【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 318-82 條 發動機燃料分送設施所在場所依下列規定劃分危險場所： 一、儲存、處理或分送發動機易燃性液體燃料者，應依表三一八之八二～一規定。 二、壓縮天然氣（CNG）及液化石油氣（LPG）： （一）處理或分送應依表三一八之八二～二規定；儲存應依表三一八之八二～一規定。 （二）若壓縮天然氣加氣機裝設於遮棚下方或封閉箱體內，且該遮棚或封閉箱體會累積可引燃揮發氣者，該遮棚下方或封閉箱體內應劃分為第一類第二種場所或2區。 專供儲存發動機易燃性液體燃料之場所應依表三一八之八二～三規定劃分。 液化石油氣分送裝置與任何易燃性液體分送裝置應保持一‧五公尺以上距離。 不用於處理發動機燃料之場所應劃分為非分類場所。 第一類場所或0區、1區、2區範圍之邊界以無穿孔之牆壁、屋頂或其他堅固隔間牆為限時，不受第一項及第二項距離之限制。

註記: