【法律文件】
名稱: 用電場所及專任電氣技術人員管理規則
等級: 命令
修訂日期: 20201109

用電場所及專任電氣技術人員管理規則 第 10 條 用電場所負責人應督同專任電氣技術人員對所經管之電力設備，每六個月至少檢驗一次，每年應至少停電檢驗一次，且不得干預檢驗結果。 前項檢驗結果，應由用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業，依高低壓電力設備定期檢測紀錄總表作成紀錄，並於檢驗後次月十五日前分送用電場所負責人、原登記直轄市或縣（市）主管機關及所在地輸配電業營業處所備查。 專任電氣技術人員執行第一項檢驗，應以於有效期限內校正之儀器設備為之。其檢驗結果，不得有虛偽不實之情事。 第二項檢驗結果應載明下列事項，並由用電場所負責人及專任電氣技術人員簽章： 一、受檢驗之用電場所名稱與地址及其用電設備之容量與名稱。 二、檢驗地點、日期及氣候。 三、執行檢驗人員及記錄人員。 四、各項表列之量測數據。 五、檢驗儀器之名稱、廠牌、型式、規格、序號及校正日期。 六、評判標準及評判結果。 七、改善建議。 第二項檢驗結果不合格者，直轄市或縣（市）主管機關應視其情節輕重，通知限期改善並回報改善情形；用電場所應於規定期限內改善之。 第二項檢驗結果應至少保存二年，中央、直轄市或縣（市）主管機關得隨時查驗之。

註記: