【法律文件】
名稱: 危險性機械及設備安全檢查規則
等級: 命令
修訂日期: 20161121

危險性機械及設備安全檢查規則 第 132 條 高壓氣體特定設備之定期檢查，應每年實施外部檢查一次以上。 實施前項外部檢查發現缺陷者，經檢查機構認有必要時，得併實施內部檢查。 高壓氣體特定設備應依下表規定期限實施內部檢查： ┌────┬───────────────┬─────────┐ │設備種類│使用材料等 │期限 │ ├────┼───────────────┼─────────┤ │儲槽 │一、沃斯田鐵系不銹鋼。 │十五年。 │ │ │二、鋁。 │ │ │ ├───────────────┼─────────┤ │ │鎳鋼（2.5％～9％） │十年。 │ │ ├───────────────┼─────────┤ │ │相當於低溫壓力容器用碳鋼鋼板之│八年（以低溫儲槽為│ │ │材料，其抗拉強度未滿 58kg／mm2│限）。 │ │ │者。 ├─────────┤ │ │ │除第一次檢查為竣工│ │ │ │檢查後二年外，其後│ │ │ │五年。 │ │ ├───────────────┼─────────┤ │ │相當於鍋爐及熔接構造用壓延鋼材│除第一次檢查為竣工│ │ │之材料，其抗拉強度未滿 58kg／ │檢查後二年外，其後│ │ │mm2 者。 │五年。 │ │ ├───────────────┼─────────┤ │ │高強度鋼（指抗拉強度之規格最小│除第一次檢查為竣工│ │ │值在 58kg／mm2 以上之碳鋼）熔│檢查後二年外，其後│ │ │接後於爐內實施退火時。 │五年。 │ │ ├───────────────┼─────────┤ │ │一、使用高強度鋼而在爐內實施退│除第一次檢查為竣工│ │ │ 火者，以熔接改造、修理（含│檢查後二年外，其後│ │ │ 熔接補修，除輕微者外）後，│三年。 │ │ │ 未於爐內實施退火時。 │ │ │ │二、其他材料。 │ │ ├────┼───────────────┼─────────┤ │儲槽以外│不致發生腐蝕及其他產生材質劣化│三年。 │ │之高壓氣│之虞之材料。 │ │ │體設備 ├───────────────┼─────────┤ │ │其他材料。 │除第一次檢查為竣工│ │ │ │檢查後二年外，其後│ │ │ │三年。 │ ├────┴───────────────┴─────────┤ │備註： │ │一、高壓氣體特定設備應依其使用條件，使用適當之材料。 │ │二、二重殼構造、隔膜式及低溫蒸發器等低溫或超低溫儲槽內部檢查│ │ 有困難者，以非破壞檢測確認無裂隙、損傷及腐蝕，得以常用壓│ │ 力一點五倍以上壓力實施耐壓試驗或常用壓力一點一倍以上壓力│ │ 以內容物實施耐壓試驗，並以常用壓力以上壓力實施氣密試驗及│ │ 實施外觀檢查等代替之。 │ │三、儲槽以外之高壓氣體特定設備，因其大小，內部構造等，於自內│ │ 部實施檢查為困難者，以自其外部實施非破壞檢查、開口部之檢│ │ 查或自連結於該高壓氣體特定設備同等條件之設備之開放檢查等│ │ 可確認時，得以此代替。 │ │四、對使用材料有顯著之腐蝕或裂隙等缺陷時，應依其實況，縮短前│ │ 述之期間。 │ │五、高壓氣體特定設備不受開放檢查時期之限制，每年應以外觀檢查│ │ 、氣密試驗等，確認有無異常。 │ │六、稱「輕微」者，指適於「熔接補修中無須熱處理之界限及條件」│ │ 者，其期間與熔接後於爐內實施消除應力之退火時相同。 │ └──────────────────────────────┘

註記: