【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 73 條 火警警鈴應依左列規定： 一、電源應為直流式。 二、電壓到達規定電壓之百分之八十時，應能即刻發出音響。 三、在規定電壓下，離開火警警鈴一百公分處，所測得之音量，不得小於八十五貧（phon）。 四、電鈴絕緣電阻在二○兆歐姆以上。 五、警鈴音響應有別於建築物其他音響，並除報警外，不得兼作他用。

註記: