【法律文件】
名稱: 防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20221011

防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法 第 18 條 地上儲槽系統之防止污染地下水體設施應符合下列規定，並每月至少進行一次巡查檢視及記錄： 一、採取適當之防止腐蝕措施，並使用防止滲漏之適當材質建造。 二、儲槽底部為水泥或不滲透材質鋪面。 三、儲槽四周及加注口處，依下列規定設置具有防止濺溢功能之設施： （一）儲槽四周防止濺溢設施之高度為五十公分以上，圈圍容量並為最大儲槽容量一．一倍以上；防止濺溢設施彼此連通者，其圈圍容量得合併計算。 （二）儲槽加注口處防止濺溢設施，位於前目防止濺溢設施內者，得與前目合併設置。 （三）前二目防止濺溢設施，其排水口或閥門，平時保持關閉狀態；其排放之雨水或貯留水，並符合相關法規規定。 四、儲槽容積達一千公秉以上者，設置高液位警報設備。 五、新設、更新地上儲槽系統之輸送設備，直接接觸土壤及地下水環境者，設置二次阻隔層。 六、地上儲槽系統配置加油機者，於加油機底部設置適當防止滲漏之設施。 七、依容積備足預防疏漏污染之器材及物品，並定期維護。 貯存容器之防止污染地下水體設施應符合下列規定，並每月至少進行一次巡查檢視及記錄。但貯存容器減少貯存之容積，且與儲槽容積合計未達二百公升者，免進行巡查檢視及記錄： 一、使用防止滲漏之適當材質建造。 二、底部為水泥或不滲透材質鋪面。 三、四周設置具有防止濺溢功能之設施，其高度為五十公分以上，圈圍容量為貯存容器合計容量一．一倍以上；防止濺溢設施彼此連通者，其圈圍容量得合併計算。但未達一定規模之貯存容器，得以替代方式為之。 四、前款防止濺溢設施，其排水口或閥門，平時保持關閉狀態；其排放之雨水或貯留水，並符合相關法規規定。 五、依容積備足預防疏漏污染之器材及物品，並定期維護。 第一項第二款至第五款及前項第三款設置困難，經直轄市、縣（市）主管機關同意者，得以替代方式為之。

註記: