【法律文件】
名稱: 各類場所消防安全設備設置標準
等級: 命令
修訂日期: 20210625

各類場所消防安全設備設置標準 第 165 條 避難器具依下表規定，於下降空間下方保有必要下降空地： ┌──────┬───────────────────────┐ │種 類│下 降 空 間 │ ├──────┼───────────────────────┤ │緩降機 │下降空間之投影面積。 │ ├──────┼───────────────────────┤ │避難梯 │下降空間之投影面積。 │ ├──────┼───────────────────────┤ │避難繩索及滑│無避難障礙之空地。 │ │杆 │ │ ├──────┼───────────────────────┤ │救助袋（斜降│救助袋最下端起二點五公尺及其中心線左右一公尺以│ │式） │上所圍範圍。 │ ├──────┼───────────────────────┤ │救助袋（直降│下降空間之投影面積。 │ │式） │ │ ├──────┼───────────────────────┤ │滑臺 │滑臺前端起一點五公尺及其中心線左右零點五公尺所│ │ │圍範圍。 │ ├──────┼───────────────────────┤ │避難橋 │無避難障礙之空地。 │ └──────┴───────────────────────┘

註記: