【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 58 條 過電流保護裝置之額定與協調依下列規定辦理： 一、過電流保護裝置之額定電壓不得低於電路電壓。 二、過電流保護裝置之短路啟斷容量（IC）應能安全啟斷裝置點可能發生之最大短路電流。採用斷路器者，額定極限短路啟斷容量（Icu）不得低於裝置點之最大短路電流，其額定使用短路啟斷容量（Ics）值應由設計者選定，並於設計圖標示Icu及Ics值。 三、過電流保護得採用斷路器或熔線，但其保護應能互相協調。 四、低壓用戶按表五八選用過電流保護裝置者，得免計算其短路故障電流。

註記: