【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設備編
等級: 命令
修訂日期: 20221229

建築技術規則建築設備編 第 95 條 與風管連接備空氣進出風管之進風口、回風口、送風口及排風口等之位置及構造，應依左列規定： 一、空氣中存有易燃氣體、棉絮、塵埃、煤煙及惡臭之處所，不得裝設新鮮空氣進風口及回風口。 二、醫院、育幼院、養老院、學校、旅館、集合住宅、寄宿社等及其他類似建築物之採用中間走廊型者，該走廊不得作為進風或回風用之空氣來源。但集合住宅內廚房、浴、廁或其他有燃燒設備之空間而設有排風機者，該走廊得作為該等空間補充空氣之來源。 三、送風口、排風口及回風口距離樓地板面之高度不得小於七‧五公分，但戲院、集會堂等觀眾席座位下設有保護裝置之送風口，不在此限。 四、送風口及排風口距離樓地板面之高度不足二一○公分時，該等風口應裝孔徑不大於一‧二公分之櫚柵或金屬網保護。 五、新鮮空氣進風口應裝設在不致吸入易燒物質及不易著火之位置，並應裝有孔徑不大於一‧二公分之不銹金屬網罩。 六、風口應為不燃材料製造。

註記: