【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 58 條 依前條設置之水源應連結加壓送水裝置，並依下列各款擇一設置： 一、重力水箱，應符合下列規定： （一）有水位計、排水管、溢水用排水管、補給水管及人孔之裝置。 （二）水箱必要落差在下列計算值以上：必要落差＝配管摩擦損失水頭＋10（計算單位：公尺）H＝h1＋10m 二、壓力水箱，應符合下列規定： （一）有壓力表、水位計、排水管、補給水管、給氣管、空氣壓縮機及人孔之裝置。 （二）水箱內空氣占水箱容積之三分之一以上，壓力在使用建築物最高處之撒水頭維持規定放水水壓所需壓力以上。當水箱內壓力及液面減低時，能自動補充加壓。空氣壓縮機及加壓幫浦與緊急電源相連接。 （三）水箱必要壓力在下列計算值以上：必要壓力＝配管摩擦損失水頭＋落差＋1（計算單位：公斤／平方公分）P＝P1＋P2＋1 kgf／c㎡ 三、消防幫浦，應符合下列規定： （一）幫浦出水量，依前條規定核算之撒水頭數量，乘以每分鐘九十公升（設於高架儲存倉庫者，為一百三十公升）。但使用小區劃型撒水頭者，應乘以每分鐘六十公升。另放水型撒水頭依中央消防機關認可者計算之。 （二）幫浦全揚程在下列計算值以上：幫浦全揚程＝配管摩擦損失水頭＋落差＋10（計算單位：公尺）H＝h1＋h2＋10m （三）應為專用。但與其他滅火設備並用，無妨礙各設備之性能時，不在此限。 （四）連接緊急電源。 前項加壓送水裝置除應準用第三十七條第二項第一款、第二款及第五款規定外，撒水頭放水壓力應在每平方公分十公斤以下或 1MPa 以下。

註記: