【法律文件】
名稱: 經營公共危險物品及高壓氣體各類事業之分類及安全管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20000126

經營公共危險物品及高壓氣體各類事業之分類及安全管理辦法 第 43 條 加氣站應依國家標準總號九三二九管系識別、九三三○安全標識、九三三 二安全標識板等規定，設置警戒標識、安全作業指導標識及標線。其配置 應符合左列規定： 一、警戒標識應以紅底白字標示金屬板製作，於左列地區設置之： (一) 儲氣槽區設「嚴禁煙火」長度六十公分以上寬度三十公分以上標識 板二面以上。 (二) 加氣區每座加氣泵島設「嚴禁煙火」、「熄火加氣」長度六十公分 以上寬度三十公分以上標識板各一面。 (三) 儲氣槽區操作門旁設「儲氣槽區非安全作業人員禁止進入」長度一 百二十公分以上寬度六十公分以上標識板一面。 二、安全作業指導標識應以白底紅字標示金屬板製作，於左列地區設置之 ： (一) 緊急遮斷操作開關旁設「緊急遮斷閥操作位置」長度六十公分以上 寬度三十公分以上標識板一面。 (二) 氣槽車卸收區設「卸收作業程序」長度一百四十公分以上寬度八十 公分以上標識板一面。 (三) 明顯位置設「安全工作守則」及「緊急應變措施」長度一百四十公 分以上寬度八十公分以上標識板各一面。 (四) 各開關閥門應縣掛「開」及「關」操作狀況標識板。 (五) 加氣區每座加氣泵島設「加氣前請將汽車引擎鑰匙交給加氣人員保 管」長度一百二十公分以上寬度四十公分以上標識板一面。 三、加氣站出入口設方向標識，並於地面畫白色箭頭標線。 四、氣槽車卸收區畫標線寬度十公分黃色方框，框內標示「氣槽車停車位 置」。 五、汽車加氣位置畫標線寬度十公分白色方框，方框應距加氣泵島十公分 以上。 六、加氣站地面導管依左列識別顏色油漆並標示名稱及流向： (一) 液態液化石油氣導管：深橙色。 (二) 氣態液化石油氣導管：黃色。 (三) 釋壓回流導管：綠色。 (四) 緊急遮斷裝置導管：白色。 (五) 冷卻撒水導管：藍色。 前項識別顏色於其他法規已有規定者，應從其規定。

註記: 廢