【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 288 條 匯流排槽配置依下列規定辦理： 一、牆壁：若穿過乾燥牆壁，貫穿牆壁部分應連續不中斷。 二、樓地板： （一）若垂直穿過乾燥樓地板，該樓地板上方一‧八公尺內應有避免外力損傷之保護，且穿過處應採用全密閉型匯流排槽。 （二）除在工業廠區外，若垂直上升匯流排槽貫穿兩個以上乾燥樓地板者，依下列規定： 1.應在樓地板所有貫穿之開口周圍裝設至少一○○公厘高之止水墩（curb），以防止液體流入開口。 2.止水墩應安裝在地板開口之三○○公厘以內。 3.附近用電設備應位於不會受止水墩保留液體傷害之處。

註記: