【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 257 條 非金屬被覆電纜之連接除依導線接續規定外，不得傷及導體或絕緣，並依下列方式辦理： 一、電纜相互間之連接應在接線盒、出線盒或封閉箱體內施行，且接續部分不得露出。 二、電纜與器具引線接線時，應在接線盒或出線盒等內接續。但牆壁之空洞部分、天花板內或類似處所，器具端子若有堅固之耐燃性絕緣物所密封，且電纜之導體絕緣物與建築物有充分隔離者，不在此限。 三、接線盒在其裝設位置，應考慮以後能便利點檢。 四、大線徑之電纜互相連接時，無法在接線盒等連接時，應有絕緣及保護。

註記: