【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 177-1 條 低壓變壓器之防護依下列辦理： 一、變壓器暴露於可能受到外力損害之場所時，應有防撞措施。 二、乾式變壓器應配備不可燃防潮性外殼或封閉箱體。 三、僅供變壓器封閉箱體內用電設備使用之低壓開關等，僅由合格人員可觸及者，該低壓開關等得裝置於變壓器封閉箱體內；其所有帶電組件應依第十五條之一規定予以防護。 四、變壓器裝置暴露之帶電組件，其運轉電壓應明顯標示於用電設備或結構上。

註記: