【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 118 條 下表所列場所應就偵煙式、熱煙複合式或火焰式探測器選擇設置： ┌─┬─┬─────┬───┬────┬───┬───────┐ │設│樓│走廊或通道│昇降機│天花板等│天花板│地下層、無開口│ │置│梯│（限供第十│之昇降│高度在十│等高度│樓層及十一層以│ │場│或│二條第一款│坑道或│五公尺以│超過二│上之各樓層（前│ │所│斜│、第二款第│配管配│上，未滿│十公尺│揭所列樓層限供│ │ │坡│二目、第六│線管道│二十公尺│之場所│第十二條第一款│ │ │通│目至第十目│間 │之場所 │ │、第二款第二目│ │ │道│、第四款及│ │ │ │、第六目、第八│ │ │ │第五款使用│ │ │ │目至第十目及第│ │ │ │者） │ │ │ │五款使用者） │ ├─┼─┼─────┼───┼────┼───┼───────┤ │偵│○│○ │○ │○ │ │○ │ │煙│ │ │ │ │ │ │ │式│ │ │ │ │ │ │ ├─┼─┼─────┼───┼────┼───┼───────┤ │熱│ │○ │ │ │ │○ │ │煙│ │ │ │ │ │ │ │複│ │ │ │ │ │ │ │合│ │ │ │ │ │ │ │式│ │ │ │ │ │ │ ├─┼─┼─────┼───┼────┼───┼───────┤ │火│ │ │ │○ │○ │○ │ │焰│ │ │ │ │ │ │ │式│ │ │ │ │ │ │ ├─┴─┴─────┴───┴────┴───┴───────┤ │註：○表可選擇設置。 │ └──────────────────────────────┘

註記: