【法律文件】
名稱: 核子反應器設施安全設計準則
等級: 命令
修訂日期: 20080111

核子反應器設施安全設計準則 第 26 條 反應度控制系統之設計，應就可能造成之反應度增加量及增加率予以適當限制，確保於假想反應度意外事故時，不致造成下列狀況： 一、對反應器冷卻水壓力邊界造成之損害超過局部降伏之限制條件。 二、對反應器爐心、爐心支撐結構及其他壓力槽內部組件造成明顯影響，致爐心冷卻能力受顯著損害。 前項假想反應度意外事故，應包括控制棒射棒、控制棒掉棒、蒸汽管路斷裂、反應器冷卻水溫度與壓力變化及冷水注入反應器爐心。

註記: