【法律文件】
名稱: 升降機安全檢查構造標準
等級: 命令
修訂日期: 20140627

升降機安全檢查構造標準 第 21 條 升降機應依下列規定設置升降路。但長跨度工程用升降機不在此限： 一、升降路之出入口、周圍之牆壁或其圍護物須以不燃性材料建造，並使升降路外面之人、物均不能與搬器或配重接觸。 二、每一搬器在同一樓層所設之升降路出入口，不得超過一處。但載貨用及病床用升降機，於無礙人員安全者，不在此限。 三、搬器在各樓層停止時，出入口之樓地板與搬器地板邊緣須互相齊平，其水平方向間隔在四公分以內。但工程用升降機安全無礙者，不在此限。 四、升降路牆壁與搬器出入口地板前緣間隔，須在一二．五公分以下，但工程用升降機安全無礙者，不在此限。 五、出入口處設置不燃性材料之門扉。 六、升降路出入口處之牆壁或其圍護物，須具有能支持門件及其連鎖裝置保持定位之足夠強度。 七、升降路內除搬器、配重及其附屬品、必要之繩索、配線、配管等裝置外，不得裝置或設置與升降機無關之任何物件，並預留適當空間，以保持搬器運轉安全。 八、同一升降路內安裝之搬器，不得超過四具。 九、升降路之強度須能安全支持搬器及配重之導軌。 十、升降路頂部之地板須以鐵材或混凝土建造，並具有能安全支持必要機具之強度。 十一、密閉型升降路之上下兩端須設置通風管。

註記: