ├────────┼────────┤ │ 一二以下 │ 一七以上 │ ├────────┼────────┤ │ 一四以下 │ 一八以上 │ ├────────┼────────┤ │ 一六以下 │ 一九以上 │ ├────────┼────────┤ │ 一八以下 │ 二○以上 │ ├────────┼────────┤ │ 一九以下 │ 二一以上 │ ├────────┼────────┤ │ 二○以下 │ 二二以上 │ ├────────┼────────┤ │ 二五以下 │ 二四以上 │ ├────────┼────────┤ │ 三○以下 │ 二六以上 │ ├────────┼────────┤ │ 三五以下 │ 二八以上 │ ├────────┼────────┤ │ 四○以下 │ 二九以上 │ └────────┴────────┘

註記: 廢