【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 68 條 裝置水霧滅火設備之室內停車空間，其排水設備應符合下列規定： 一、車輛停駐場所地面作百分之二以上之坡度。 二、車輛停駐場所，除面臨車道部分外，應設高十公分以上之地區境界堤，或深十公分寬十公分以上之地區境界溝，並與排水溝連通。 三、滅火坑具備油水分離裝置，並設於火災不易殃及之處所。 四、車道之中央或二側設置排水溝，排水溝設置集水管，並與滅火坑相連接。 五、排水溝及集水管之大小及坡度，應具備能將加壓送水裝置之最大能力水量有效排出。

註記: