【法律文件】
名稱: 化學液體船構造與設備規則
等級: 命令
修訂日期: 20190920

化學液體船構造與設備規則 第 55 條 在貨物操作作業中需經常進入貨泵室、裝有貨物裝卸設備之圍蔽空間及操作貨物之類似空間，應裝置有符合左列規定之機械通風系統： 一、能由該等空間外控制之。 二、在進入該等空間操作設備前，應能使用該等空間預行通風，該通風之使用規定應以告示牌張貼於該等艙間外。 三、進風口與排風口之佈置，應確使有足夠之空氣通入該空間，使該空間有足夠氧氣之安全工作環境。但在任何情況下，該通風系統之能量，應以該空間之總體積計，每小時換氣數不得低於三十次。對於特定化學品之貨泵室，並應增至每小時至少換氣四十五次。 四、該通風系統應為固定式，通常並應採排氣型。其排氣應能由地板之上下方為之，在裝有馬達驅動之貨泵室內，該通風系統並應為正壓力型。 五、排風管路應向上排出，排風口距起居艙、服務空間與機艙空間及控制站與貨物區域以外其他空間進風口與開口之水平距離至少應在十公尺以上。 六、進風口之佈置應使由任何排風口所排出危險揮發氣體再吸入之可能性減至最低。 七、通風管路不得通過起居艙、服務空與機艙空間或其他類似空間。 八、電動馬達驅動之通風機應裝置於計劃載運可燃化學品艙櫃之通風管道外，依第四十六條及第四十七條規定供危險位置使用之通機風及僅供風機用之管道，應採左列之無火花構造： （一）在考慮靜電之消除後，以非金屬構造動葉輪或外殼。 （二）非鐵金屬構造動葉輪及外殼。 （三）沃斯田不銹鋼構造動葉輪及外殼。 （四）鋼製動葉輪及外殼，其設計端間隙至少在十三公釐以上。 以任何鋁或鎂合金組成之固定或轉動組件及鐵製之固定或轉動組件，不論其端間隙為何應認有火花危險，不得在此危險位置使用。 九、在通風管道開口外應裝有保護網，其網目不應超過十三公釐平方。 十、各型通風機均應備有足夠之零件。

註記: