【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 107 條 濾脂網之構造，應依左列規定： 一、應為不燃材料製造。 二、應安裝固定，並易於拆卸清理。 三、下緣與燃燒設備頂面之距離，不得小於一二○公分。 四、與水平面所成角度不得小於四十五度。 五、下緣應設有符合本編第一○四條第三款規定之瀝油槽及金屬容器。 六、濾脂網之構造，不得減小排煙機之排風量，並不得減低前條第四款規定之風速。

註記: