【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 11 條 凡裝設於舞臺之電氣設備，應依下列規定： 一、對地電壓應為三百伏特以下。 二、配電盤前面須為無活電露出型，後面如有活電露出，應用牆、鐵板或鐵網隔開。 三、舞臺燈之分路，每路最大負荷不得超過二十安培。 四、凡簾幕馬達使用電刷型式者，其外殼須為全密閉型者。 五、更衣室內之燈具不得使用吊管或鏈吊型，燈具離樓地板面高度低於二點五公尺者，並應加裝燈具護罩。

註記: