【法律文件】
名稱: 核子反應器設施安全設計準則
等級: 命令
修訂日期: 20080111

核子反應器設施安全設計準則 第 15 條 核子設施應設置廠內電力系統及廠外電力系統，確保結構、系統及組件足以發揮功能。每套電力系統應具備足夠容量及功能，確保下列事項： 一、於可預見運轉事件下，符合核子燃料設計限值及反應器冷卻水壓力邊界之設計要求。 二、於假想意外事故下，維持爐心冷卻、圍阻體完整性及其他重要安全功能。 廠內電力供應系統（包括蓄電池）及輸配電系統，應有足夠之獨立性、多重性及可測試性，確保於單一失效情況下，仍能執行其安全功能。 廠外電力供應系統應有二串實體獨立之迴線，其設計及設置，應考量於正常運轉、假想意外事故及環境狀況下，同時發生故障之機率降至最低。 前項二迴線可共用開關場。於喪失所有廠內交流電力及一迴線失效之情況下，另一迴線應能提供足夠電力，確保符合核子燃料設計限值及反應器冷卻水壓力邊界之設計要求。二迴線中至少有一迴線之設計，應於發生冷卻水流失事故後能及時供應電力，確保維持爐心冷卻、圍阻體完整性及其他重要安全功能。 核能機組產生之電力、廠內或廠外電力供應系統之任一系統喪失電力時，應確保其餘供電系統喪失電力之機率降至最低。

註記: