【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 318-51 條 20 區、21 區及 22 區配線方法，應維持保護技術之完整性，並依下列規定： 一、20 區得使用下列配線方法之一： （一）符合第三百十三條第一款第一目之 1 規定。 （二）符合第三百十三條第一款第一目之 2 規定。 （三）不對外開放且僅由合格人員維修及管理監督之工業廠區，得使用經設計者確認適用於20區之裝甲電纜，並具有對氣體或揮發氣氣密之被覆、適當之聚合物材料外皮及符合第二十六條規定之個別設備接地導線，且搭配經設計者確認適用於此用途之終端配件。亦得使用經設計者確認適用於第二類第一種場所之裝甲電纜與配件。 （四）線盒與管件應經設計者確認適用於 20 區，或經設計者確認適用於第二類第一種場所。 （五）採用可撓連接者，得使用下列方法之一辦理。若可撓連接易遭受油污或其他腐蝕性情況，導線絕緣應為經設計者確認符合該情況之類型，或由適當被覆保護。 1.液密金屬可撓導線管，並搭配經設計者確認適用之管件。 2.液密非金屬可撓導線管，並搭配經設計者確認適用之管件。 3.符合第三百十八條之五十三規定，經設計者確認為超嚴苛使用型之可撓軟線，且終端搭配經設計者確認可維持接線空間保護型式之軟線連接頭。 4.經設計者確認適用於第二類第一種場所之可撓導線管、軟管及軟線配件。 二、21 區得使用下列配線方法之一： （一）符合前款規定之配線方法。 （二）具有螺紋銜接口，並提供導線管連接之塵密型配件與線盒者，其內部不得有導線分接頭、接合點或終端連結，且不得使用於存在金屬粉塵之場所。 三、22 區得使用下列配線方法之一： （一）符合前款規定之配線方法。 （二）符合第三百十三條第二款第一目之 2 至之 5 規定之配線方法。 （三）裝甲電纜、MI 電纜或有金屬遮蔽之高壓電纜，應單層佈設於梯型電纜架、通風型電纜架或通風線槽型電纜架，且相鄰電纜之間距不得未滿較大電纜之外徑。 （四）符合第二百九十八條第二款第三目規定之非引火性現場配線者，應依下列方式之一隔離： 1.使用個別電纜隔離。 2.使用多芯電纜中，其每條電路之導線，使用接地金屬遮蔽。 3.使用多芯電纜，其每條電路之導線絕緣厚度應為○‧二五公厘以上。 （五）線盒與管件應為塵密型。

註記: