【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 120 條 七百五十伏特以下、超過七百五十伏特至八．七千伏、超過八．七千伏至二十二千伏及超過二十二千伏至五十千伏之線路，任一電壓等級之線路與次一電壓等級供電線路，除符合下列情形之一者外，不得架設於同一橫擔上之供電設施空間，且中性導體（線）應視為與該回路線路相同之電壓等級： 一、線路裝置於支持物不同側位置。 二、線路在橋式橫擔或側臂橫擔上者，其間隔不得小於本章第七節規定所列較高電壓之爬登空間。 三、較高電壓之導線位於外側，及較低電壓之導線位於內側。 四、在橫擔或其上方作業時間內，若串列路燈或照明線路或類似供電線路通常不帶電。 五、二線路均為通訊線路，且依第七十五條規定裝設於供電設施空間內者，或一線路為通訊線路及另一線路為八．七千伏以下之供電線路，二者屬同一電業所有，且依第一款或第二款裝設。

註記: