【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 165 條 電扶梯之配線，應按左列規定施設： 一、施設於電扶梯之配線，除左列規定應按金屬管裝置法，非金屬管裝置法，導線槽裝置法及電纜裝置法（橡皮絕緣鉛皮電纜除外）施設。 （一）接線箱至各機器間以可撓管施設。但於不受外傷處，以塑膠外皮電纜施設。 （二）有侵油可能之處，不得使用橡膠絕緣者。 二、配線應牢固裝置於建築物，避免與移動機槽碰觸而損傷。 三、導線線徑應符合表一六四之規定。 四、由主電動機回路分歧之分路，應按第一百六十四條第九款之規定裝置過電流保護器。

註記: