【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 24 條 釘入式接地棒可為分段式，其總長不得小於二．四公尺或八英尺。鐵、鍍鋅鋼或鋼棒之截面直徑不得小於十六毫米或八分之五英寸。銅包覆、不銹鋼或不銹鋼包覆之接地棒，其截面直徑不得小於十三毫米或二分之一英寸。 較長之接地棒或多根接地棒可用於降低接地電阻。多根接地棒間之間距不得小於一．八公尺或六英尺。但其他尺寸或組態之接地棒，若有合格之工程分析支持其適用性者，亦可使用。 釘入深度不得小於二．四公尺或八英尺。除有適當保護措施外，接地棒上端應與地表齊平或低於地表。但有下列情形之一者，不在此限： 一、若遇岩層地盤，釘入深度得小於二．四公尺或八英尺，或使用其他類型之接地電極。 二、使用於亭置式設備、配電室、人孔或類似封閉體內，釘入深度可減少至二．三公尺或七．五英尺。

註記: