【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 15 條 導線之連接及處理依下列規定辦理： 一、導線應儘量避免連接。 二、連接導體時，應將導體表面處理乾淨後始可連接，連接處之溫升，應低於導體容許之最高溫度。 三、導線之連接： （一）接續：導線互為連接時，應以銅套管壓接（如圖一五～一），或採用銅焊、壓力接頭連接，或經設計者確認之接續裝置或方法。 （二）終端連接：連接導體至端子組件，應使用壓力接線端子（包括固定螺栓型）、熔焊接頭或可撓線頭，並確保其連接牢固，且不會對導體造成損害。 四、導線之連接若不採用前款規定者，應按下列方式連接，且該連接部分應加焊錫： （一）直線連接： 1.連接直徑二‧六公厘以下之實心線時，依圖一五～二所示處理。 2.絞線連接，以不加紮線之延長連接時，依圖一五～三處理；七股絞線先剪去中心之一股，一九股絞線先剪去中心七股，三七股絞線先剪去中心一九股後再連接。 3.絞線連接，以加紮線之延長連接時，依圖一五～四所示處理，中心股線剪去法同前述。 （二）分歧連接： 1.連接直徑二‧六公厘以下之實心線時，依圖一五～五所示處理。 2.絞線連接，以不加紮線之分歧連接時，依圖一五～六所示處理。 3.絞線連接，以加紮線之分歧連接時，依圖一五～七或圖一五～八所示處理。 （三）終端連接： 1.連接直徑二‧六公厘以下之實心線時，依圖一五～九所示處理。 2.連接線徑不同之實心線時，依圖一五～十所示處理。 3.連接絞線，以銅接頭焊接或壓接，依圖一五～十一處理。 五、連接兩種不同線徑之導線，應依線徑較大者之連接法處理。 六、可撓軟線與他種導線連接時，若為實心線，依實心線之連接法；若為絞線，依絞線之連接法處理。 七、連接處之絕緣： （一）所有連接處應以絕緣體或絕緣裝置包覆；其絕緣等級不得低於導線絕緣強度。 （二）聚氯乙烯（PVC）絕緣導線應使用PVC絕緣膠帶纏繞連接處之裸露部分，使其與原導線之絕緣相同。纏繞時，應就PVC絕緣膠帶寬度二分之一重疊交互纏繞，並掩護原導線之絕緣外皮一五公厘以上。 八、裝設截面積八平方公厘以上之絞線於開關時，應將線頭焊接於銅接頭中或用銅接頭壓接。但開關附有銅接頭者，不在此限。 九、導線在導線管內不得連接。

註記: