【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 146-21 條 固定式電暖器之過電流保護依下列規定辦理： 一、固定式電暖器得由其供電分路之過電流保護裝置予以保護。 二、電暖器內之電阻型加熱元件，應裝設額定六○安以下之過電流保護裝置。負載額定超過四八安者，加熱元件負載應予分割，每一分割後之負載分路額訂不得超過四八安。 三、依前款規定負載分割後之過電流保護裝置，應符合下列規定： （一）由工廠組裝在電熱器控制箱，或由工廠提供之過電流保護分開裝置。 （二）可觸及。 （三）適合分路保護。 （四）若使用筒型熔線作為分割負載之過電流保護，數個分割負載得共用一具隔離設備。 四、電暖器之額定在五○瓩以上，並由溫度驅動裝置控制電暖器之週期性運轉者，其分路導線線徑應不小於電暖器銘牌百分之百額定。

註記: