【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 318-40 條 0 區、1 區及 2 區之導線及導線絕緣層，依下列規定： 一、導線：進入增加安全「e 」型設備之導線，包含備用線，其端點應連接至增加安全「e 」型端子。 二、導線絕緣層：導線絕緣層可能聚積，或接觸揮發氣凝結液或液體者，其絕緣材料應經設計者確認適用於此環境，或使用鉛被覆，或其他經設計者確認之方式加以保護。

註記: