【法律文件】
名稱: 新建建築物節約能源設計標準
等級: 命令
修訂日期: 20130619

新建建築物節約能源設計標準 第 7 條 冰水泵系統總動力（不含備用）超過七點五千瓦（kW）者，其水管壓損應符合下表規定： ┌──────────┬─────────────┐ │ 系統種類 │ 水管壓損 │ │ │（單位：帕／公尺；Pa/m） │ │ │（1 Pa=N/m2） │ ├──────────┼─────────────┤ │ 定水量系統 │ ≦400 │ ├──────────┼─────────────┤ │ 可變水量系統 │ ≦400 │ └──────────┴─────────────┘ 可變水量系統應設可變水量控制器，在設計送水量百分之五十時，其水泵耗電量不得大於全載之百分之三十。

註記: