【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 175 條 電阻電焊機應符合左列規定： 一、電降電焊機分路之導線，其安培容量應符合左列規定： （一）供應自動點焊機者，其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之百分之七○。供應人工點焊機者，其安培容量不得低於電焊機一次額定電流之百分之五○。 （二）電阻電焊機之實際一次電流及責務週期（Duty cycle）已固定時，供應該電阻電焊機之導線，其安培容量不得小於其實際一次電流與左表所求之乘積。 （三）分路供應數台電阻電焊機者，其安培容量不得小於最大電阻電焊機根據第二目求得之電流值與其他電焊機根據第二目求得電流值之百分之六○之和。 二、過電流保護器之電流額定或標置應按左列規定選用，如有跳脫現象，得選用高一級者。 （一）電焊機應有之過電流保護器，其額定或標置不得大於該電焊機一次側額定電流之三倍，當保護導線之過電流保護器之額定電流不超過該電焊機一次額定電流之三倍時，該電焊機不必再裝設過電流保護器。 （二）供應一台或多台電阻電焊機之分路，其過電流保護器之電流額定或標置應不超過導線安培容量之三倍。 （三）每一電阻電焊機應裝設開關或斷路器作為分段設備，其額定電流值不得低於第一款第一目及第二目所規定。

註記: