【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 46 條 每一樓層之每一消防立管，應接裝符合左列規定之消防栓一個： 一、距離樓地板面之高度，不得大於一‧五公尺，並不得小於三十公分。 二、應為銅質角形閥。 三、應裝在走廊或防火構造之樓梯間附近便於取用之位置。供集會或娛樂場所，應裝在左列位置： （一）舞台兩側。 （二）觀眾席後兩側。 （三）包箱後側。 四、消防栓之放水量，須經常保持每分鐘不得小於一三○公升。瞄子放水水壓不得小於每平方公分一‧七公斤，（五支瞄子同時出水）消防栓出口之靜水壓超過每平方公分七公斤時，應加裝減壓閥，但直徑六十三公厘之消防栓免裝。

註記: