【法律文件】
名稱: 輸配電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20171024

輸配電設備裝置規則 第 161 條 導線及電纜所需之建設等級依附表一六一～一及附表一六一～二規定。 下列特定線路之建設等級規定如下： 一、定電流電路之導線：與通訊電路相關但非屬第一類電纜之定電流電路導線之建設等級，應依據其額定電流值或該電路饋供變壓器之開路額定電壓值為準，如附表一六一～一及附表一六一～二所示。若定電流供電電路為第一類電纜，其建設等級應以標稱滿載電壓為準。 二、鐵路饋線及電車接觸線上之供電導線：應視為供電線路以決定其建設等級。 三、供電設施空間內之通訊線路導線之建設等級，應依下列方式決定： （一）符合第七十五條第三項規定之線路，得準用一般通訊線路之建設等級。 （二）不符合第七十五條第三項規定之線路，應準用設置於其上方之供電線路之建設等級。 四、火災警報線路導線：應符合通訊線路導線之強度及荷重要求。 五、供電線路之中性導體（線）：未跨越對地電壓超過七百五十伏特之供電線路，且全線被有效接地之供電線路中性導體（線），除為不需絕緣者外，應具有對地電壓七百五十伏特以下供電導線相同之建設等級。其他中性導體（線）應具有同一供電線路相導線相同之建設等級。 六、架空地線：應具有同一供電線路導線相同之建設等級。

註記: