【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 56 條 使用密閉式撒水頭之自動撒水設備末端之查驗閥，依下列規定配置： 一、管徑在二十五毫米以上。 二、查驗閥依各流水檢知裝置配管系統配置，並接裝在建築物各層放水壓力最低之最遠支管末端。 三、查驗閥之一次側設壓力表，二次側設有與撒水頭同等放水性能之限流孔。 四、距離地板面之高度在二點一公尺以下，並附有排水管裝置，並標明末端查驗閥字樣。

註記: