【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 102 條 建築物供各種用途使用之空間，設置機械通風設備時，通風量不得小於左表規定： ┌────────────────────┬─────────┐ │ │樓地板面積每平方公│ │ │尺所需通風量（立方│ │ │公尺／小時） │ │ 房間用途 ├────┬────┤ │ │前條第一│前條第三│ │ │款及第二│款通風方│ │ │款通風方│式 │ │ │式 │ │ ├────────────────────┼────┼────┤ │臥室、起居室、私人辦公室等容納人數不多者│8 │8 │ │。 │ │ │ ├────────────────────┼────┼────┤ │辦公室、會客室 │10 │10 │ ├────────────────────┼────┼────┤ │工友室、警衛室、收發室、詢問室。 │12 │12 │ ├────────────────────┼────┼────┤ │會議室、候車室、候診室等容納人數較多者。│15 │15 │ ├────────────────────┼────┼────┤ │展覽陳列室、理髮美容院。 │12 │12 │ ├────────────────────┼────┼────┤ │百貨商場、舞蹈、棋室、球戲等康樂活動室、│15 │15 │ │灰塵較少之工作室、印刷工場、打包工場。 │ │ │ ├────────────────────┼────┼────┤ │吸煙室、學校及其他指定人數使用之餐廳。 │20 │20 │ ├────────────────────┼────┼────┤ │營業用餐廳、酒吧、咖啡館。 │25 │25 │ ├────────────────────┼────┼────┤ │戲院、電影院、演藝場、集會堂之觀眾席。 │75 │75 │ ├──┬─────────────────┼────┼────┤ │廚房│營業用 │60 │60 │ │ ├─────────────────┼────┼────┤ │ │非營業用 │35 │35 │ ├──┼─────────────────┼────┼────┤ │配膳│營業用 │25 │25 │ │室 ├─────────────────┼────┼────┤ │ │非營業用 │15 │15 │ ├──┴─────────────────┼────┼────┤ │衣帽間、更衣室、盥洗室、樓地板面積大於１│－ │10 │ │５平方公尺之發電或配電室 │ │ │ ├────────────────────┼────┼────┤ │茶水間 │－ │15 │ ├────────────────────┼────┼────┤ │住宅內浴室或廁所、照相暗室、電影放映機室│－ │20 │ ├────────────────────┼────┼────┤ │公共浴室或廁所，可能散發毒氣或可燃氣體之│－ │30 │ │作業工場 │ │ │ ├────────────────────┼────┼────┤ │蓄電池間 │－ │35 │ ├────────────────────┼────┼────┤ │汽車庫 │－ │25 │ └────────────────────┴────┴────┘

註記: