【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 241 條 非金屬導線管不得使用於下列情形或場所： 一、第二百九十四條第一款至第五款規定之場所。但另有規定者，不在此限。 二、周溫超過攝氏五○度之場所。但經設計者確認適用者，不在此限。 三、導線及電纜絕緣物之額定耐受溫度高於導線管。但實際運轉溫度不超過導線管之額定耐受溫度，且符合表一六～七安培容量規定者，不在此限。 PVC管亦不得使用於下列情形或場所： 一、於潮濕場所配置之管路系統不能防止水份侵入管中，及所有支撐物、螺栓、護管帶、螺絲等配件不具耐腐蝕材質，或無耐腐蝕材質保護者。 二、作為照明燈具或其他設備之支撐。 三、易受外力損傷之場所。 HDPE管亦不得使用於下列情形或場所： 一、暴露場所。 二、建築物內。 三、直埋於混凝土厚度小於五○公厘。

註記: