【法律文件】
名稱: 高壓氣體勞工安全規則
等級: 命令
修訂日期: 20220914

高壓氣體勞工安全規則 第 18 條 本規則所稱儲存能力，係指儲存設備可儲存之高壓氣體之數量，其計算式如左： 一、壓縮氣體儲存設備：Ｑ＝ (Ｐ＋１) Ｖ１ 二、液化氣體儲存設備：Ｗ＝○．９ｗＶ２ 三、液化氣體容器：Ｗ＝Ｖ２／Ｃ 算式中： Ｑ 儲存設備之儲存能力 (單位：立方公尺) 值。 Ｐ 儲存設備之溫度在攝氏三十五度 (乙炔氣為攝氏十五度) 時之最 高灌裝壓力 (單位：每平方公分之公斤數) 值。 Ｖ１ 儲存設備之內容積 (單位：立方公尺) 值。 Ｗ 儲存設備之儲存能力 (單位：公斤) 值。 ｗ 儲槽於常用溫度時液化氣體之比重 (單位：每公升之公斤數) 值。 Ｖ２ 儲存設備之內容積 (單位：公升) 值。 Ｃ 中央主管機關指定之值。

註記: