【法律文件】
名稱: 用戶用電設備裝置規則
等級: 命令
修訂日期: 20210317

用戶用電設備裝置規則 第 196-6 條 出線盒、拉線盒、接線盒、導管盒、手孔及配件之封閉箱體支撐依下列一種以上之方式辦理： 一、封閉箱體設置於建築物或其他表面者，應牢固於裝設位置。 二、封閉箱體應直接以建築物結構構件或地面作支撐，或以支架支撐於建築物結構構件或地面，並符合下列規定： （一）若使用釘子及螺絲固定者，以其穿過背板固定時，與箱體內部側面應保持六公厘以內。螺絲不得穿過箱體內部。 （二）金屬支架應具有防腐蝕性，且由厚度○‧五公厘以上（不含塗層）之金屬製成。 三、封閉箱體設置於牆面或木板之完成面者，應以適用之固定夾、螺栓或配件予以牢固。 四、封閉箱體設置於懸吊式天花板之結構或支持物者，箱體容積不得超過一六五○立方公分，並依下列方式之一予以牢固： （一）箱體應以螺栓、螺絲釘、鉚釘或夾子固定於框架組件上，或以其他適用於天花板框架組件及箱體牢固之方法。 （二）支撐線應以獨立且牢固之支撐固定，而不用天花板支架或其他配管作為支撐。以支撐線作為封閉箱體之支撐者，每一個端點應予固定。 五、以管槽支撐封閉箱體： （一）箱體容積不得超過一六五○立方公分。 （二）箱體應具有螺紋入口或適用之插孔，且有二根以上導線管穿入或插入箱體，每根導線管於箱體四五○公厘範圍內予以固定。 六、封閉箱體埋入混凝土或磚石作支撐者，應具有防腐蝕性，且牢固埋入混凝土或磚石。 七、懸吊式線盒或管盒依下列規定之一辦理： （一）若由多芯可撓導線或電纜支撐者，應以張力釋放接頭穿入盒內旋緊等方式，保護導線免於承受張力。 （二）以導線管作支撐： 1.若為燈座或照明燈具之支撐線盒或管盒應以四五○公厘以下之金屬導線管節支撐。在照明燈具末端，其導線管應穿入盒內或配線封閉箱體旋緊。 2.若僅由單一導線管支撐者： （1）螺紋穿入連接處應使用螺絲釘固定，或以其他方法防止鬆脫。 （2）照明燈具距離地面應為二‧五公尺以上，且距離窗戶、門、走廊、火災逃生通道或類似場所高度二‧五公尺以上，水平距離九○○公厘以上。

註記: