【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 183 條 建築物高度超過六十公尺者，連結送水管應採用濕式，其中繼幫浦，依下列規定設置： 一、中繼幫浦全揚程在下列計算值以上： 全揚程＝消防水帶摩擦損失水頭＋配管摩擦損失水頭＋落差＋放水壓力 H=h1+h2+h3+60m 二、中繼幫浦出水量在每分鐘二千四百公升以上。 三、於送水口附近設手動啟動裝置及紅色啟動表示燈。但設有能由防災中心遙控啟動，且送水口與防災中心間設有通話裝置者，得免設。 四、中繼幫浦一次側設出水口、止水閥及壓力調整閥，並附設旁通管，二次側設逆止閥、止水閥及送水口。 五、屋頂水箱有零點五立方公尺以上容量，中繼水箱有二點五立方公尺以上。 六、進水側配管及出水側配管間設旁通管，並於旁通管設逆止閥。 七、全閉揚程與押入揚程合計在一百七十公尺以上時，增設幫浦使串聯運轉。 八、設置中繼幫浦之機械室及連結送水管送水口處，設有能與防災中心通話之裝置。 九、中繼幫浦放水測試時，應從送水口以送水設計壓力送水，並以口徑二十一毫米瞄子在最頂層測試，其放水壓力在每平方公分六公斤以上或0.6MPa 以上，且放水量在每分鐘六百公升以上，送水設計壓力，依下圖標明於送水口附近明顯易見處。

註記: