【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 114 條 探測器應依裝置場所高度，就下表選擇探測器種類裝設。但同一室內之天花板或屋頂板高度不同時，以平均高度計。 ┌──┬───────┬──────┬──────┬─────┐ │裝置│未滿四公尺 │四公尺以上 │八公尺以上未│十五公尺以│ │場所│ │未滿八公尺 │滿十五公尺 │上未滿二十│ │高度│ │ │ │公尺 │ ├──┼───────┼──────┼──────┼─────┤ │探測│差動式局限型、│差動式局限型│差動式分佈型│離子式局限│ │器種│差動式分布型、│、差動式分布│、離子式局限│型一種、光│ │類 │補償式局限型、│型、補償式局│型一種或二種│電式局限型│ │ │定溫式、離子式│限型、定溫式│、光電式局限│一種、光電│ │ │局限型、光電式│特種或一種、│型一種或二種│式分離型一│ │ │局限型、光電式│離子式局限型│、光電式分離│種、火焰式│ │ │分離型、火焰式│一種或二種、│型、火焰式。│。 │ │ │。 │光電式局限型│ │ │ │ │ │一種或二種、│ │ │ │ │ │光電式分離型│ │ │ │ │ │、火焰式。 │ │ │ └──┴───────┴──────┴──────┴─────┘

註記: