【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 182 條 低壓電容器裝置依下列規定辦理： 一、導線安培容量不得低於電容器額定電流之一‧三五倍。電容器配裝於電動機分路之導線，其安培容量不得低於電動機電路導線安培容量之三分之一，且不低於電容器額定電流之一‧三五倍。 二、每一電容器組之非接地導線，應裝設斷路器或安全開關配裝熔絲作為過電流保護裝置，其過電流保護裝置之額定或標置，不得大於電容器額定電流之一‧三倍。 三、除電容器連接至電動機操作器負載側外，引接每一電容器組之每一非接地導線，應依下列規定裝設隔離設備： （一）隔離設備應能同時啟斷所有非接地導線。 （二）隔離設備必須能依標準操作程序將電容器從線路切離。 （三）隔離設備之額定不得低於電容器額定電流之一‧三五倍。 （四）低壓電容器之隔離設備得採用斷路器或安全開關。 四、電容器若裝設於電動機過載保護設備之負載側，得免再裝過電流保護裝置及隔離設備。

註記: