【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 101-41 條 移動式單具展示櫃，得使用可撓軟線連接至永久性裝設之插座。 六具以下之組合展示櫃間，得以可撓軟線及可分離之閉鎖型連接器互連，由其中一具展示櫃以可撓軟線連接到永久性裝設之插座，其裝設依下列規定辦理： 一、可撓軟線截面積不得小於分路導線，且其安培容量至少等於分路之過電流保護器額定，並具有一條設備接地導線。 二、插座、接頭及附接插頭應為接地型，且額定為一五安或二○安。 三、可撓軟線應牢固於展示櫃下方，並符合下列各條件： （一）配線不得暴露。 （二）展示櫃間之距離，不得超過五○公厘，且第一個展示櫃與供電插座間之距離不得超過三○○公厘。 （三）組合展示櫃之最末端一具展示櫃，其引出線不得再向外延伸供其他展示櫃或設備連接。 四、展示櫃不得引接供電給其他用電器具。 五、可撓軟線連接之展示櫃，其每一放電管燈安定器之二次電路，僅能連接於該展示櫃。

註記: