【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 91 條 啟動裝置，依下列規定，設置手動及自動啟動裝置： 一、手動啟動裝置應符合下列規定： （一）設於能看清區域內部且操作後能容易退避之防護區域外。 （二）每一防護區域或防護對象裝設一套。 （三）其操作部設在距樓地板面高度零點八公尺以上一點五公尺以下。 （四）其外殼漆紅色。 （五）以電力啟動者，裝置電源表示燈。 （六）操作開關或拉桿，操作時同時發出警報音響，且設有透明塑膠製之有效保護裝置。 （七）在其近旁標示所防護區域名稱、操作方法及安全上應注意事項。 二、自動啟動裝置與火警探測器感應連動啟動。 前項啟動裝置，依下列規定設置自動及手動切換裝置： 一、設於易於操作之處所。 二、設自動及手動之表示燈。 三、自動、手動切換必須以鑰匙或拉桿操作，始能切換。 四、切換裝置近旁標明操作方法。

註記: