【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 473 條 電度表裝設之施工要點如左： 一、電度表離地面高度應在一‧八公尺以上，二‧○公尺以下為最適宜，如現場場地受限制，施工確有困難時得予增減之，惟最高不得超過二‧五公尺，最低不得低於一‧五公尺（埋入牆壁內者，可低至一‧二公尺）。 二、電度表以裝於門口之附近，或電業易於抄表之其他場所。 三、應垂直、穩固，俾免影響電度表之準確性。 四、如電度表裝設於屋外時，應附有完善之防濕設備，所有低壓引接線應按導線管或電纜裝置法施工。 五、同一幢樓房，樓上與樓下各為一戶時，樓上用戶之電度表以裝於樓下適當場所為原則。

註記: