【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 187-10 條 導線管、非金屬被覆電纜、MI電纜、裝甲電纜或其他電纜等配線方法，於每一條導線接續點、進出點、開關點、連接點、終端點或拉線點，應使用出線盒、拉線盒、接線盒或導管盒等。但符合下列情形，不在此限： 一、導線槽附有可拆卸式蓋板，且蓋板裝設於可觸及處者。 二、屬於整套型設備之接線盒或配線箱得以替代線盒者。 三、電纜進出之導線管已提供電纜支撐或保護，且於導線管終端使用避免電纜受損之配件者。 四、非金屬被覆電纜配線採整套型封閉箱體之配線裝置，且以支架將設施固定於牆壁或天花板者。 五、MI電纜直線接續使用可觸及之配件者。 六、中間接續、開關、終端接頭或拉線點位於下列之一者： （一）配電箱內。 （二）裝有開關、過電流保護裝置或電動機控制器之封閉箱體內，且有充足之容積者。 （三）電動機控制中心內。

註記: