【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 58 條 撒水頭裝置數量與其管徑之配比，應依左表規定： ┌────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬────┐ │管 徑（公厘）│25│32│40│50│65│80│ 90│ 100 │ ├────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼────┤ │撒水頭數量（個）│ 2│ 3│ 5│10│30│60│ 100│ 100以上│ └────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴────┘ 每一直接接裝撒水頭之支管上，撒水頭不得超過八個。

註記: