【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 47 條 消防栓應裝置於符合左列規定之消防栓箱內： 一、箱身應依不燃材料構造，並予固定不移動。 二、箱面標有明顯而不易脫落之「消防栓」字樣。 三、箱內應配有左列兩種裝備之任一種。 （一）第一種裝備 1 口徑三十八公厘或五十公厘消防水栓一個。 2 口徑三十八公厘或五十公厘消防水帶二條，每條長十公尺並附快式接頭。 3 軟管架。 4 口徑十三公厘直線水霧兩用瞄子一個。 5 五層以上建築物第五層以上樓層、每層每一立管、應裝口徑六十三公厘供消防專用快接頭出水口一處。 （二）第二種裝備 1 口徑二十五公厘自動消防栓連同管盤，長三十公尺之皮管及直線水霧兩用瞄子一套。 2 口徑六十三公厘消防栓一個，並附長十公尺水帶二條及瞄子一具，其水壓應符合前條規定。

註記: