【法律文件】
名稱: 有線廣播電視系統工程技術管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20160130

有線廣播電視系統工程技術管理辦法 第 29 條 系統之頭端設備應有接地保護措施裝置，以保護人員及設備之安全，接地裝置之接地電阻應小於十五歐姆。 架空纜線在下列電桿之吊線應接地（接地電阻應小於五十歐姆）： 一、裝置地下引上之電桿。 二、裝置有線電視放大器及電源供應器之電桿。 三、裝置電力變壓器之共架桿。 四、每段架空線路的第一及最後一支電桿。 五、架空線路連續十支電桿以上均無上述各款情形者，每十支電桿之一。 訂戶分接器或訂戶引進線應有接地裝置，位置應儘量靠近建築物。其接地電阻應小於一百歐姆；採訂戶分接器接地者，在確保網路建設涵蓋區域內之訂戶安全下，得以不超過三個訂戶分接器共用一處接地裝置。

註記: