【法律文件】
名稱: 核子反應器設施安全設計準則
等級: 命令
修訂日期: 20080111

核子反應器設施安全設計準則 第 39 條 圍阻體大氣淨化系統之設計，應能控制圍阻體內分裂產物、氫氣、氧氣及其他物質之濃度，確保圍阻體於假想意外事故下之完整性。 圍阻體大氣淨化系統應能於發生假想意外事故時，配合其他相關系統之運作，降低外釋至環境之分裂產物濃度及成分。 圍阻體大氣淨化系統之組件及設計，應具有適當之多重性與相互連接、洩漏偵測、隔離及圍阻功能，確保於單一失效及僅有廠內或廠外電力系統時，仍能達成系統之安全功能。

註記: