【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 187-13 條 鐵磁性金屬封閉箱體或金屬管槽之感應電流依下列規定處理： 一、交流電路之導線佈設於鐵磁性金屬封閉箱體或金屬管槽內，應將同一回路之相導線、被接地導線及設備接地導線綑綁成束，以保持電磁平衡。 二、交流電路之單芯導線，穿過鐵磁性金屬板時，應依下列方式之一： （一）個別導線穿過金屬板時，其開孔與開孔間切一溝槽。 （二）提供絕緣壁，面積足夠容納電路所有導線穿過。 真空或電氣放電燈系統，或X光檢測器之電路導線，若配置於金屬箱體內，或通過金屬體者，其感應效應得予忽略。

註記: