【法律文件】
名稱: 建築技術規則建築設計施工編
等級: 命令
修訂日期: 20211007

建築技術規則建築設計施工編 第 69 條 下表之建築物應為防火構造。但工廠建築，除依下表 C 類規定外，作業廠房樓地板面積，合計超過五十平方公尺者，其主要構造，均應以不燃材料建造。 ┌─────────┬────────────────────┐ │ 建築物使用類組 │ 應為防火構造者 │ ├─┬───────┼────┬──────┬────────┤ │類│ 組 別 │樓 層│總樓地板面積│樓層及樓地板面積│ │別│ │ │ │之和 │ ├─┼───┬───┼────┼──────┼────────┤ │Ａ│公共集│全 部│全 部│ － │ － │ │類│會類 │ │ │ │ │ ├─┼───┼───┼────┼──────┼────────┤ │Ｂ│商業類│全部 │三層以上│三○○○平方│二層部分之面積在│ │類│ │ │之樓層 │公尺以上 │五○○平方公尺以│ │ │ │ │ │ │上。 │ ├─┼───┼───┼────┼──────┼────────┤ │Ｃ│工業、│全部 │三層以上│一五○○平方│變電所、飛機庫、│ │類│倉儲類│ │之樓層 │公尺以上（工│汽車修理場、發電│ │ │ │ │ │廠除外） │場、廢料堆置或處│ │ │ │ │ │ │理場、廢棄物處理│ │ │ │ │ │ │場及其他經地方主│ │ │ │ │ │ │管建築機關認定之│ │ │ │ │ │ │建築物，其總樓地│ │ │ │ │ │ │板面積在一五○平│ │ │ │ │ │ │方公尺以上者。 │ ├─┼───┼───┼────┼──────┼────────┤ │Ｄ│休閒、│全部 │三層以上│二○○○平方│ － │ │類│文教類│ │之樓層 │公尺以上 │ │ ├─┼───┼───┤ │ │ │ │Ｅ│宗教、│全部 │ │ │ │ │類│殯葬類│ │ │ │ │ ├─┼───┼───┼────┼──────┼────────┤ │Ｆ│衛生、│全部 │三層以上│ － │二層面積在三○○│ │類│福生、│ │之樓層 │ │平方公尺以上。醫│ │ │更生類│ │ │ │院限於有病房者。│ ├─┼───┼───┼────┼──────┼────────┤ │Ｇ│辦公、│全部 │三層以上│二○○○平方│ － │ │類│服務類│ │之樓層 │公尺以上 │ │ ├─┼───┼───┼────┼──────┼────────┤ │Ｈ│住宿類│全部 │三層以上│ － │二層面積在三○○│ │類│ │ │之樓層 │ │平方公尺以上。 │ ├─┼───┼───┼────┴──────┴────────┤ │Ｉ│危險物│全部 │依危險品種及儲藏量，另行由內政部以命令規│ │類│品類 │ │定之。 │ └─┴───┴───┴────────────────────┘ 說明：表內三層以上之樓層，係表示三層以上之任一樓層供表列用途時，該棟建築物即應為防火構造，表示如在第二層供同類用途使用，則可不受防火構造之限制。但該使用之樓地板面積，超過表列規定時，即不論層數如何，均應為防火構造。

註記: