【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 160 條 連續責務電動機之過載保護（P2）依下列規定辦理： 一、額定超過一馬力之電動機，依下列規定之一辦理： （一）與電動機分離之過載保護裝置，應選定之跳脫值或額定動作電流值不得超過下列電動機銘牌所標示滿載電流額定之百分比。但Y-△起動等之過載保護裝置者，其過載保護裝置之選定或標置電流值相對於銘牌電流之百分比，應清楚標示於電動機上。 1.電動機標示負載係數在一．一五以上：百分之一二五。 2.電動機標示溫升在攝氏四○度以下：百分之一二五。 3.不屬於上列之其他電動機：百分之一一五。 （二）整合於電動機之積熱保護器，應於過載或起動失敗時保護電動機，以防止危險性之過熱。積熱保護器之最大跳脫電流，不得超過第一百六十三條之七所定電動機滿載電流再乘上下列規定之百分比。但電磁開關等電動機啟斷裝置與電動機分開裝設，其控制回路由整合於電動機內之積熱保護器所控制者，當積熱保護器啟斷控制回路時，該分離裝設之啟斷裝置應能自動切斷電動機之負載電流。 1.電動機滿載電流九安以下：百分之一七○。 2.電動機滿載電流大於九安至二○安：百分之一五六。 3.電動機滿載電流大於二○安：百分之一四○。 （三）與電動機合為一體之保護裝置，經設計者確認能防止電動機起動失敗所導致之損壞，得作為保護電動機使用。 二、額定一馬力以下自動起動之電動機過載保護依下列規定之一辦理： （一）與電動機分離之過載保護裝置應符合前款第一目規定。 （二）積熱保護器： 1.整合於電動機之積熱保護器，應於過載或起動失敗時保護電動機，以防止危險性之過熱。 2.電磁開關等電動機啟斷裝置與電動機分開裝設，其控制回路由整合於電動機內之積熱保護器所控制者，當積熱保護器啟斷控制回路時，該分離裝設之啟斷裝置應能自動切斷電動機之負載電流。 （三）與電動機合為一體之保護裝置，能防止電動機起動失敗所導致之損壞，且符合下列情形之一者，得作為保護電動機使用： 1.電動機為設備組合之一部分，該組合不會使電動機過載。 2.設備組合裝有安全控制，能防止電動機起動失敗所生之損害者，該設備組合之安全控制應標示於銘牌上，且置於可視及範圍內。 （四）阻抗保護：電動機繞組之阻抗足以防止因起動失敗導致過熱者，電動機以手動起動時，得依第四款第二目保護，但電動機須為設備組合之一部分，且可使電動機自行限制不發生危險過熱。 三、過載裝置之選定： （一）依第一款第一目及第二款第一目選擇感測元件或過載保護裝置之標置或額定，不足以使電動機完成起動或承載負載者，得使用高一級之感測元件或將過載保護裝置之標置或額定調高。但過載保護裝置之跳脫電流值，不得超過下列電動機銘牌滿載電流額定之百分比。 1.電動機標示負載係數在一‧一五以上：百分之一四○。 2.電動機標示溫升在攝氏四○度以下：百分之一四○。 3.不屬於上列之其他電動機：百分之一三○。 （二）第一百六十條之二規定電動機於起動期間過載保護裝置被旁路者，過載保護裝置應有足夠之時間延遲，以利電動機之起動及加速至正常負載。 四、額定一馬力以下非自動起動之電動機，且為永久裝置者，其過載保護應符合第二款規定。但非永久裝置之電動機，依下列規定辦理： （一）電動機裝設於操作器處可視及範圍內者，得由分路過電流保護裝置作為其過載保護，且該裝置不得大於第一百五十九條至第一百五十九條之二規定。但電動機在標稱電壓一五○伏以下分路，其額定保護電流不超過二○安者，不在此限。 （二）電動機裝設於操作器處者可視及範圍外者，其過載保護應符合第二款規定。 五、繞線型轉子交流電動機之二次電路，包括導線、操作器、電阻器等，應以電動機過載保護裝置作為過載保護。 六、連續責務電動機容量在一五馬力以上者，應有低電壓保護。但屬灌溉用電、危險物質處所、可燃性粉塵或飛絮處所者，電動機雖在一五馬力以下容量，亦應具「低電壓保護」。

註記: