【法律文件】
名稱: 核子反應器設施安全設計準則
等級: 命令
修訂日期: 20080111

核子反應器設施安全設計準則 第 50 條 穿越一次圍阻體且屬於反應器冷卻水壓力邊界之每一管路，應依下列規定之一設置圍阻體隔離閥： 一、圍阻體內側及外側各設置一閉鎖隔離閥。 二、圍阻體內側設置一自動隔離閥，圍阻體外側設置一閉鎖隔離閥。 三、圍阻體內側設置一閉鎖隔離閥，圍阻體外側設置一自動隔離閥（逆止閥不得作為圍阻體外側自動隔離閥）。 四、圍阻體內側及外側各設置一自動隔離閥（逆止閥不得作為圍阻體外側自動隔離閥）。 設置於圍阻體外側之隔離閥，其位置應儘可能靠近圍阻體。自動隔離閥失去動力時，應停留於較具安全之閥位。 對於穿越一次圍阻體壓力邊界之特定小管路（例如儀用管路），可採其他方式佐證其安全性，不受第一項之限制。

註記: