【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 128 條 開路電壓在一○○○伏以上之放電管燈，其二次線路裝置除依前條規定外，應按下列規定處理： 一、應按金屬導線管及裝甲電纜裝設。 二、導線應選用適當絕緣之電線或電纜。 三、霓虹燈懸吊於地面上二．五公尺以上空間或裝於櫥窗內，如其管極間距離不超過五○○公厘，管極間導線得用裸銅線代用，並應以玻璃管包裝之。 四、二次線路之導線應避免過分曲折，以免損傷導線之絕緣。 五、以金屬導線管配裝單芯導線，其長度不得超過六公尺。

註記: