【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 396-69 條 儲能系統裝設之場所依下列規定辦理： 一、儲能系統應有通風設備，以防止儲能裝置所生爆炸性混合物之累積。套件型或整套型之儲能系統通風措施得依製造廠家建議辦理。 二、帶電組件應予防護，並依第一章第五節之相關規定辨理。 三、儲能系統之工作空間： （一）最小工作空間應符合表三九六～六九規定。工作空間應從儲能系統模組、電池模組外殼、機架或托盤之邊緣開始測量。 （二）機架上電池模組外殼與不需維護側之牆壁或結構間，應間隔二十五公厘以上。 （三）套件型及整套型之儲能系統內組件之工作空間，得依製造廠家之建議辦理。 四、儲能系統機房出入之維修門，應朝出口方向對外開啟，並配備經設計者確認適用之門把。 五、儲能系統及其設備與組件之工作空間應有照明設備。照明燈具不得僅倚賴自動裝置控制。若有相鄰光源照射之工作空間，得免加裝照明燈具。照明燈具之位置不得有下列情況之一： （一）維修照明燈具時，維護人員會暴露於帶電之系統組件。 （二）當照明燈具故障時，對系統或系統組件造成危害。

註記: