【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 12 條 一般配線之導線最小線徑依下列規定辦理： 一、電燈、插座及電熱工程選擇分路導線之線徑，應以該導線之安培容量足以承載負載電流，且不超過電壓降限制為準；其最小線徑除特別低壓設施另有規定外，單線直徑不得小於二‧○公厘，絞線截面積不得小於三‧五平方公厘。 二、電力工程選擇分路導線之線徑，除應能承受電動機額定電流之一‧二五倍外，單線直徑不得小於二‧○公厘，絞線截面積不得小於三‧五平方公厘。 三、導線線徑在三‧二公厘以上者，應用絞線。 四、高壓電力電纜之最小線徑如表一二。

註記: